πώς να προφέρει salient;
sa-li-ent
όταν λέτε από την μεσαία σκάλα στην τρίτη λέτε την πιό μικρή ή την πιό μεγάλη?. για το πρόβλημα του σώματος που δεν βγάζει ούτε νερό ούτε αέρα όταν δουλεύει ο κυκλοφορητής όταν δεν δουλεύει θα πρέπει να βγάζει κανονικά νερό διαφορετικά έχετε πρόβλημα με την θέση και το ύψος του δοχείου διαστολής, πριν βάλετε κλειστό δοχείο διαστολής και εφόσον ο κυκλοφορητής είναι τοποθετημένος στην είσοδο του λέβητα να τον τοποθετήσετε στην έξοδο και αν δεν λυθεί το πρόβλημα με την εξαέρωση του σώματος μόνο τότε να βάλετε κλειστό δοχείο διαστολής. τότε με την παραπάνω πίεση του κλειστού κυκλώματος θα υπάρχει νερό παντού κατά την λειτουργία του κυκλοφορητή. το αν θα ζεσταθεί όμως ή όχι το σπίτι εξαρτάται και από την ισχύ του ξυλολέβητα σε θερμίδες και από το πόσο αυτή η ισχύς κυκλοφορεί με άνεση στο δίκτυο της εγκατάστασης. τρουλλινός γιώργος , υδραυλικός , αθήνα , αττική , 6932860310. όταν λέτε από την μεσαία σκάλα στην τρίτη λέτε την πιό μικρή ή την πιό μεγάλη?. για το πρόβλημα του σώματος που δεν βγάζει ούτε νερό ούτε αέρα όταν δουλεύει ο κυκλοφορητής όταν δεν δουλεύει θα πρέπει να βγάζει κανονικά νερό διαφορετικά έχετε πρόβλημα με την θέση και το ύψος του δοχείου διαστολής, πριν βάλετε κλειστό δοχείο διαστολής και εφόσον ο κυκλοφορητής είναι τοποθετημένος στην είσοδο του λέβητα να τον τοποθετήσετε στην έξοδο και αν δεν λυθεί το πρόβλημα με την εξαέρωση του σώματος μόνο τότε να βάλετε κλειστό δοχείο διαστολής. τότε με την παραπάνω πίεση του κλειστού κυκλώματος θα υπάρχει νερό παντού κατά την λειτουργία του κυκλοφορητή. το αν θα ζεσταθεί όμως ή όχι το σπίτι εξαρτάται και από την ισχύ του ξυλολέβητα σε θερμίδες και από το πόσο αυτή η ισχύς κυκλοφορεί με άνεση στο δίκτυο της εγκατάστασης. τρουλλινός γιώργος 6932860310 υδραυλικές εργασίες σε όλη την αθήνα - αττική καματερό, βούλα, αγιοι ανάργυροι, γλυκά νερά, βύρωνας, ραφήνα όταν λέτε κυκλοφορητής τί εννοείτε? μήπως τον καυστήρα? όμως ακόμα και αν δούλευε ο λέβητας η κατανάλωση του πετρελαίου θα ήταν μικρή αφού ο καυστήρας θα δούλευε ίσα να ζεστάνει το νερό στον λέβητα και μετά λόγω μη κατανάλωσης του θα έπαυε να το ζεσταίνει μέχρις ότου παγώσει και μετά πάλι το ίδιο για λίγο. αυτό μπορείτε να το επαναλάβετε και να βγάλετε τα συμπεράσματα σας. τρουλλινός γιώργος, υδραυλικός, 6932860310. με την εξαέρωση αναγκάζεται το νερό να κινηθεί προς το σώμα πράγμα που πρέπει να το κάνει ο κυκλοφοριτής , εκτός και αν τα σώματα είναι σε μονοσωλήνιο τελευταία στην σειρά και πριν ζεσταθούν σβήνει ο θερμοστάτης και σταματά ο κυκλοφορητής, διαφορετικά αν είναι μονοσωλήνιο και οι σωλήνες είναι ζεστοί τότε φταίει ο διακόπτης ή η σύνδεση του, αν οι σωλήνες του σώματος είναι κρύες φταίει ο κυκλοφορητής ή ότι παρεμβαίνει δεν του επιτρέπει να κυκλοφορήσει το νερό προς τα εκεί. αν είναι δισωλήνιο πάλι τον κυκλοφορητή υποψιαζόμαστε. τρουλλινός γιώργος , υδραυλικός , αθήνα , αττική , 6932860310. με την εξαέρωση αναγκάζεται το νερό να κινηθεί προς το σώμα πράγμα που πρέπει να το κάνει ο κυκλοφοριτής , εκτός και αν τα σώματα είναι σε μονοσωλήνιο τελευταία στην σειρά και πριν ζεσταθούν σβήνει ο θερμοστάτης και σταματά ο κυκλοφορητής, διαφορετικά αν είναι μονοσωλήνιο και οι σωλήνες είναι ζεστοί τότε φταίει ο διακόπτης ή η σύνδεση του, αν οι σωλήνες του σώματος είναι κρύες φταίει ο κυκλοφορητής ή ότι παρεμβαίνει δεν του επιτρέπει να κυκλοφορήσει το νερό προς τα εκεί. αν είναι δισωλήνιο πάλι τον κυκλοφορητή υποψιαζόμαστε. τρουλλινός γιώργος 6932860310 υδραυλικές εργασίες σε όλη την αθήνα - αττική αγία βαρβάρα, νέα ιωνία, εκάλη, νέο ψυχικό, πειραιά, ζωγράφου ο κυκλοφορητής πρέπει να ξεκινά στους 30 – 40 βαθμούς και ο καυστήρας πρέπει να σταματά στους 60 – 80 βαθμούς ανάλογα τις εξωτερικές συνθήκες αλλά και τις ανάγκες μας. την εξαέρωση προληπτικά την κάνουμε με κρύο νερό, αλλά και με ζεστό αν χρειαστεί, δεδομένου ότι με την κυκλοφορία του νερού μπορεί να συγκεντρωθεί κάπου αέρας που ήταν διασκορπισμένος σε διάφορα σημεία. τρουλλινός γιώργος , υδραυλικός, αθήνα , αττική, 6932860310. ένα σώμα καλοριφέρ για να ζεσταθεί θα πρέπει να έχει νερό, άρα να είναι και οι διακόπτες του σωστά ανοικτοί, να έχει γίνει εξαέρωση, οπότε αν ξαναδοκιμάσουμε να κάνουμε εξαέρωση τότε βγάζει νερό, και επιπλέον θα πρέπει το νερό να είναι ζεσταμένο από τον λέβητα και διαρκώς να ανακυκλοφορεί από τον κυκλοφορητή. σε τέτοια περίπτωση πρέπει οι σωλήνες να είναι ζεστοί, και αν παρά ταύτα το σώμα δεν ζεσταίνεται στον βαθμό που είναι ζεστοί οι σωλήνες, τότε φταίει η κυκλοφορία του νερου, πράγμα που μπορεί να οφείλεται και στους διακόπτες αλλά και σε στένεμα σωλήνα ή άλλη αιτία. 6932860310 υδραυλικός γιώργος τρουλλινός άμεση εξυπηρέτηση σε ολόκληρη την αθήνα και αττική όπως σε νέα ιωνία, νέα πεντέλη, νέασμύρνη, νέα φιλαδέλφεια. ο κυκλοφορητής πρέπει να ξεκινά στους 30 – 40 βαθμούς και ο καυστήρας πρέπει να σταματά στους 60 – 80 βαθμούς ανάλογα τις εξωτερικές συνθήκες αλλά και τις ανάγκες μας. την εξαέρωση προληπτικά την κάνουμε με κρύο νερό, αλλά και με ζεστό αν χρειαστεί, δεδομένου ότι με την κυκλοφορία του νερού μπορεί να συγκεντρωθεί κάπου αέρας που ήταν διασκορπισμένος σε διάφορα σημεία. τρουλλινός γιώργος 6932860310 υδραυλικές εργασίες σε όλη την αθήνα - αττική καλλιθέα, πικέρμι, λιόσια, , κορωπί δηλαδή έχετε ηλεκτρικό λέβητα καλοριφέρ υποβοηθούμενο από ηλιακό συλλέκτη. για να υπάρχει ομοιομορφη θέρμανση στα σώματα πρέπει να γίνεται η ανάλογη με το μέγεθος κάθς σώματος, παροχή ζεστού νερού, δηλαδή πρέπει να μοιραστει η κυκλοφορία του νερού όμοια σε κάθε όροφο απο βάνες που πρέπει να υπάρχουν αν όροφο και ανά σώμα. το νερό δεν προλαβαίνει να ζεσταθεί επειδή είναι μικρή η ηλεκτρική αντίσταση . διαφορετικά όσο μεγάλη ταχύτητα και αν έχει ο κυκλοφορητής το επιστρεφόμενο νερό από κάποια στιγμή και μετά θα έπρεπε να μπαίνει ζεστό και έτσι στα γρήγορα θα ζεσταινότανε όπως πριν. ο κυκλοφορητής δεν χρειάζεται να αντικατασταθεί. μπορεί να μπεί μεγαλύτερη αντίσταση πχ 4000 βατ, η μπορεί να περιοριστεί με βάνα η έξοδος του κυκλοφορητή ή και με by pas ή να περιοριστεί με βάνα η είσοδος στα κυκλώματα θέρμανσης των ορόφων που έχουν περιθώριο να μειωθούν. τρουλλινός γιώργος 6932860310 υδραυλικές εργασίες σε όλη την αθήνα - αττική αγία βαρβάρα, ανάβυσσο, καματερό, πικέρμι, κολονάκι, αλιμος κάθε σωλήνας ανάλογα με την εσωτερική του διάμετρο, το υλικό κατασκευής, το μήκος του και την δύναμη του κυκλοφορητή, μπορεί να τροφοδοτήσει μέχρι κάποιες θερμίδες ένα ή περισσότερα σώματα καλοριφέρ, αν τα σώματα αυτά στο άθροισμα τους αποδίδουν περισσότερες θερμίδες απ αυτές του σωλήνα τότε η απόδοση των σωμάτων αυτών σε θερμίδες θα περιοριστεί σε αυτές που προσφέρει ο σωλήνας. αν τα σώματα είναι μικρότερης θερμαντικής ισχύος τότε θα αποδώσουν αυτή με άνεση χρονική (άμεσο – γρήγορο ζέσταμα). γιώργος τρουλλινός , υδραυλικός, τηλ 6932 860310.