diyuntor tetrapolar apropiado para vivienda familiar
buenas,necesito una ayudita por un tema de disyuntores trifasico.explico: tengo en la entrada(tablero pilar) una termomagnetica de 40a. y un disyuntor de 40a de 30ma conectados correctamente,desde este tablero lleva al tab seccional, que termina en unas barras (rst+n) y desde la misma van distribuidas a distintos circuitos con sus disyntores monof.cada uno, de 25a 30ma, todos los circuitos comparten una barra de neutro(para linea de iluminacion)y linea tomas.por lo que entiendo esto esta bien ahora el tema es que al tocarse por error un neutro con el cable de tierra de la iluminacion salto el disyuntor monof(25a 30ma)de ese circuito, pero asi tambien salto el disyuntor de entrada, dejando toda la instalacion sin corrientes.como soluciono este problema? puede funcionar colocando en la entrada un disyuntor de 40a y de 300ma? para evitar que corte toda la corriente? o sea diyuntor de 40a de 300ma y termomagnetica de 40a? gracias por su ayuda.slds
es correcto.
Rafa el problema que tienes es más común de lo que te imaginas, los saltos intespectivos del diferencial son por derivaciones a tierra de algún circuito, si como dices verificaste el circuito y crees que era de el frigo yo empezaría por revisar la instalación de las toma esa y si no encontraras nada deberías revisar todas las tomas que están en el mismo circuito, pero también puede ser por otros motivos como corrientes armónicas en el edificios es también común o incluso no podría ser problema tuyo podría venir de fuera, como te digo lo primero seria una buena inspección del circuito, pues ya sabes cual es y si persistiera yo me decantaría por poner un diferencial superinmunizado o uno rearmable   
Que te asesore el electricista que te haga la revisión según el vea, yo me decantaría por el rearmable y fuera problema . yo hace poco repare una asi, fijense si las bases de los tornillos que sujetan el disipador del procesador están bien fijados a la placa,. suele suceder q uno de ellos se suelta y el disipador pierde contacto con el procesador dejando que este se caliente y por seguridad al alcanzar cierta temperatura este se apaga. El diferencial salta cuando acusa una diferencia de intensidad entre la entrada y la salida. Lo que ocurre es que si existe una red de toma de tierra y todos los aparatos a través de los enchufes estén bien conectados, salta en cuanto se conecte el dispositivo que tenga una derivación a tierra.

Pero si no existe dicho circuito o el aparato no tiene toma de tierra el diferencial salta cuando lo tocamos porque nosotros mismos hacemos tierra con lo cual recibimos un calambrazo, pero al mismo tiempo también nos protege al desconectarse y así evitar un mal mayor.

Por lo anteriormente expuesto cuando tocas con el buscapolos en el electrodoméstico este se enciende y con un tester, tocando en una fase y en el aparato enchufado marcaría sobre 110v. Aproximadamente.

Quiero pensar que al ser un local antiguo la acometida al local sera las antiguas que eran de dos fases activas de 220v. Y con el neutro se tenían 110v.

Por todo ello si no tienes tierra el diferencial actúa, pero cuando tu hagas tierra con tu cuerpo. De hay la importancia de tener un buen circuito de tierra y tener todos los aparatos bien conectados a ella. hola necesitas cable unipolar de 2,5mm. color celeste para el neutro..color rojo para el vivo .color verde-amarillo para la puesta a tierra. y podes usar cable unipolar de 1,5mm de color marron o negro para los retornos. debes hacer dos circuitos independientes: uno para tomas corrientes , otro, para iluminacion. todo eso debera salir de una caja-tablero con disyuntor y llaves termicas bipolares de corte. suerte.. Hola Luis.


Como indica el compañero, debes descartar derivaciones a tierra, falsos contactos o falso aislamiento, (puedes bajar alternativamente automáticos parciales y ver el comportamiento), aunque por lo que cuentas no es lo más probable que te ocurra...


No descartes que tu problema sea por "interferencias" en la red provocadas por ondas armónicas que producen ciertos aparatos electrónicos...


Cada vez es más frecuente, por el aumento de aparatos wifi, (incluso del vecino puede afectar) y algunos diferenciales dan un falso positivo de derivación y saltan.


A nosotros ya nos ha tocado cambiar varios, en viviendas de obras reformadas con instalaciones de internet muy cargadas.


La solución es muy sencilla. Deberás cambiar el diferencial, pero que sea SUPERINMUNIZADO frente a armónicos. Puedes encontrar en internet varios precios...


Un saludo Primero voy a empezar por aclararte como funcionan los fusibles. Los fusibles son unas "cápsulas" que en su interior tienen un hilo conductor con una determinada resistencia a las sobreintensidades (como por ejemplo un cortocircuito), los fusibles conducen la electricidad, siempre y cuando no estén fundidos, es por eso que al quitarlos estás cortando el paso de la corriente por ese tramo. Para poder asesorarte sobre el cambio, antes tengo que saber si estás hablando de fusibles que protegen toda la instalación de tu casa, es decir, si al quitarlos hay un corte general o si por ejemplo solo protegen alumbrado. pide en un lugar especializado que te chequen las luces, a lo mejor son los focos o que no llega suficiente electricidad como para alumbrar bien. checa tu batería y el alternador para descartar posibilidades.
espero te ayude. Si los radiadores se calientan solo un poco y sobretodo los del principio del circuito ... tienes un problema de termosifón.

Esto se provoca porque el calor que desprende la caldera para hacer agua caliente sanitaria ... se transmite por los tubos hacia los radiadores y da sensación de que la calefacción esta funcionando ... pero no es así.

Para solucionarlo se debe colocar una válvula de retención (quizá la tienes y se ha estropeado) o una electroválvula que cuando para la bomba de calefacción, esta cierre el paso.

Si no fuera esto y es lo que dices ... reparar la válvula 3 vías es fácil ... con alrededor de 200,00 euros deberían arreglarlo ... con mano de obra incluida. Para poder ayudarte necesito saber algo más. ¿El techo de panel está suspendido mediante sujeción aislante (son unos anclajes que traen una goma intermedia, como un silentbloc)... ¿De qué son las paredes (pladur, ladrillo, tabique de escayola)?... ¿Cómo las rellenaste?... La lana de fibra como tú la llamas, se emplea para aislamiento térmico NO ACÚSTICO, infórmate y dime si quisiste decir LANA DE ROCA, aunque son muy parecidas, no sirven para lo mismo. Dame esta información e intentaré ayudarte. Por componente te mejorara la imagen muchísimo más, el euroconector es la peor señal de video y de audio que hay.  
Te aconsejo que lo conectes así.  
Aunque te parezca una locura... lo que mejor se ve por el momento son las tv de tubo. El lcd o el plasma no pueden superar esa calidad.