σωμα καλοριφερ μισο ζεστο,μισο κρυο
καλημερα σας.
εχω μια μεζονετα.ο καυστηρας (κομπακτ mini jet)βρισκεται στο ισογειο.θερμοστατης καυστηρα στους 70,θερμοστατης κυκλοφορητη στους 35-40.υπαρχουν 3 σωματα στο ισογειο,5 στο α οροφο και 5 στον β οροφο.ηλιακος τριπλης στη ταρατσα (υψος απο το ισογειο 11 μετρα ).αυτοματος πληρωσης στο 1 βαr εκτος λειτουργιας και περιπου στο 1.7 σε λειτουργια του καλοριφερ.δεν εχω κανενα προβλημα στο ισογειο και στον α οροφο.στον β οροφο,τα 2 απο τα 5 σωματα παρουσιαζουν προβλημα.το ενα 9πετσετοκρεμαστρα) μαζευει συνεχεια αερα και το αλλο (μαλλον το τελευταιο) μενει κρυο απο τη μεση και κατω.υπαρχει καποια ρυθμιση που μπορω να του κανω,η φταιει ο κυκλοφορητης (δουλευει στη ανωτερη ταχυτητα 3-wilo).
ευχαριστω εκ των προτερων
υποθέτω ότι από το ισόγειο μέχρι τον ηλιακό στην ταράτσα είναι 12 μέτρα. να ρυθμίσετε την πίεση του αυτόματου πλήρωσης στο 1,7 – 2 bar όταν το νερό είναι παγωμένο, και να ελέγχετε να μην πέσει ποτέ πιο χαμηλά, , μετά να κάνετε εξαέρωση παντού και μετά να κλείσετε τα καπάκια από τις βαλβίδες από τα αυτόματα εξαεριστικά που είναι στον 2ο και στην ταράτσα.. όταν το νερό ζεσταθεί και η πίεση αυξηθεί πάνω από 0,5 bar θα χρειαστεί λίγος αέρας στην μεμβράνη του δοχείου διαστολής. δοκιμάστε το έτσι και αν δεν λυθεί το πρόβλημα με την εμφάνιση του αέρα στην πετσετοκρεμάστρα τότε θα χαμηλώσετε μία σκάλα τον κυκλοφορητή. αν το πρόβλημα με την εξαέρωση λυθεί έχει καλώς διαφορετικά θα χρειαστεί να μπεί ανακουφιστική βαλβίδα by pas στον λέβητα. το θέμα με το σώμα που δεν ζεσταίνει μπορεί να μην προλαβαίνει σαν τελευταίο στην σειρά και να κόβει ο θερμοστάτης πριν ζεσταθεί. μπορεί να μην είναι σωστά τοποθετημένος ο διακόπτης, σε αυτή την περίπτωση είναι χαρακτηριστικό ότι ζεσταίνονται οι σωλήνες του διακόπτη. αν δεν φταίει ούτε ο θερμοστάτης ούτε ο διακόπτης τότε δεν επαρκεί η ροή του νερού και πρέπει να στραγγαλίσουμε τους άλλους βρόγχους για να αυξήσουμε την ροή προς αυτόν χωρίς να αυξήσουμε τον κυκλοφορητή που τον κρατάμε χαμηλά γιατί έχουμε και το άλλο πρόβλημα όπως είπαμε. τρουλλινός γιώργος 6932860310 υδραυλικές εργασίες σε όλη την αθήνα - αττική αργυρούπολη, παιανία, γαλάτσι, χαϊδάρι, πειραιά, αμπελόκηποι
αν η θερμοκρασια για critical shutdown ειναι 60 - 65 ναι τοτε μπορει να ειναι λιγο ανησυχητικο αν ηταν συνεχεια εκει κοντα… αλλα αν ειναι 95 ή 100 και σου πικαρει στα 58 - 60 και σε κραταει στους 46 ενω δεν κανεις κατι, τοτε μια χαρα σε παει δεν χρειαζεται να ανυσηχεις για τιποτα. φυσικά και δε χρειάζεσαι το polybar. θα εγκαταστήσεις ένα από τα παρακάτω plasmoids[1] και απλά θα το προσθέσεις στη μπάρα.

[εικόνα]

[thermal monitor](https://www.pling.com/p/998915)

shows temperature of various available sensors including cpu, gpu (lmsensors and nvidia-smi if appliable) and hdd (using udisks2 d-bus bac… απ’ οτι φαινεται στην εικονα το διαμερισμα /home εχει λιγο ελευθερο χωρο. το πιθανοτερο λοιπον ειναι με αυτο να σχετιζονται τα μηνυματα μη επαρκους χωρου. αυτο που μπορεις να κανεις ειναι να διαγραψεις το τελευταιο διαμερισμα(αυτο που εχει 7.7gb δεδομενα), η αν εχεις δεδομενα εκει που θελεις να κρατ… εγω χρησιμοποιώ τα etosha. χρησιμοποίησα 2-3 φορες τα pyrsos αλλά εκτός του οτι δεν ανάβουν ευκολα δεν διατηρούνται σχεδόν καθόλου. ποσότητα θα βάλεις αναλόγως του τι θα ψήσεις. αν ειναι σούβλα και θα έχεις 3 σμίλες τότε θα βάλεις σχεδόν το μισό σακούλι κάρβουνα. σουβλάκια με όλες τις σμίλες θα βάλεις περίπου το 1/3 της σακούλλας. αν θα κάνεις πιο λίγο κρεας μειώνεις και τα κάρβουνα. αυτό που λέει ο [@souiters](/u/souiters) κοίτα εδώ:<https://www.linuxmint.com/rel_tricia_cinnamon.php> στο κάτω μέρος εκεί που λέει: solving freezes during the boot sequence ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια, η λύση ήταν στην ενεργοποίηση του καθρεπτισμού οθονών (mirroring) και όλα καλά… καλή συνέχεια roof sudo sensors-detect έχω κάνει. δε με νοιαζουν οι δίσκοι τον επεξεργαστή θέλω…

η λύση βρέθηκε …

για τους φίλους που έχουν kde και δεν τους δουλεύει το applet thermal monitor να κάνουν απεγκατάσταση το πακέτο ksysguard restart και μετά ξανά εγκατάσταση λοιπόν, τσάμπα σας ταλαιπωρώ…

έφταιγε το καλώδιο, αλλά (μη χαίρεστε :stuck\_out\_tongue: ), το καλώδιο στον τοίχο…

κάτι τρέχει με το εσωτερικό που φεύγει από το χώρο μου και πάει στο γενικό switch.

δοκίμασα 4 διαφορετικά καλώδια και με όλα είχα το ίδιο θέμα. επειδή όμως ήθελα να ελέγξω και το cat 6… το πρόβλημα λύθηκε.

επειδή είχαν κολλήσει και οι ρυθμίσεις συστήματος και το xournal έψαξα στο internet και βρήκα

ότι για να ξεκολλήσουν οι ρυθμίσεις συστήματος να χρησιμοποιηθεί η εντολή

systemsettings5 --style=breeze

άλλαξα το global theme και όλα λειτουργούν κανονικά