¿Por qué me salta el diferencial?




Aparentemente da lo mismo que haya subidas, bajadas de tensión, se ponga en funcionamiento un motor de los electrodomésticos o no, el diferencial salta y hay que ir a ponerlo en su posición de funcionamiento normal.
Hola Luis.


Como indica el compañero, debes descartar derivaciones a tierra, falsos contactos o falso aislamiento, (puedes bajar alternativamente automáticos parciales y ver el comportamiento), aunque por lo que cuentas no es lo más probable que te ocurra...


No descartes que tu problema sea por "interferencias" en la red provocadas por ondas armónicas que producen ciertos aparatos electrónicos...


Cada vez es más frecuente, por el aumento de aparatos wifi, (incluso del vecino puede afectar) y algunos diferenciales dan un falso positivo de derivación y saltan.


A nosotros ya nos ha tocado cambiar varios, en viviendas de obras reformadas con instalaciones de internet muy cargadas.


La solución es muy sencilla. Deberás cambiar el diferencial, pero que sea SUPERINMUNIZADO frente a armónicos. Puedes encontrar en internet varios precios...


Un saludo
El diferencial salta cuando acusa una diferencia de intensidad entre la entrada y la salida. Lo que ocurre es que si existe una red de toma de tierra y todos los aparatos a través de los enchufes estén bien conectados, salta en cuanto se conecte el dispositivo que tenga una derivación a tierra.

Pero si no existe dicho circuito o el aparato no tiene toma de tierra el diferencial salta cuando lo tocamos porque nosotros mismos hacemos tierra con lo cual recibimos un calambrazo, pero al mismo tiempo también nos protege al desconectarse y así evitar un mal mayor.

Por lo anteriormente expuesto cuando tocas con el buscapolos en el electrodoméstico este se enciende y con un tester, tocando en una fase y en el aparato enchufado marcaría sobre 110v. Aproximadamente.

Quiero pensar que al ser un local antiguo la acometida al local sera las antiguas que eran de dos fases activas de 220v. Y con el neutro se tenían 110v.

Por todo ello si no tienes tierra el diferencial actúa, pero cuando tu hagas tierra con tu cuerpo. De hay la importancia de tener un buen circuito de tierra y tener todos los aparatos bien conectados a ella. Rafa el problema que tienes es más común de lo que te imaginas, los saltos intespectivos del diferencial son por derivaciones a tierra de algún circuito, si como dices verificaste el circuito y crees que era de el frigo yo empezaría por revisar la instalación de las toma esa y si no encontraras nada deberías revisar todas las tomas que están en el mismo circuito, pero también puede ser por otros motivos como corrientes armónicas en el edificios es también común o incluso no podría ser problema tuyo podría venir de fuera, como te digo lo primero seria una buena inspección del circuito, pues ya sabes cual es y si persistiera yo me decantaría por poner un diferencial superinmunizado o uno rearmable   
Que te asesore el electricista que te haga la revisión según el vea, yo me decantaría por el rearmable y fuera problema . hola tenes que desarmar para chequear el cable de alimentacion , el interuptor , motor para saber hasta donde llega la tension puede haberse cortado un cable de alimentacion con el uso comentanos saludos . hola  
para saber si la llave tiene un daño mecanico que evita que quede enganchada o si existe un corto en la instalacion debes retirar la fase de la carga (salida)  
luego intentar reponer la llave en esas condiciones si vuelve a saltar entonces es la llave  
si no salta arrima a su lugar el cable que retiraste, si al contacto salta entonces 100% seguro existe un corto  
saludos yo hace poco repare una asi, fijense si las bases de los tornillos que sujetan el disipador del procesador están bien fijados a la placa,. suele suceder q uno de ellos se suelta y el disipador pierde contacto con el procesador dejando que este se caliente y por seguridad al alcanzar cierta temperatura este se apaga. cordial saludo, pablo podria ser el ajuste de vias, deberias de verificar si en los transistores de salida que mencionas esta presente mas de un voltio en sus bases, o los transistores driver puede haber uno en corto o abierto, aaunque en la mayoria de los casos se encuentran resistencias alteradas o abiertas en el circuito qque ajusta el voltaje de las vias, t toca medir estas resistencias y los transistores driver, recuerda comentar como t va saludos. has la prueba primero ,si el blocapuertas no se libera con tensión, el problema está en la placa, en la zona que pertenece al blocapuertas,triac, condensador, resistencia, cuálquier componente de estos, puede ser.te aconcejo llevarla a un tecnico en electrónica y que la revice.  
saludos necesitas checar el motor debido a la fuga de agua , ya que esta mojo al motor provocando un corto , tambien es necesario reparar la fuga , suerte y comenta . Primero voy a empezar por aclararte como funcionan los fusibles. Los fusibles son unas "cápsulas" que en su interior tienen un hilo conductor con una determinada resistencia a las sobreintensidades (como por ejemplo un cortocircuito), los fusibles conducen la electricidad, siempre y cuando no estén fundidos, es por eso que al quitarlos estás cortando el paso de la corriente por ese tramo. Para poder asesorarte sobre el cambio, antes tengo que saber si estás hablando de fusibles que protegen toda la instalación de tu casa, es decir, si al quitarlos hay un corte general o si por ejemplo solo protegen alumbrado. Se dañó el display, tienes que llevarlo con un técnico a que se la cambie, dependiendo del modelo puede ser barato o caro.