Aumentar radiadores de calefacción




 Tengo un piso nuevo bastante frio que quisiera saber sí puedo ampliar los radiadores existentes.   
1 - El piso tiene 120m2 y la caldera es un Saunier Duval C AS 23 E más la cantidad justa de radiadores de aluminio respecto a m2 del piso(dijo justo porque el constructor siempre colocan la cantidad justa de radiadores de acuerdo a un calculo standard que tienen)Bien, ¿mi caldera puede soportar más radiadores de los que tengo instalado actualmente?  




 2- Sí se puede ampliar y lo hago, ¿el consumo de gas será mucho más alto? ¿O no habrá mucha diferencia respecto a lo que estoy pagando ahora mismo?  
3- Con la instalación de ahora, siempre tengo 2 radiadores que están tan solo templados, nunca esta caliente como los demás. Los he purgado ya 3 veces en caliente en todos los radiadores y sigue igual. ¿Por qué es debido esto?
Por norma general si seguramente tu caldera tiene una potencia de 20000 kiñlokalorias   
cada elemento de radiador gasta unas 120 kilocalorias por cada elemento haciendo este calculo ya te sale.  
No no habrá mucha diferencia salvo que ampliases mucho  
no te vas ni a enterar es muy poco de más lo que vas a pagar .  
Seguramente puede que tengas el detentor bastante cerrado   
eso se debe a que tienes desequilibrada la instalación  
prueba lo siguiente cierra todas las llaves de los radiadores que te calientan y abre a tope los que no   
a los que más calientan o sea a los 1º cierra las llaves un poco y así vas haciendo el que más calienta cierras bastante la llave sin llegar a cerralo del todo el siguiente lo dejas un poco menos cerrado y awsi consecutivamente por que si no los 1º te calientan mucho y los últimos no ok un saludo chaono
una cosa son los radiadores de calefacción central que llevan agua caliente por todo el lugar (casa, edificio, etc) o aceite en algunos casos. los que están prohibidos son los radiadores eléctricos, por poseer una sustancia a base de aceites y pcb (altamente toxico), de hecho ya no se comercian más, sustituidos por los de placa de cerámica. espero te sirva. es obio que hay una fuga en cuanto si se puede reparar todo depende
de que auto hables ya que no lo mencionas hay algunos que no se reparan ya que traen tapas de plástico aun que te comento si hay quienes pudieran arreglarlo aquí lo mas importante es que te lo revisen valorar que tan grande es el desperfecto y de acuerdo a eso ya
se toma una determinasion dependiendo cuanto sale un radiador nuevo y cuanto poder repararlo en dado caso que se pudiera aun asi te recomiendo al menos 2 opiniones salvo confies plenamente en tu mecanico hola, en este sitio desgraciadamente hay mucha desinformación. un nano reef no es mayor a 100 litros….. mas de 100 litros es un reef y …menos de 10 litros es un pico reef. si quieres escríbeme al correo, procura escribirme rápido porque voy a quitar la dirección así evitas que te confundan.

te dejo informacion en un sitio especializado en español:

http://www.all-reefs.com/inicio/archive/index.php/t-9897.html

otro en ingles

http://www.nano-reef.com/articles/?article=1

y si puedes usar tu calentador de 40 watts siempre y cuando sea automatico.

saludos Buenos días.


Todo tiene solución, pero hay que poder estudiarlo... y en lo que dice del constructor ¿a que se refiere?, ¿es obra nueva?, ¿una reforma?... ¿último piso de un bloque de viviendas?, si es así, es un elemento común, no es suyo, es de la comunidad... 


Si pudiera aportar más información, sería de ayuda.


Gracias. Un saludo.




![](https://es.habcdn.com/photos/qna/answers/medium/calor-en-el-tejado-del-ultimo-piso-2099327.jpg) Un radier debe tener al menos 7 cm, no puede ser de 8 mm hola  
para ir directo al asunto (ahorrando tiempo y dinero)  
le sugiero que se comunique por correo electrónico con el área técnica del fabricante de la caldera que usted tiene instalada con el fin de solicitar apoyo técnico. (busque los datos de contacto con el fabricante en el manual o en la web)  
los fabricantes de calderas tienen personal especializado al servicio de sus clientes para situaciones como la suya.  
suerte! sobre el alambre,si es el que viene al efecto,parece estar en corto algunas espiras del transformador y est&aacute; mandando m&aacute;s voltaje que el necesario. sobre el calor de la plancha,est&aacute; manejado por un termostato igual al de las planchas de ropa. se pueden regular desde el buloncito central,sacando la perilla o mejor,cambielo el equipo consume aproximadamente 12amp, una termica de 25amp como dices estaria bien, y el cable de 6mm tambien esta bien, recuerda no sobrecargar la lina, solo para el equipo que mencionas[/quote:233f574e22]  
  
uffffff luisito super bien viejo calidad a 10 pues ese cable de 6 mm te aguanta hasta 60 amp pero antes de que eso ocurra se ha cortado la termica  
  
un abrazo  
  
happy weekend  
  
luis beltran Hola. Saludos. Para poder ayudarle es necesario saber Qué tipo de piso desea hacer? Y sobre qué superficie? Hola Maria, comparto con los compañeros que la solución SATE es la más apropiada aunque haya muchas marcas que te pueden vender un sistema tipo SATE. Tienes que evaluar otra cosa tambien, tu zona climática, si tienes un problema no solo de frío si no tambien de calor entonces te aconsejo ir a materiales como el corcho o la fibra de madera, siempre dependiendo de tu presupuesto. 


Otra cosa son los espesores de material aislante y los detalle de colocación. No te conformes a una empresa cualquiera, busca un profesional con mucha experiencia porque esto tipo de tecnología funcionan muy bien si bien colocadas, no es como echar un mortero o una pintura y olvidate de hacerlo de forma casera, tirarías el dinero. 


Aqui' van algunos links para que vea como se aplica el aislamiento y sus resultado final:


SATE con porexpan:


[www.baumit.es/productos-infos/sistemas-sate.html](http://www.baumit.es/productos-infos/sistemas-sate.html)


SATE con lana de roca:


[www.rockwool.es/productos+y+soluciones/u/2011.construction/2794/fachadas/aislamiento-por-el-exterior/sate](http://www.rockwool.es/productos+y+soluciones/u/2011.construction/2794/fachadas/aislamiento-por-el-exterior/sate)


SATE con corcho: 


[www.proyectadossanjorge.es/es/](http://www.proyectadossanjorge.es/es/)


SATE con fibra de madera:


[www.materialbioconstruccio.com/producto/steico-protect-fibra-de-madera-para-sate-adaptados-al-montaje-en-obra-sobre-estructura-nueva-o-reformada/](http://www.materialbioconstruccio.com/producto/steico-protect-fibra-de-madera-para-sate-adaptados-al-montaje-en-obra-sobre-estructura-nueva-o-reformada/)


El orden lógicamente es desde el más barato hasta el más caro, pero para la elección tienes que evaluarlo con un profesional que te calcule básicamente con las prestaciones de tu pared actual con cual material y que espesor te convendría aislar, todo lo que inviertes en un buen proyecto se te va a devolver en factura de luz y calefacción, y recuerda que hay también incentivos por comunidades autónomas!!


Un saludo