instalar compresor de 12000btu para r410a
hola. a un aire de ventana de 12000btu con gas r22a, debo instalarle un compresor de 12000 btu pero para gas r410a. que consejos me pueden dar para tener buena eficiencia?<br/>algunos t&eacute;cnicos me han mencionado sus pr&aacute;cticas en ese sentido utilizando el gas r22a, con lo que no coincido y otros los han probado con el 410a.
buenas tardes, si el equipo es de 12000 btu y usa r22, mi experiencia ha consistido en colocarle compresores r410a pero de 18000 btu y te quedara fenomenal, &iquest;porque?, porque el compresor r410a de 18000 btu tiene un desplazamiento volumetrico muy similar al compresor rotativo de 12000 btu r22, un desplazamiento entre 16 y 17 cc (cent&iacute;metros cubicos), en cambio, un compresor r410a de 12000 btu su desplazamiento es alrededor de 12 cc, es por ello que si le colocas un compresor r410a de la misma capacidad que el que deseas sustituir de r22, experimentaras una perdida de eficiencia, he escuchado muchos t&eacute;cnicos que han realizado este trabajo con compresores de la misma capacidad que le colocan r22 con una presi&oacute;n entre 90 y 100 psi en baja para que &quot;enfr&iacute;e un poco mas&quot;, pero si le colocas un compresor r410a de 18000 btu no tendr&iacute;as que hacer esto, los resultados fueron excelentes: presi&oacute;n de baja entre 75 y 85 psi, consumo el&eacute;ctrico del compresor muy por debajo del nominal, temperatura a la salida del condensador fresca, buena temperatura del compresor, retorno h&uacute;medo, salto t&eacute;rmico por encima de los 12 grados centigrados, etc; el secreto esta en colocarle un compresor r410a con el desplazamiento volumetrico similar del compresor r22 que vayas a sustituir y, por supuesto, colocarle refrigerante r22.<br/>cabe mencionar, que lo profesional y recomendable es colocarle su compresor r22 de la misma capacidad, pero si no se puede, ya tienes algunas recomendaciones, deber&aacute;s soplar el sistema, el capilar si es el original del aire lo puedes dejar, o lo sustituyes normalmente para un equipo de 12000 btu r22, no tiene que ver que le vayas a colocar un compresor r410a.
los compresores de aire usan una variedad de aceites diferentes. sin embargo, en general, se debe comprar y usar un aceite específico para compresores de aire; de ​​lo contrario, el producto no funcionará correctamente y el mantenimiento requerido será de una tasa mucho más alta que lo contrario. Hay reductores de varias calidades y cuando hay mucha presión se debe poner uno bueno, que admita picos altos de presión, y la colocación en el cuarto de contadores es perfecta, cuanto más alejado mejor. Si sigue goteando la válvula de seguridad hay que colocar un vaso de expansión a la entrada de fría, por encima de la válvula de seguridad. Porque eso quiere decir que sigue llegando exceso de presión y si falla la válvula de seguridad el termo se rompe.

Eso en cuanto a la instalación, en cuanto al termo, como te dice el compañero ya no hay solución y tienes que cambiarlo. Para mí las mejores marcas son mitsubishi electric, fujitsu-general, daikin y luego un montón de marcas que también son buenas... dentro de ellas está panasonic.. parece que va bastante bien.  
Las frigorías necesarias no son muchas si vas a elegir un 2x1... con 2.500 frg./h en el salón y 2.000 frg./h en el pasillo de las habitaciones es suficiente. Esto no quiere decir que tengas que coger un equipo de esa potencia exactamente, ya que hay una tolerancia bastante grande.  
Si el equipo es inverter puedes cogerlo de bastante más potencia ya que él mismo se adapta a las necesidades de las estancias... y funciona en la medida que se le requiere potencia. Por ello en un 2x1 inverter no hay problema de adaptación.. aunque son más caros.  
A favor es que el inverter también te ahorra electricidad respecto a un equipo tradicional por lo que al cabo de unos años tu inversión inicial se verá amortizada en el recibo de la corriente.  
Los ionizadores o filtros electroestáticos son muy muy buenos... sus excelencias están comprobadas y pueden llegar a separar el humo del tabaco, los olores y sobre todo el polen y polvo (para los alérgicos) sin embargo hay que decir que se requiere un mantenimiento periódico de los prefiltros que no se puede dejar... de lo contrario tanto el aparato como el filtro no darán el resultado esperado y terminará estropeándose el filtro o simplemente no haciendo nada...  
La periodicidad es de tres a seis meses según el uso que se le dé.. incluso un año si el aparato no tiene una utilización intensiva... en cualquier caso es recomendable limpiar y sustituir si fuese necesario el Kit de filtros... lo cual vale un dinero (no mucho pero es un gasto..).  
El R-410 es el gas del futuro... su rendimiento es excelente (mejor que el R-407) y similar al R-22, la ventaja es que todos los aparatos en un futuro cercano se fabricarán con este gas.. por contra la desventaja es que no es un gas azeotrópico y por tanto tiene cierta complejidad técnica que le hace muy susceptible a los "chapuceros" que suelen montar A.A. por lo que es recomendable la mano del profesional (siempre).  
Lo de poner la unidad en el pasillo no suele ser problema... ya que el uso de los dormitorios es muy concreto y no suele necesitar grandes bajadas de temperatura sino más bien una confortabilidad para dormir a gusto... no es nada recomendable fisiológicamente dormir con el A.A. a tope.  
El aparato puede estar colocado en zona alta (mejor distribución del frio) y si bien su capacidad de mover el aire se ve mermada se compensa con la reducción de ruido en las habitaciones y por tanto la posibilidad de uso toda la noche.  
Además el sistema inverter es más silencioso.  
En cuanto a poner solo frio o bomba de calor no te preocupes... si no encuentras inverter solo frio (es más difícil) en la marca que te gusta pues pon la bomba tranquilamente... ya que el precio de la TERMIA o unidad de energía de referencia es muy bajo... por lo que en comparación con el gas o el gasóleo se puede afirmar que es muy similar y con un buen aparato (alto rendimiento) incluso un poco mejor... por lo que generar calor con él no te va a causar problema alguno.  
Si prevés que nunca vas a usar este modo entonces es mejor que no lo compres bomba de calor pues la electroválvula inversora que realiza el cambio puede dar algún problema... y además es algo más caro. Con 30 años podría ser una tontería como el condensador del compresor. Si te animas a desmontar la parte de la bomba (exterior) y mandas fotos, allí debería estar el condensador del motor-compresor.

O podría ser gas, como comenta el compañero, pero el gas, normalmente cada año va disminuyendo la fuerza de enfriamiento hasta que ya no enfría. Y por lo que dices no ha sido así.

Abrir el aparato exterior y limpiar la rejilla no le vendría mal. De paso si tienes tester, puedes medir el condensador a ver que capacidad tiene. Si tienes un buen tester que mida capacidades. O si no arriesgarte y cambiarlo directamente valen 3 - 4 euros. En primer lugar quisiera comentarte que no es tan engorroso cargar un equipo por peso. Además es la mejor manera con diferencia de garantizar una carga adecuada. Se puede cargar por presión/temperatura pero tiene el inconveniente de que no tienes una tabla con las curvas de relación temperatura exterior-condensación y la de temperatura interior-evaporación. En cualquier caso se puede hacer de una manera que queda bastante aproximado. Te envío al final un enlace en el que encontrarás una regla de gases muy práctica para determinar la relación presión temperatura de los gases.

 Par cargar el gas R-407 debes hacerlo en fase líquido. Si lo haces por baja (manómetro azul) deberás tener cuidado de hacerlo tan despacio como puedas para evitar un golpe de líquido en el compresor. Deberás meterlo a pequeñas dosis y comprobando que la presión de evaporación sea de 4,8 o 5 bar (68-73 psi) para una temperatura interior de 25-26 ºC y una exterior de 28 -32ºC. Es importante que antes de iniciar la carga realices un buen vacío del circuito.

En cuanto al R-22 puedes cargar en fase gas o líquido si bien en fase gas no tienes el peligro de golpe dé líquido pero si lo tienes en fase líquido. Las presiones de carga para R-22 son de 4,2-4,5 bar (60-65 psi). En cuanto al termómetro, según tu explicas sería para comprobar el subenfriamiento y el recalentamiento. Ese método es bastante eficaz en potencias mayores y con válvula de expansión pero en equipos domésticos es poco usual. En cuanto a la posición de la aguja en máquina parada, dependerá de la temperatura ambiente y siempre te dará una presión que puedes averiguar si en la regla de gases metes la temperatura del ambiente en que estés midiendo. Es decir si en la calle tienes 28º y es R22, si te fijas en la regla le corresponden aprox 150 psi equivalentes a 10 bar largos. Espero que te sirva . Un saludo

 <http://www.pecomark.com/rdgr.htm> Casualmente me he sentado un momento al ordenador a responder preguntas antes de ponerme esta mañana a instalarme un split de 3000 frigorías en el salón de mi casa, y apuntando a mi dormitorio para que entre el fresco. También es un Fujitsu Inverter, aunque a mi me ha salido gratis ;) Si hubiera podido escoger hubiese preferido instalarme un Daikin TXS35G o un Panasonic Etherea. Pero la Fujitsu funciona bien y a caballo regalado...  
Técnicamente es siempre mejor poner un aparato en cada instancia. Pero si la economía no lo permite, y la distribución de las salas (salón y dormitorio en este caso) da lugar a intentarlo, se puede hacer. En el peor de los casos, más adelante puedes poner otro split en el dormitorio.  
El truco está en que te instalen el 1x1 de 3000 frigorías en la pared justo enfrente de la puerta del dormitorio, y con un ángulo adecuado para que dirigiendo las lamas horizontales del aparato, envíe un flujo de aire frio hacia la entrada de la habitación. Así conseguirás bajar algo la temperatura y también la humedad que es muy importante para el confort. Una humedad del 50% es ideal para dormir a gusto.  
Yo te diría que sí, que lo pruebes. Y recuerda cerrar la puerta de acceso al salón y dejar abierta la de la habitación. De lo contrario tu climatizador estará funcionando toda la noche sin parar y el fresco se disipará demasiado. algunos compresores de aire pequeños necesitan aceite para funcionar, y otros modelos no. depende de cómo los hacen y quién los hizo. Creo que lo mas importante és que antes de tomar una decisión tengas en cuenta los distintos valores de aislamitento termico y acustico ( a la larga lo notaras en tu factura de luz/gas), asi como el tipo de cristal, te recomiendo que sean bajos emisivos y con gas argon., Un excelente aislamiento mejorara tu calidad de vida.


Otra cosa a tenen en cuenta aparte del material (PVC O Aluminio), seria el diseño ( forma del marco, elementos esteticos etc.. ) asicomo la medidas de seguridad que te ofrecen estas ventanas..


Tambien te recomiendo que leas los consejos que suelen dar las compañias de Gas ( por ej. Gas natural Fenosa a nivel de eficiencia energetica).


y por ultimo es muy importante los certifcados que te puedan dar referente a las cualidades de tus ventanas. Bueno vamos a empezar el cuestionario para descartar posibles averías.  
1º- ¿Has comprobado que no se te queda ninguna electroválvula ( sobre todo la de 20000 )pegada?  
2º- ¿El flotador magnético lo has mirado? Que aun tenga todo el magnetismo  
3º- ¿Has mirado el detector de flujo?  
Todo esto esta relacionado solo con acs, el resto de los componentes son comunes y si te fallaran no tendrías tampoco calefacción. Yo creo que el problema lo tienes en las válvulas.   
Ah! Que no te vuelva loco, no es mala caldera . si tienes dudas dímelo. ¿Estas seguro que solo falla con la tapa sacada y que te da ese código? Si es así, puede ser o el presostato de humos, 20,15 euros más iva o el cuadro de control, 198 más iva. Prueba primero con el presostato, pero revisa antes la salida de gases y asegurate de que no este taponada. Revisa también el, venturi, es la pieza donde van enganchados los tubos transparentes del presostato, fíjate que tienen posición, van invertidos.