Cambio caldera de gas




 Tengo que cambiar la caldera de gas, que tiene 8 años y me está dando bastantes problemas. He leído otras preguntas/respuestas en este foro, y no acabo de tenerlo claro.  
La caldera vieja está en la cocina, con la salida de humos común hacia arriba. Al lado de la cocina tengo un pequeño tendedero cubierto. Mi intención es poner una caldera estanca sacándola al tendedero, pero me han dicho que eso implica poner un tubo de salida de humos a la fachada interior del edificio. Sin embargo, en la junta de la comunidad me han dicho que para hacer esto es necesario que pida permiso a la comunidad, incluso algún vecino me comentó que estaba prohibido por el Ministerio de Industria el sacar salidas de humos a la fachada. ¿Es esto cierto?  




 Si pongo una caldera estanca donde ahora tengo la vieja, ¿es posible? No obstante, mi idea es sacarla al tendedero por seguridad. Lo que desconozco es si por el funcionamiento de las calderas estancas, existe el mismo peligro que con las calderas tradicionales, que si queman mal te puedes morir por inhalación de CO. ¿En las estancas también pasa esto?  
Por si fuera poco, he leído en este foro que a partir de 2010 es obligatorio poner caldera de condensación, y que este tipo de caldera además requiere poner un desagüe. Además de esto, ¿También exigen poner salida de humos? ¿Se puede poner a la fachada, o tiene que ser la salida de humos común del edificio?  
En definitiva, estoy hecho un lío. No sé qué tipo de caldera debo de poner, y qué requisitos tiene.
Vamos aver las calderas como la que tienes que van a la salida de humos hecha de construcci´n es decir atmosféricas deben salir por cubierta a fachada no pueden salir por lo que podrías poner una caldera atmosféria en el lugar donde tienes la actual pero con estas se corre el riesgo de intoxicación por inhalación de humos y solo se pueden instalar en lo que queda de año 2009 por lo que a partir del 1-1-2010 solo se pueden instalar calderas estancas en cualquiera de sus variedades y algunas con condiciones.  
Calderas estancas normales debe haber una chimenea adaptada a estas caldras que slaga por **cubierta** por lo que ya no puedes instalar una caldera estanca normal ya que la comunidad tendría que poner una salida de humos por cada letra, portal o escalera y no creo que queráis derramas.  
En tu caso solo te queda poner una atmosférica como la que tienes o una calderas estanca de condensación o de bajo NOx.  
Condensación salida a fachada les guste o no y efectivamente tienes que poner un punto más para el desagüe por lo que si la caldera es más cara también el montaje y encima la condensación es para no contaminar el aire pero lo mandamos al agua, yo me niego a instalarlas.  
Calderas estancas de bajo NOx salida de humos a fachada por narices no necesita desagüe pocas marcas las comercializa y las buenas cuestan lo mismo que las de condensación pero son mejores marcas, caso Wolf, instalación como una caldera normal no contaminan ni aire ni agua para mi ideales.  
No es cierto que a partir del 2010 tengan que ser todas de condensación las que queden atmosféricas se quedan hasta que las tengan que cambiar y exista la posibilidad de condensación o **bajo NOx** no solo condensación y me inclino por bajo NOx .  
Si es cierto que en algunos sitios hay que pedir permiso a la comunidad para sacar cualquier cosa a la fachada pero ahora te toca a ti cuando le toque el año que viene a otro tu estas dispuesto a pagar la derrama para colocar una salida de humos a cubierta para que ese señor ponga una caldera estanca cuando a ti no te han permitido sacar la caldera a fachada yo no lo estaría y ademas me negaría a que la pusieran a mi no me han dejado que se caliente a tortas vas a ser el primero y te van a poner problemas pero cuando le ocurra a otro la va a sacar sin pedir permiso y luego si quieren que se la quiten pero mientras la sacara otro y otro y tu con la atmosférica estaría muy bien avisarlo que la vas a sacar y con el RITE en la mano decirles lo que vais a tener que hacer si no te permiten sacarla por que es cuestión de tiempo al final todos a fachada y si es interior estupendo no se ve desde la calle que no hay normativa para eso lo único que dice es que ya no puede sobresalir todo el tubo que uno quiera sino tres centímetros de la fachada no llama la atención.  
Si tienes más dudas aquí estoy
si dispones de salida de humos, pues lo mas cerca de esta, si no dispones de salida de humos o chimenea al tejado, tendras que mirar primero por donde se puede colocar, no sirve poner la salida en una fachada hola  
para ir directo al asunto (ahorrando tiempo y dinero)  
le sugiero que se comunique por correo electrónico con el área técnica del fabricante de la caldera que usted tiene instalada con el fin de solicitar apoyo técnico. (busque los datos de contacto con el fabricante en el manual o en la web)  
los fabricantes de calderas tienen personal especializado al servicio de sus clientes para situaciones como la suya.  
suerte! una cosa son los radiadores de calefacción central que llevan agua caliente por todo el lugar (casa, edificio, etc) o aceite en algunos casos. los que están prohibidos son los radiadores eléctricos, por poseer una sustancia a base de aceites y pcb (altamente toxico), de hecho ya no se comercian más, sustituidos por los de placa de cerámica. espero te sirva. Claudio, el ducto debe salir al exterior, la pasada por el techo de fibra debe ser por lo menos 2 cm por lado más grande que el tubo y colocar un anillo o poncho bien sellado para evitar que entre agua, o colocar un doble tubo de mayor diámetro que el principal. primero lo que debes hacer es revisar que el canister este en buen estado ya que la única reparación que tienen los autos modernos para el tanque es el canister puedes llevarlo a que revisen el sistema de evaporacion de gases y que revisen el solenoide que es la válvula selladora de el canister así como todas las mangueras de el sistema de evaporacion no trates de meterle mangueras a fuerza ni modifiques nada solo estarás aumentando la culminación ambiental y causándote problemas a futuro cuando le tengas que realizar la inspección de emisiones 
espero te sirva al información 

saludos lgs que tal mira por todos los datos que pusiste probablemnte sean los inyectores de gasolina que dejan de trabajar a temperaturas altas checa que estén en buenas condiciones y fíjate también si la afinacionse la hicieron correctamente en la afinación también tuvieron que darl mantenimiento y limpieza a los inyectores Buenos días.


Todo tiene solución, pero hay que poder estudiarlo... y en lo que dice del constructor ¿a que se refiere?, ¿es obra nueva?, ¿una reforma?... ¿último piso de un bloque de viviendas?, si es así, es un elemento común, no es suyo, es de la comunidad... 


Si pudiera aportar más información, sería de ayuda.


Gracias. Un saludo.




![](https://es.habcdn.com/photos/qna/answers/medium/calor-en-el-tejado-del-ultimo-piso-2099327.jpg) Hola Javier, para empezar, suena a extorsión lo que te ha pasado endesa. Vamos a ver, lo que debes hacer es retirar el cableado de la forma mas segura posible, y asegurar el trenzado entre los dos laterales, incluso puede ser si es necesario tener que instalar un poste auxiliar durante las obras si fuese necesario. Pero nada mas, una vez terminadas las obras recolocar el cableado, te aconsejo dejar en fachada una canaleta registrable para el paso de cables. si no me equivoco no es la manguera de la calefacción ya que esta salen del motor y van hacia dentro del habitáculo ,la manguera que dices es la manguera para refrigerar el aceite del motor y va desde el termostato hacia una caja metálica que hay encima del filtro esa manguera la puedes cambiar no hay ningún problema la desmontas busca una manguera que tenga la medida y la montas una vez la tengas cambiada rellena con liquido refrigerante hola<br/>si el circuito est&aacute; perfectamente estanco (o sea, que no hay ni la m&iacute;nima p&eacute;rdida) no hay problema de cargarla con agua corriente, por mas dura que sea. los minerales que contenga no le har&aacute;n da&ntilde;o a la caldera ni al resto de la instalaci&oacute;n, dado que es una cantidad &uacute;nica. pero si hay una p&eacute;rdida, y se le agrega agua peri&oacute;dicamente, le agregar&aacute;s nuevos minerales que formar&aacute;n sarro. en resumen, si est&aacute; todo bi&eacute;n cualquier agua sirve. saludos !