b'\n_START_ARTICLE_\nCentral nuclear de Hamaoka\n_START_SECTION_\nRendimiento\n_START_PARAGRAPH_\nLa central tuvo un excelente rendimiento en la d\xc3\xa9cada de 1990. Sin embargo, los problemas que provocaron que Hamaoka-1 se apagara desde el a\xc3\xb1o 2001 hasta el presente y Hamaoka-2 desde el a\xc3\xb1o 2005 hasta este momento, han reducido de manera significativa las cifras de capacidad en la historia reciente de la central._NEWLINE__NEWLINE_Producci\xc3\xb3n de energ\xc3\xada de la central nuclear de Hamaoka\n_START_SECTION_\nHamaoka-1: ruptura del sistema HPCI\n_START_PARAGRAPH_\nEl 7 de noviembre de 2001 se rompi\xc3\xb3 una v\xc3\xa1lvula del sistema de inyecci\xc3\xb3n de refrigerante a alta presi\xc3\xb3n (HPCI, High Pressure Coolant Injection System) de Hamaoka-l durante una prueba peri\xc3\xb3dica de inicio manual. Como ello se considera una parte del sistema de refrigeraci\xc3\xb3n de emergencia del n\xc3\xbacleo (ECCS, Emergency Core Cooling System), las implicaciones llegaron m\xc3\xa1s lejos que el propio acontecimiento, y pusieron en tela de juicio la fiabilidad del sistema de seguridad de emergencia.\xe2\x80\x8b Hamaoka-2 tambi\xc3\xa9n se apag\xc3\xb3 con el prop\xc3\xb3sito de investigar estructuras similares.\n_START_SECTION_\nHamaoka-5: problemas en la turbina de vapor\n_START_PARAGRAPH_\nEl 15 de junio de 2006 Hamaoka-5 se apag\xc3\xb3 debido a las excesivas vibraciones de la turbina. Se descubri\xc3\xb3 que se hab\xc3\xadan roto totalmente cierto n\xc3\xbamero de los \xc3\xa1labes de la turbina. En la turbina que fall\xc3\xb3, casi todos los \xc3\xa1labes mostraban fracturas o grietas y, por su parte, la mayor\xc3\xada de los \xc3\xa1labes de los otras dos turbinas de baja presi\xc3\xb3n tambi\xc3\xa9n mostraban problemas. Se achac\xc3\xb3 la culpa de los problemas a Hitachi, el proveedor de sistema de suministro de vapor nuclear (NSSS, Nuclear Steam Supply System).'