b'\n_START_ARTICLE_\nChimenea\n_START_PARAGRAPH_\nSeg\xc3\xban la RAE, chimenea  es  un ca\xc3\xb1\xc3\xb3n o conducto para que salga el humo que resulta de la combusti\xc3\xb3n. El t\xc3\xa9rmino tambi\xc3\xa9n tiene otras acepciones, muchas en realidad, ya que en general se conoce como tal a casi cualquier hueco o conducto, generalmente vertical, en el que de forma natural o provocada, se produzca el conocido como efecto chimenea, consistente en el movimiento vertical ascendente de un fluido, frecuentemente un gas, debido a la diferencia de densidad del mismo a lo largo de su altura._NEWLINE_Tambi\xc3\xa9n est\xc3\xa1 muy generalizada la metonimia, mediante la cual, al conjunto formado por un hogar abierto  y una chimenea se le conoce con el nombre exclusivo de chimenea, que en el caso de que est\xc3\xa9 revestida, o tenga alguna intenci\xc3\xb3n decorativa, o alguna otra raz\xc3\xb3n no bien determinada, se le a\xc3\xb1ade el apelativo de francesa._NEWLINE_En el t\xc3\xa9rmino chimenea habr\xc3\xada que distinguir entre el conducto de humos, que es el conducto interior por el que circulan los gases procedentes de la combusti\xc3\xb3n y cuyas caracter\xc3\xadsticas son las que interesan, y el resto, envolvente o estructura aislada y resistente que puede adoptar multitud de formas. La parte vertical de la chimenea desde la coronaci\xc3\xb3n a la base, se denomina fuste de la chimenea. Pueden existir otros tramos no verticales, que son conductos de uni\xc3\xb3n entre la chimenea propiamente dicha y la caja de humos, que es el punto de encuentro del generador con la chimenea\xe2\x80\x8b.\n_START_SECTION_\nChimenea y combusti\xc3\xb3n\n_START_PARAGRAPH_\nEn la combusti\xc3\xb3n, la chimenea juega un papel mucho m\xc3\xa1s importante que el aparente de evacuar los humos al exterior._NEWLINE_La combusti\xc3\xb3n es un proceso de oxidaci\xc3\xb3n en el que un elemento; el combustible, reacciona con el ox\xc3\xadgeno (generalmente del aire) formando substancias gaseosas, denominadas humos y desprendiendo calor y normalmente luz._NEWLINE_La combusti\xc3\xb3n m\xc3\xa1s frecuente es la de los compuestos del carbono y del hidr\xc3\xb3geno en contacto con el aire. Para que la combusti\xc3\xb3n sea completa, es preciso que la cantidad de aire a\xc3\xb1adida, tenga, al menos, el ox\xc3\xadgeno suficiente para transformar todo el hidr\xc3\xb3geno en agua y todo el carbono en . En la pr\xc3\xa1ctica, es necesario un peque\xc3\xb1o exceso de aire, para garantizar que toda porci\xc3\xb3n de hidr\xc3\xb3geno y carbono, encuentra la correspondiente de ox\xc3\xadgeno, para quemarse \xc3\xadntegramente, aunque debe ser el menor posible, ya que parte del calor formado se gasta en calentar este aire, lo que disminuye el rendimiento de la combusti\xc3\xb3n._NEWLINE_Como puede deducirse, lo m\xc3\xa1s importante para obtener una buena combusti\xc3\xb3n, es que llegue al combustible la cantidad de aire necesario y que la mezcla entre combustible y comburente sea lo m\xc3\xa1s perfecta posible.  Esto lo realiza en gran parte la chimenea, que se convierte as\xc3\xad, en un elemento fundamental para conseguir un buen rendimiento en la combusti\xc3\xb3n.\n_START_SECTION_\nHogar en sobrepresi\xc3\xb3n\n_START_PARAGRAPH_\nEn los generadores con hogar en sobrepresi\xc3\xb3n\xe2\x80\x8b, se utilizan quemadores provistos de ventilador que se encarga de suministrar el aire necesario para la combusti\xc3\xb3n._NEWLINE_Estos quemadores se deben seleccionar de forma que su ventilador adem\xc3\xa1s de suministrar el caudal de aire necesario para el combustible a quemar, aporten la presi\xc3\xb3n suficiente para vencer las p\xc3\xa9rdidas de carga del circuito de humos del generador\xe2\x80\x8b, de forma que los humos queden depositados en el caj\xc3\xb3n de humos situado en la base de la chimenea y de all\xc3\xad sean evacuados por el tiro natural de la misma.\n_START_SECTION_\nTiro forzado\n_START_PARAGRAPH_\nLa forma m\xc3\xa1s f\xc3\xa1cil de solucionar la falta de tiro es elevando m\xc3\xa1s la coronaci\xc3\xb3n de la chimenea. Sin embargo, esto no es siempre posible y hay que ayudar al tiro natural con un ventilador intercalado en el conducto de humos. Esto es lo que se conoce como tiro forzado._NEWLINE_Esta soluci\xc3\xb3n, que no es recomendable, salvo que no haya otra para conseguir tiro natural, suele utilizarse por los llamados aceleradores de tiro o en sistemas de depuraci\xc3\xb3n de humos._NEWLINE_Se tiende, por la facilidad de acceso, a instalar el ventilador en la parte baja de la chimenea, en el punto de uni\xc3\xb3n de esta con el generador. En esta posici\xc3\xb3n, el hogar queda en depresi\xc3\xb3n, lo cual es correcto, sin embargo el conducto de humos queda en sobrepresi\xc3\xb3n, sin m\xc3\xa1s funci\xc3\xb3n que la evacuaci\xc3\xb3n de gases, pero sobre todo, de forma que cualquier fisura puede originar salida de gases t\xc3\xb3xicos hacia los locales por los que discurra la chimenea. En cualquier caso es preferible que la  chimenea quede en depresi\xc3\xb3n, por lo que si se ha de instalar un ventilador debe situarse en la coronaci\xc3\xb3n y es recomendable enclavarlo el\xc3\xa9ctricamente con el quemador, para que funcione solo cuando lo haga \xc3\xa9ste y se evite el enfriamiento del hogar durante las paradas.\n_START_SECTION_\nDise\xc3\xb1o de la chimenea\n_START_PARAGRAPH_\nLas condiciones de dise\xc3\xb1o de una chimenea est\xc3\xa1n recogidas en la norma UNE 123001, que aunque dirigida a chimeneas de calderas de calefacci\xc3\xb3n, sus prescripciones, en general, pueden ser v\xc3\xa1lidas para cualquier otra aplicaci\xc3\xb3n. Se indican aqu\xc3\xad algunas de las recomendaciones que suelen ser origen de duda o de confusi\xc3\xb3n.\n_START_SECTION_\nSituaci\xc3\xb3n y altura\n_START_PARAGRAPH_\nLa chimenea ser\xc3\xa1 totalmente independiente de los elementos estructurales y de cerramiento del edificio. Aun siendo exterior al edificio, no se deben aprovechar para su construcci\xc3\xb3n los muros del mismo. La chimenea debe ser totalmente exenta, de forma que pueda tener sus movimientos de dilataci\xc3\xb3n sin transmitir tensiones o ruidos al edificio_NEWLINE_La chimenea se debe situar en la cubierta del edificio cuidando de que quede 1 m por encima de cualquier obst\xc3\xa1culo situado a menos de 10 m de ella y por encima de la parte superior de cualquier ventana o hueco de ventilaci\xc3\xb3n situado a entre 10 y 50 m. Igualmente deber\xc3\xa1 quedar por encima, no de la cumbrera del tejado, sino de una paralela a la pendiente del mismo trazada a 2,5 m de distancia de \xc3\xa9sta, desde un punto situado 1 m por encima de la cumbrera.(ver figura)\n_START_SECTION_\nGeometr\xc3\xada\n_START_PARAGRAPH_\nLa secci\xc3\xb3n transversal de las chimeneas, ser\xc3\xa1 preferentemente circular. Si la secci\xc3\xb3n es rectangular, la relaci\xc3\xb3n entre lados mayor y menor no debiera ser superior a 1,5. Hay que tener en cuenta que a igualdad de secci\xc3\xb3n, la circular es la que menos p\xc3\xa9rdida de carga tiene._NEWLINE_En el dise\xc3\xb1o del tramo vertical se evitar\xc3\xa1n los cambios de direcci\xc3\xb3n y de secci\xc3\xb3n. De ser necesarios, los cambios de direcci\xc3\xb3n deben efectuarse con radios de curvatura iguales o superiores a 1,5 veces el di\xc3\xa1metro hidr\xc3\xa1ulico del tramo y los cambios de secci\xc3\xb3n con \xc3\xa1ngulos de divergencia iguales o inferiores a 15\xc2\xb0._NEWLINE_Los cambios de direcci\xc3\xb3n no anulan el tiro natural, pero suponen un incremento de la p\xc3\xa9rdida de carga debida a los codos y el aumento de longitud, que se debe de comprobar no disminuya excesivamente el mismo._NEWLINE_Los cambios de secci\xc3\xb3n, en general,no son recomendables, pero sobre todo hay que evitar las reducciones, que pueden dar lugar a la formaci\xc3\xb3n de bolsas de gases.\n_START_SECTION_\nRemates\n_START_PARAGRAPH_\nEste es un punto muy controvertido  en la terminaci\xc3\xb3n de las chimeneas. En general todas las normativas y tratados sobre chimeneas desaconsejan la utilizaci\xc3\xb3n de sombreretes o remates decorativos en la chimenea \xe2\x80\x8b._NEWLINE_Hubo un tiempo en que se aconsejaba la utilizaci\xc3\xb3n de un sombrerete que evitara la entrada de agua de lluvia, pero la verdad es que la cantidad de agua de lluvia que puede entrar, aun considerando condiciones muy adversas, es muy inferior a la que produce el combustible en forma de vapor, que puede condensar y de hecho condensa en los arranques._NEWLINE_Los remates decorativos impiden la libre salida vertical de los humos, hacen de pantalla deflectora hacia las cubiertas y terrazas, evitan la dispersi\xc3\xb3n de los humos y aumentan la contaminaci\xc3\xb3n_NEWLINE_En la base del tramo vertical se debe disponer una zona de recogida de holl\xc3\xadn, condensados y aguas de lluvia, provista de un registro de limpieza y un manguito de drenaje conducido al desag\xc3\xbce o zona adecuada, lo que constituye un elemento necesario para eliminar el agua de condensaci\xc3\xb3n y de lluvia indicado en el p\xc3\xa1rrafo anterior.\n_START_SECTION_\nMateriales\n_START_PARAGRAPH_\nLas chimeneas y sus elementos accesorios se fabricar\xc3\xa1n con materiales incombustibles (clasificaci\xc3\xb3n A)\xe2\x80\x8b y resistentes a la temperatura y a los a gentes agresivos presentes en los humos. Se recomienda la instalaci\xc3\xb3n de chimeneas met\xc3\xa1licas homologadas, en particular de acero inoxidable._NEWLINE_Aunque no son obligatorias, las chimeneas prefabricadas de acero inoxidable con aislamiento consiguen unas prestaciones imposibles de alcanzar con una chimenea de construcci\xc3\xb3n._NEWLINE_Las chimeneas se aislar\xc3\xa1n t\xc3\xa9rmicamente en todo su recorrido con el fin de evitar el enfriamiento de los humos. El aislamiento de la chimenea es fundamental y m\xc3\xa1s en el caso de una chimenea de construcci\xc3\xb3n, pero no solo para evitar el enfriamiento de los humos y por tanto la disminuci\xc3\xb3n del tiro, sino para evitar la formaci\xc3\xb3n de condensados. En este aspecto hay que tener en cuenta que un generador funciona en r\xc3\xa9gimen intermitente con amplios periodos de parada del quemador, durante los cuales las paredes de la chimenea se enfr\xc3\xadan. En el siguiente arranque hasta que las paredes no alcanzan alrededor de 50\xc2\xbaC, los humos se condensan sobre ellas y  m\xc3\xa1s las condensaciones \xc3\xa1cidas que persisten hasta que no se alcanzan 160\xc2\xbaC\xe2\x80\x8b, todo lo cual favorece la corrosi\xc3\xb3n, formaci\xc3\xb3n de inquemados s\xc3\xb3lidos y condensaci\xc3\xb3n \xc3\xa1cida sobre terrazas y cubiertas.\n_START_SECTION_\nLimpieza y Mantenimiento\n_START_PARAGRAPH_\nResulta de vital importancia la realizaci\xc3\xb3n de una correcta limpieza de la chimenea, tanto por el rendimiento como por la seguridad de la misma. El simple funcionamiento de la chimenea provoca que multitud de residuos se acumulen en los distintos conductos. Estos son elementos de f\xc3\xa1cil combusti\xc3\xb3n por lo que es necesario llevar a cabo limpiezas temporalmente en funci\xc3\xb3n de su uso.\xe2\x80\x8b'