b'\n_START_ARTICLE_\nExperimental Breeder Reactor-II EBR-II\n_START_PARAGRAPH_\nEl Experimental Breeder Reactor-II (EBR-II) es un reactor refrigerado por  sodio con una tasa de energ\xc3\xada t\xc3\xa9rmica de 62,5 megavatios (MW), un circuito cerrado intermedio secundario de sodio, y una planta de vapor que produce 19 MW de energ\xc3\xada el\xc3\xa9ctrica a trav\xc3\xa9s de un generador de turbina convencional. La intenci\xc3\xb3n original en el dise\xc3\xb1o y funcionamiento del EBR-II era la de demostrar una planta de energ\xc3\xada de un reactor de completo de realimentaci\xc3\xb3n con un reprocesado en la misma planta de combustible met\xc3\xa1lico. La demostraci\xc3\xb3n fue llevada cabo con \xc3\xa9xito desde 1964 a 1969. El objetivo principal fue entonces cambiado a la prueba de combustibles y materiales para futuros reactores de metal l\xc3\xadquido mayores en el entorno de radiaci\xc3\xb3n del n\xc3\xbacleo del reactor EBR-II. Funcion\xc3\xb3 como un prototipo de Reactor integral r\xc3\xa1pido. Con un coste de m\xc3\xa1s de $32 millones, alcanz\xc3\xb3 su criticidad por primera vez en 1965 y estuvo en funcionamiento durante 30 a\xc3\xb1os. Se le hizo funcionar para producir cerca de un megavatio de calor y 300 kilovatios de electricidad, aunque era capaz de producir mucho m\xc3\xa1s.\n_START_SECTION_\nDise\xc3\xb1o\n_START_PARAGRAPH_\nEl combustible se compone de varillas de uranio de 5 mil\xc3\xadmetros de di\xc3\xa1metro y 33 cm (13 pulgadas) de longitud. El uranio enriquecido al 67% de uranio-235 inicial lo estaba a aproximadamente el 65% al substituirlo. Tambi\xc3\xa9n contiene 10% de zirconio. Cada elemento de combustible se inserta en un tubo de paredes delgadas de acero inoxidable en el que tambi\xc3\xa9n se inserta una peque\xc3\xb1a cantidad de metal de sodio, El tubo es cerrado en su parte superior mediante soldadura para formar una unidad de 73 cm (29 pulgadas) de longitud. La finalidad del sodio es la de funcionar como un agente de transferencia de calor. A medida que el uranio incrementa su fisi\xc3\xb3n, se generan fisuras que el sodio rellena. Se obtiene un importante producto de fisi\xc3\xb3n, el cesio-137, lo que lo convierte en intensamente radiactivo. El vac\xc3\xado por encima del uranio recoge los gases de fisi\xc3\xb3n, principalmente cript\xc3\xb3n-85. Los espacios de las agujas dentro de envoltorios hexagonales de acero inoxidable de 2,34 m (92 pulgadas) de largo est\xc3\xa1n dispuestos en forma de colmena; cada unidad tiene cerca de 4,5 kg (10 libras) de uranio. En total, el n\xc3\xbacleo contiene cerca de 308 kg (680 libras) de combustible de uranio, y a esta parte se la conoce como el \xe2\x80\x9cdriver\xe2\x80\x9d._NEWLINE_El n\xc3\xbacleo del EBR-II puede acomodar hasta 65 subconjuntos experimentales para pruebas de radiaci\xc3\xb3n y fiabilidad de funcionamiento, alimentados con una variedad de combustibles met\xc3\xa1licos y cer\xc3\xa1micos \xe2\x80\x93 los \xc3\xb3xidos, carburos o nitruros de uranio y plutonio, y aleaciones met\xc3\xa1licas de combustible tales como el combustible de uranio-plutonio-zirconio para el Reactor integral r\xc3\xa1pido. Otras posiciones de subconjuntos pueden contener experimentos de materiales estructurales.\n_START_SECTION_\nVentajas en seguridad\n_START_PARAGRAPH_\nEl dise\xc3\xb1o del Reactor integral r\xc3\xa1pido obtiene ventajas de seguridad a trav\xc3\xa9s de una combinaci\xc3\xb3n de combustible met\xc3\xa1lico (una aleaci\xc3\xb3n de uranio, plutonio y zirconio), y de la refrigeraci\xc3\xb3n por sodio. Al proporcionar un combustible que r\xc3\xa1pidamente conduce el calor del combustible al refrigerante, y que funciona a temperaturas relativamente bajas, el reactor integral r\xc3\xa1pido consigue su m\xc3\xa1xima ventaja de la expansi\xc3\xb3n del refrigerante, combustible y estructura, en las situaciones de anormalidad en los que se incrementa la temperatura. La expansi\xc3\xb3n del combustible y de la estructura en una situaci\xc3\xb3n anormal provoca el apagado del sistema incluso sin que sea necesaria la intervenci\xc3\xb3n humana. En abril de 1986, se realizaron dos pruebas especiales en el EBR-II, en las cuales las bombas principales de refrigeraci\xc3\xb3n primarias fueron desconectadas cuando el reactor se encontraba a su m\xc3\xa1xima potencia (62,5 megavatios t\xc3\xa9rmicos). Sin que se permitiese que los sistemas normales de apagado interfirieran la energ\xc3\xada de reactor bajo hasta casi cero en un plazo de 300 segundos, sin que se produjera ning\xc3\xban da\xc3\xb1o no en el combustible ni en el reactor. Esta prueba demostr\xc3\xb3 que incluso en el caso de una p\xc3\xa9rdida de toda la energ\xc3\xada el\xc3\xa9ctrica y la capacidad de apagado del reactor utilizando los sistemas normales, el reactor se apagar\xc3\xada sencillamente sin peligro o da\xc3\xb1os. El mismo d\xc3\xada, esta prueba fue seguida de otra importante: con el reactor otra vez a plena potencia, se detuvo el flujo en el sistema de refrigeraci\xc3\xb3n secundario. Esta prueba provoc\xc3\xb3 un incremento de temperatura, ya que no hab\xc3\xada ning\xc3\xban escape de salida para el calor generado. En cuanto el sistema de refrigeraci\xc3\xb3n primario se recalent\xc3\xb3, el combustible,  el sodio refrigerante y la estructura se expandieron y el reactor se apag\xc3\xb3. La prueba demostr\xc3\xb3 que el reactor de tipo integral r\xc3\xa1pido, se apagar\xc3\xada utilizando su caracter\xc3\xadstica inherente de expansi\xc3\xb3n t\xc3\xa9rmica, incluso en el caso de que la capacidad de retirar el calor del sistema primario se hubiera perdido._NEWLINE_El EBR-II est\xc3\xa1 ahora sin combustible. La actividad de apagado del EBR-II tambi\xc3\xa9n incluye el tratamiento de su combustible usado descargado utilizando un proceso de tratamiento del combustible electrometal\xc3\xbargico en la instalaci\xc3\xb3n de acondicionamiento de combustible situadas cerca del EBR-II._NEWLINE_El proceso de limpieza del EBR-II incluye la retirada y procesado del refrigerante de sodio, la limpieza de los sistemas de sodio del EBR-II, la retirada y desactivaci\xc3\xb3n de otros riesgos qu\xc3\xadmicos y la colocaci\xc3\xb3n de los componentes desactivados y de la estructura en una condici\xc3\xb3n segura.'