b'\n_START_ARTICLE_\nInstalaci\xc3\xb3n de saneamiento de edificios\n_START_SECTION_\nClasificaci\xc3\xb3n de las aguas\n_START_PARAGRAPH_\nTradicionalmente las aguas se han clasificado en tres grupos: aguas blancas, aquellas que no llevan casi suciedad, principalmente las aguas de lluvia o humedades del terreno; aguas grises, las que proceden de procesos de limpieza, jabonosas, sin casi contenido de materia org\xc3\xa1nica y aguas negras o aguas fecales, las de alto contenido en materia org\xc3\xa1nica, generalmente procedentes de inodoros, urinarios o trituradores de basura.\n_START_SECTION_\nFuncionamiento\n_START_PARAGRAPH_\nNormalmente, la red funciona por gravedad. Las conducciones son verticales o tienen una pendiente (reducida), para facilitar la circulaci\xc3\xb3n de las aguas usadas, hasta la entrega a la red urbana o, en ciertos casos, a una fosa s\xc3\xa9ptica._NEWLINE_A veces, no es posible utilizar la circulaci\xc3\xb3n por gravedad, cuando la recogida de aguas se hace bajo el nivel de la cota del alcantarillado, y debe utilizarse una bomba, situada en un pozo de almacenamiento, para subir las aguas hasta el nivel de desag\xc3\xbce. En cualquier caso, nunca se llevar\xc3\xa1n al pozo aguas vertidas en un nivel suficientemente alto como para desaguar por gravedad, ya que ser\xc3\xada un desperdicio in\xc3\xbatil de energ\xc3\xada.\n_START_SECTION_\nRecogida de aguas\n_START_PARAGRAPH_\nEl origen de las aguas usadas son una serie de aparatos, que pueden ser aparatos sanitarios, o electrodom\xc3\xa9sticos, que disponen de un orificio de desag\xc3\xbce, con o sin v\xc3\xa1lvula, con o sin bomba de desag\xc3\xbce, en los que se realizan las funciones de higiene, limpieza, preparaci\xc3\xb3n de alimentos, etc. Nunca un punto de suministro de agua debe carecer de un punto de desag\xc3\xbce, aun los que se prevea se utilizar\xc3\xa1n muy de tarde en tarde._NEWLINE_En el caso de pluviales, la recogida depender\xc3\xa1 del tipo de cubierta, y puede hacerse por canalones, en el caso de cubierta inclinada o mediante diversos tipos de sumideros, buzones... cuando se trata de cubiertas aterrazadas o planas. Tambi\xc3\xa9n se recoge de esta manera en los patios._NEWLINE_En ciertas ocasiones puede convenir llevar las aguas de lluvia a un dep\xc3\xb3sito (aljibe), generalmente enterrado, para su posterior utilizaci\xc3\xb3n para riego de huertos o en las cisternas de los inodoros, como medio de ahorro de agua._NEWLINE_Para peque\xc3\xb1as superficies se utiliza a menudo un tubo, a manera de g\xc3\xa1rgola, que desagua directamente al terreno.\n_START_SECTION_\nRed de piso\n_START_PARAGRAPH_\nLas tuber\xc3\xadas que recogen los desag\xc3\xbces (especialmente cuando son de gran di\xc3\xa1metro, pero tambi\xc3\xa9n las dem\xc3\xa1s) pueden descargar directamente en la bajante o bien reunirse en un ramal de piso que, a su vez, desagua en la bajante._NEWLINE_Cuando de aseos de uso colectivo se trata, las bater\xc3\xadas de aparatos (inodoros, urinarios y lavabos) tienen una tuber\xc3\xada horizontal (ramal de piso) que recoge todos los desag\xc3\xbces para llevarlos a la bajante.\n_START_SECTION_\nBajantes\n_START_PARAGRAPH_\nSon las conducciones verticales que conectan las redes de piso con los alba\xc3\xb1ales. En ellas las aguas alcanzan velocidades de hasta 8 m/s pero no m\xc3\xa1s, porque normalmente van rozando con las paredes (realmente una descarga de solo aguas bajar\xc3\xa1 pegada a las paredes formando una espiral). No deben cambiar de di\xc3\xa1metro en toda su longitud, salvo en edificios muy altos, en los cuales se hacen, cada cierta altura, cambios de direcci\xc3\xb3n con un \xc3\xa1ngulo de 30 o 45\xc2\xba, para evitar que el vertido alcance mucha velocidad, y en ellos se puede, si es necesario, aumentar el di\xc3\xa1metro.\n_START_SECTION_\nAlba\xc3\xb1ales\n_START_PARAGRAPH_\nTambi\xc3\xa9n llamados atarjeas, tarjeas o, a veces, colectores, que es un nombre un tanto impropio por excesivamente gen\xc3\xa9rico y poco preciso, pues se usa para muchos otros dispositivos muy distintos._NEWLINE_El conjunto de alba\xc3\xb1ales recibe el nombre de red horizontal, aunque, como se ha dicho no es exactamente horizontal, pues debe de tener una pendiente, para facilitar el flujo del agua por gravedad. Esta pendiente ha de ser relativamente peque\xc3\xb1a (0,5...5%), puesto que las aguas usadas a menudo arrastran part\xc3\xadculas s\xc3\xb3lidas duras, abrasivas (arenillas, por ejemplo) y, si la pendiente es grande, la velocidad lo ser\xc3\xa1 y pueden producirse fen\xc3\xb3menos de erosi\xc3\xb3n que da\xc3\xb1en los conductos en poco tiempo._NEWLINE_La red horizontal puede ir colgada o enterrada. Puede ir colgada cuando el edificio tiene s\xc3\xb3tanos (lo cual es muy frecuente, para cocheras) y es un sistema mejor porque tiene la posibilidad de verse en todo su recorrido y es m\xc3\xa1s barato arreglar los posibles desperfectos. La enterrada tiene el problema de que posibles asientos del terreno pueden romperla, y su reparaci\xc3\xb3n es mucho m\xc3\xa1s complicada._NEWLINE_Cuando haya puntos donde se viertan grasas, org\xc3\xa1nicas (cocinas importantes) o minerales (desag\xc3\xbces de cocheras) debe instalarse un dispositivo separador de grasas, exclusivo para ese alba\xc3\xb1al. Al separador no deben verter alba\xc3\xb1ales que puedan arrastrar materia s\xc3\xb3lida (inodoros, por ejemplo).\n_START_SECTION_\nEl problema de los olores\n_START_PARAGRAPH_\nUna red que lleva aguas sucias, con materia org\xc3\xa1nica putrescible, genera gases malolientes y es necesario evitar que salgan olores de la red, en lugares que puedan molestar y muy especialmente en los locales interiores. Para ello se emplean dos dispositivos: los cierres inodoros, generalmente hidr\xc3\xa1ulicos, y un complemento muy importante para su buen funcionamiento: un sistema de ventilaci\xc3\xb3n de la red, para facilitar el flujo del agua por los conductos y evacuar los gases a un lugar donde no molesten.\n_START_SECTION_\nCierres inodoros\n_START_PARAGRAPH_\nHay dos tipos de cierres: hidr\xc3\xa1ulicos y mec\xc3\xa1nicos. Si bien habitualmente solo se usan los hidr\xc3\xa1ulicos, no es de desde\xc3\xb1ar el conocimiento de los mec\xc3\xa1nicos pues sirven en climas secos para obturar los desag\xc3\xbces de las terrazas transitables.\n_START_SECTION_\nCierres hidr\xc3\xa1ulicos\n_START_PARAGRAPH_\nLos cierres hidr\xc3\xa1ulicos, vulgarmente conocidos como sifones, consisten en un tubo conformado de modo que retiene una porci\xc3\xb3n de agua limpia que se renueva en cada ciclo de desag\xc3\xbce del aparato, e impide el paso de los gases desde la red a los locales. Hay varios tipos de sif\xc3\xb3n; el m\xc3\xa1s conocido y antiguo es el llamado sif\xc3\xb3n en S (en la figura) pero tambi\xc3\xa9n hay de botella, compacto (muy parecido al anterior, pero de pl\xc3\xa1stico y de tama\xc3\xb1o m\xc3\xa1s reducido), etc. En cualquier caso, el que mejor funcionamiento tiene es el sif\xc3\xb3n en S que, por su dise\xc3\xb1o hidr\xc3\xa1ulico, retiene menor cantidad de s\xc3\xb3lidos (pelos, por ejemplo) y se mantiene limpio con mayor facilidad._NEWLINE_Tambi\xc3\xa9n hay sifones de campana, en los que una media esfera o campana (ahora de pl\xc3\xa1stico) atornillada a la reja de cierre del sumidero, se coloca con su borde inferior por debajo del nivel del borde del tubo de desag\xc3\xbce, formando el remanso de cierre. Se utilizan en terrazas transitables y en los platos de ducha construidos en obra._NEWLINE_Existe tambi\xc3\xa9n un dispositivo que sirve como sif\xc3\xb3n a varios aparatos simult\xc3\xa1neamente, llamado bote sif\xc3\xb3nico.\n_START_SECTION_\nCierres mec\xc3\xa1nicos\n_START_PARAGRAPH_\nLos cierres mec\xc3\xa1nicos, poco conocidos pero muy usados hasta hace medio siglo, consisten en una esfera (en los antiguos era de bronce o lat\xc3\xb3n, hueca) que flota en el agua y asienta sobre un anillo de cierre al inicio de la bajante. Cuando llueve, flota, y deja paso libre, pero luego cierra el paso a la salida de gases. En climas con veranos c\xc3\xa1lidos y poco lluviosos, el agua de un sif\xc3\xb3n (en las terrazas suele usarse uno de los llamados de campana) se evapora con facilidad, por lo que uno mec\xc3\xa1nico lo sustituye con ventaja. En cualquier caso, si se tiene uno hidr\xc3\xa1ulico de campana puede evitarse la evaporaci\xc3\xb3n poniendo sobre la superficie del agua retenida un poco de aceite vegetal, que impide la evaporaci\xc3\xb3n.\n_START_SECTION_\nV\xc3\xa1lvula de aireaci\xc3\xb3n\n_START_PARAGRAPH_\nOtro dispositivo, mec\xc3\xa1nico, que tiene fines parecidos es la v\xc3\xa1lvula de aireaci\xc3\xb3n, que se coloca en el extremo superior de las ventilaciones (lugar por donde no pasa agua) cierra la salida de olores mientras no haya presiones o depresiones en las tuber\xc3\xadas y abre cuando esto ocurre, para conseguir el equilibrio de presiones, evitando desifonamientos y gorgoteos en los sifones. Se utilizan en ventilaciones con salida cerca de zonas habitadas, impidiendo olores salvo en los breves momentos en los que abre para compensar una sobrepresi\xc3\xb3n.\n_START_SECTION_\nConstrucci\xc3\xb3n\n_START_PARAGRAPH_\nLas conducciones empleadas en esta instalaci\xc3\xb3n son actualmente, casi todas de material pl\xc3\xa1stico. Se han utilizado tuber\xc3\xadas de hormig\xc3\xb3n centrifugado (para los alba\xc3\xb1ales), de amiantocemento (actualmente prohibido en la mayor\xc3\xada de los pa\xc3\xadses), de fundici\xc3\xb3n, de gres o de alfarer\xc3\xada (que se llamaban antiguamente atanores). Normalmente se suelen emplear conductos de PVC para elementos colgantes, y conductos de polipropileno para tuber\xc3\xadas enterradas ( suelen ser de color naranja)._NEWLINE_Nunca una tuber\xc3\xada vertical, que recoge al menos un inodoro, debe tener una secci\xc3\xb3n inferior a 100 mm de di\xc3\xa1metro y si se trata de una de la red horizontal no ser\xc3\xa1 inferior a 125 mm._NEWLINE_Cuando se trata de una red enterrada, los empalmes de tuber\xc3\xadas, entre s\xc3\xad y con las bajantes, se hacen en arquetas que pueden construirse en obra de ladrillo o ser prefabricadas. Las arquetas deben ser f\xc3\xa1ciles de registrar, pues son fundamentales para la limpieza de posibles atascos de la red de alba\xc3\xb1ales y, adem\xc3\xa1s, a menudo el atasco se produce en la propia arqueta._NEWLINE_Las instalaciones normales est\xc3\xa1n previstas (dimensionadas) para evacuar las aguas sucias y fecales; de ning\xc3\xban modo debe echarse por cualquiera de los conductos materia no org\xc3\xa1nica y sobre todo las cosas que sean de tama\xc3\xb1o grande (como pa\xc3\xb1ales, compresas...) que deber\xc3\xa1n tirarse a la basura corriente.'