b'\n_START_ARTICLE_\nCentral hidroel\xc3\xa9ctrica reversible\n_START_PARAGRAPH_\nUna central hidroel\xc3\xa9ctrica reversible es una central hidroel\xc3\xa9ctrica que adem\xc3\xa1s de poder transformar la energ\xc3\xada potencial del agua en electricidad, tiene la capacidad de hacerlo a la inversa (de ah\xc3\xad su nombre), es decir, aumentar la energ\xc3\xada potencial del agua (por ejemplo subi\xc3\xa9ndola a un embalse) consumiendo para ello energ\xc3\xada el\xc3\xa9ctrica. De esta manera puede utilizarse como un m\xc3\xa9todo de almacenamiento de energ\xc3\xada (una especie de bater\xc3\xada gigante). Est\xc3\xa1n concebidas para satisfacer la demanda energ\xc3\xa9tica en horas pico y almacenar energ\xc3\xada en horas valle._NEWLINE_Aunque lo habitual es que esta centrales turbinen/bombeen el agua entre dos embalse a distinta altura, existe un caso particular llamado centrales de bombeo puro donde el embalse superior se sustituye por un gran dep\xc3\xb3sito cuya \xc3\xbanica aportaci\xc3\xb3n de agua es la que se bombea del embalse inferior.\n_START_SECTION_\nIntroducci\xc3\xb3n\n_START_PARAGRAPH_\nLa demanda el\xc3\xa9ctrica var\xc3\xada constantemente y es necesario que las centrales el\xc3\xa9ctricas generen la energ\xc3\xada demandada en cada instante. Existen centrales que debido a la tecnolog\xc3\xada de generaci\xc3\xb3n que emplean, no pueden variar f\xc3\xa1cilmente la energ\xc3\xada generada (centrales nucleares), mientras que otras centrales (centrales t\xc3\xa9rmicas convencionales) tienen diversas restricciones t\xc3\xa9cnicas y econ\xc3\xb3micas sobre estas variaciones. Las centrales hidroel\xc3\xa9ctricas son una de las tecnolog\xc3\xadas que menores restricciones presentan a la variaci\xc3\xb3n de carga._NEWLINE_Estas centrales se integran en el sistema de "Almacenamiento energ\xc3\xa9tico en red" ayudando a adaptar la generaci\xc3\xb3n a la curva de la demanda con lo que se reducen las variaciones de energ\xc3\xada que tienen que realizar las tecnolog\xc3\xadas menos apropiadas para ello; de este modo las centrales reversibles bombear\xc3\xadan en las horas valle, y turbinar\xc3\xadan en las horas pico.\n_START_SECTION_\nProcedimiento\n_START_PARAGRAPH_\nEs preferible (casi imprescindible) que tanto las bombas como las turbinas funcionen a potencia y caudal nominal. De este modo en las horas valle, de m\xc3\xadnima demanda energ\xc3\xa9tica, todas las bombas est\xc3\xa1n encendidas, bombeando agua hacia el embalse superior; a medida que la demanda va creciendo se van apagando bombas._NEWLINE_Cuando empieza la hora pico, todas las bombas est\xc3\xa1n apagadas y se empiezan a encender turbinas. En momentos de m\xc3\xa1xima demanda todas las turbinas pueden estar funcionando._NEWLINE_De esta manera la gr\xc3\xa1fica de la demanda energ\xc3\xa9tica es muy parecida a la gr\xc3\xa1fica de bombeo-generaci\xc3\xb3n de una central hidroel\xc3\xa9ctrica reversible solo que esta \xc3\xbaltima es "dentada" debido al componente discreto de las bombas._NEWLINE_Las centrales hidroel\xc3\xa9ctricas reversibles, tienen un menor rendimiento cuando est\xc3\xa1n funcionando como bombas que cuando est\xc3\xa1n funcionando como turbinas.'