b'\n_START_ARTICLE_\nArrestador de flama\n_START_SECTION_\nHistoria\n_START_PARAGRAPH_\nEl principio de funcionamiento de los arrestadores de flama fue descubierto en 1815 por Sir Humphry Davy, un famoso qu\xc3\xadmico y profesor de la Royal Institution en Inglaterra. Un comit\xc3\xa9 de seguridad de la industria inglesa de la miner\xc3\xada del carb\xc3\xb3n se hab\xc3\xada dirigido a Davy para obtener asistencia t\xc3\xa9cnica. _NEWLINE_Necesitaban una forma de evitar que las l\xc3\xa1mparas de aceite de los mineros causaran explosiones cuando un gas inflamable llamado gris\xc3\xba se filtrara en los pozos de la mina. Sir Humphry estudi\xc3\xb3 el gas, que consist\xc3\xada principalmente de metano. La investigaci\xc3\xb3n se centr\xc3\xb3 en c\xc3\xb3mo el metano se quema en diversas condiciones y con diversas proporciones de aire. La soluci\xc3\xb3n de Davy fue encerrar la llama de la l\xc3\xa1mpara de forma segura con un cilindro alto de malla de alambre finamente tejido llamado gasa met\xc3\xa1lica.\n_START_SECTION_\nArrestadores de flama modernos\n_START_PARAGRAPH_\nDesde la \xc3\xa9poca de Sir Humphry, se han utilizado arrestadores de flama en numerosas variedades de industrias. Todos funcionan con el mismo principio: eliminan el calor de la llama mientras intentan atravesar pasajes angostos con paredes de metal u otro material conductor de calor. Por ejemplo, los arrestadores de flama fabricados por la mayor\xc3\xada de los fabricantes emplean capas de cintas met\xc3\xa1licas con corrugaciones rizadas._NEWLINE_Se utilizan en muchas industrias, incluidas las de refinaci\xc3\xb3n, farmac\xc3\xa9utica, qu\xc3\xadmica, petroqu\xc3\xadmica, pulpa y papel, exploraci\xc3\xb3n y producci\xc3\xb3n de petr\xc3\xb3leo, tratamiento de aguas residuales, vertederos, miner\xc3\xada, generaci\xc3\xb3n de energ\xc3\xada y transporte de l\xc3\xadquidos a granel. En algunos casos, las llamas involucran reacciones exot\xc3\xa9rmicas (productoras de calor) adem\xc3\xa1s de la oxidaci\xc3\xb3n. Los procesos que generan los gases combustibles o reactivos incluyen la mezcla, la reacci\xc3\xb3n, la separaci\xc3\xb3n, el mezclado, la perforaci\xc3\xb3n y la digesti\xc3\xb3n. Estos procesos implican numerosas configuraciones de equipos y mezclas de gases.\n_START_SECTION_\nComo funcionan los arrestadores de flama modernos\n_START_PARAGRAPH_\nLos arrestadores de flama son dispositivos pasivos sin partes m\xc3\xb3viles. Impiden la propagaci\xc3\xb3n de la llama desde el lado expuesto de la unidad hacia el lado protegido mediante el uso de un elemento de cinta met\xc3\xa1lica rizada._NEWLINE_Esta construcci\xc3\xb3n produce una matriz de aberturas uniformes que est\xc3\xa1n cuidadosamente construidas para apagar la llama al absorber el calor. Esto proporciona una barrera de extinci\xc3\xb3n a la mezcla de vapor encendida._NEWLINE_En condiciones normales de funcionamiento, el arrestador permite el flujo libre de gas o vapor a trav\xc3\xa9s del sistema de tuber\xc3\xadas. Si la mezcla se enciende y la llama comienza a retroceder a trav\xc3\xa9s de la tuber\xc3\xada, este dispositivo proh\xc3\xadbe que la llama regrese a la fuente de gas.\n_START_SECTION_\nArrestador de deflagraci\xc3\xb3n en l\xc3\xadnea o detonador\n_START_PARAGRAPH_\nLa otra categor\xc3\xada principal consiste en arrestadores de flama en l\xc3\xadnea, tambi\xc3\xa9n conocidos como arrestadores de flama de deflagraci\xc3\xb3n y detonaci\xc3\xb3n. (Hablando de manera no t\xc3\xa9cnica, la deflagraci\xc3\xb3n significa quemado r\xc3\xa1pido, y la detonaci\xc3\xb3n significa explosi\xc3\xb3n.) Estas unidades se instalan en tuber\xc3\xadas para evitar que las llamas pasen._NEWLINE_La mayor\xc3\xada de las aplicaciones de arrestadores de flama en l\xc3\xadnea se encuentran en sistemas que recogen gases emitidos por l\xc3\xadquidos y s\xc3\xb3lidos. Estos sistemas, com\xc3\xbanmente utilizados en muchas industrias, se pueden llamar sistemas de control de vapor. Los gases que son ventilados a la atm\xc3\xb3sfera o controlados a trav\xc3\xa9s de sistemas de control de vapor son t\xc3\xadpicamente inflamables. Si las condiciones son tales que se produce la ignici\xc3\xb3n, podr\xc3\xada producirse una llama dentro o fuera del sistema, con la posibilidad de causar da\xc3\xb1os catastr\xc3\xb3ficos.'