Márcio Santos Almada
18 Titan 15Kva a 20Kva Características A série Titan Kva (mo/tri monofásica) possui tecnologia Online/ dupla conversão, garantindo uma melhor performance ao usuário. Garante a estabilidade de frequência e de voltagem nominal, independentemente das variações que ocorrem na energia de entrada. Prevenindo danos a equipamentos de informática, equipamentos cirúrgicos dentre outros sensíveis a variações de energia. Tecnologia IGBT On-line dupla Conversão ( sincronismo com a rede) Microprocessador DSP Software para gerenciamento com shutdown automático ByPass manual ( com opção por teclado) e automático DC Start (permite ser ligado sem rede presente) Forma de onda senoidal pura Play Plug para expansão de autonomia (para conexão de bateria externa) Sistema inteligente de recarga de baterias ABM Inversor e Retificador com tecnologia IGBT controlados por PWM Chave Estática de Transferência Automática Paralelismo redundante N+1 Display de LCD Isolado Baixa dissipação térmica ECO MODE / EPO /Função MUTE Compatibilidade com GRUPO GERADOR Microprocessador DSP 18
19 Modelo Titan T15K Titan T20K Capacidade Kva/Kw 15Kva/12Kw 20Kva/16Kw Entrada Saída Bateria Tensão nominal ** 100/110/115/127/208/220/240/300V monofásico, bifásico/bivolt ou trifásico 380/220V (10 a 20 Kva ) * estabilizada (FNT/FFNT/FFFNT) Faixa de tensão +25% / -35% Faixa de frequência 50/60Hz ± 5% Fator de potência Tensão nominal * 19 0,95/ > 0,98 (em ECO Mode) 100/110/115/127/208/220/230V ±1% monofásico, bifásico ou bivolt* estabilizada (FNT/ FFNT) Frequência 60Hz ± 0,01% Fator de crista 3:1 Capacidade de sobrecarga Distorção harmônica 120%15min / 130% 10min / 150% a 200% 1min, após vai para ByPass 2% THD (carga linear) 3% THD ( Não linear) Rendimento 90% Regulação estática Regulação dinâmica Forma de onda ±1% (carga resistiva) ±3% (carga resistiva) Senoidal pura Fator de potência 0,9 Tipo de bateria Quantidade de baterias / Ah * Autonomia mínima 100%/50% de carga Tempo de recarga Baterias externas 16/12Ah 15/30min Baterias seladas VRLA 4horas/8horas 16/18Ah 15/30min Conexão para baterias externas e maior autonomia Conexão UPS Entrada/Saída Barramento de terminais / terminais ou tomadas (6) NBR14136 Redumdância Paralelismo Redundante / ativo N+1, até 6 UPS Tempo de transferência AC para AC Nulo (dupla conversão) Proteção Sub/sobretensão/sobrecarga/sobretemperatura/ inversor/ curto-circuito/ final de carga de baterias Indicador Status Nível de carga / Sinal da bateria / bateria normal / modo AC / ByPass / Falha Alarme audível Bateria normal Emite um bip a cada 4 segundos Display LCD Dimensão Meio Ambiente Bateria baixa Sobrecarga Falha Tensão de entrada/saída, corrente Largura x Profundidade x Altura (mm) Emite um bip a todo segundo Emite um bip 2 vezes a cada segundo Emite um bip constante Tensão de recarga (baterias) e status do No-break (carga) via leds digitais no display. 340 x 640 x 980 Peso 70Kg 90Kg Temperatura Umidade relativa Nível de ruído 0-45 C 0-95% (não condensada) < 45dBA (medido a 1 metro) Viabilidade do Sistema MTBF e MTTR MTBF 60 mil horas / MTTR 30 minutos Sistema de transferência Interface Grau de proteção IP 21 ByPass manual via teclado ou chave True RS-232/485 SNMP (Opcional) Chave ByPass auto sem tempo de transferência Suporte Windows 95/98/NT/2000, XP, Vista, Novell e Linux, com software Upsilon ou Winpower 2000, com shutdown e demonstrativo de eventos Supervisionamento por meio do SNMP administração web browser, remoto para multi no-breaks com envio de informações via celular, sms, , site. *Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio, ou adequadas conforme solicitação do cliente. *Todos os modelos admitem expansão da autonomia. ** As tensões de entrada e de saída poderão seguir as configurações opcionais bivolt desde que solicitadas pelo cliente.