NPT 033 COBERTURA DE SAPÉ, PIAÇAVA E SIMILARES - PDF Download grátis
Download "NPT 033 COBERTURA DE SAPÉ, PIAÇAVA E SIMILARES"
Lavínia Cabral Figueira
1 Janeiro 2012 Vigência: 08 Janeiro 2012 NPT 033 Cobertura de sapé, piaçava e similares CORPO DE BOMBEIROS BM/7 Versão: 02 Norma de Procedimento Técnico 5 páginas SUMÁRIO 1 Objetivo 2 Aplicação 3 Referências normativas e bibliográficas 4 Definições 5 Procedimentos ANEXO A - Afastamentos da cobertura combustível 1 OBJETIVO Estabelecer condições mínimas de segurança para edificações que tenham suas coberturas construídas com fibras de sapé, piaçava e similares, atendendo o previsto no Código de Segurança Contra Incêndios e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. 2 APLICAÇÃO Esta Norma de Procedimento Técnico (NPT) aplica-se a todas as edificações cuja cobertura seja de fibras de sapé, piaçava e similares. 3 REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS NBR 5410 Instalações elétricas de baixa tensão. NBR 5628 Componentes construtivos estruturais determinação da resistência ao fogo método de ensaio. NBR 9050 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. NBR Materiais de construção - determinação do índice de propagação superficial de chama pelo 1
2 método do painel radiante - método de ensaio. NBR Sistema de iluminação de emergência. NBR Cabos resistentes ao fogo para instalações de Segurança. NBR Central de Gás Liquefeito de Petróleo GLP. NBR Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão Requisitos de desempenho. NBR Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais e comerciais Projeto e Execução. NR 23 Proteção contra incêndios. - Portaria 3.214/78, do Ministério do Trabalho. 4 DEFINIÇÕES Para os efeitos desta Norma de Procedimento Técnico aplicam-se as definições constantes da NPT Terminologia de segurança contra incêndio. 5 PROCEDIMENTOS 5.1 Instalações elétricas As instalações elétricas devem ser projetadas e executadas segundo normas técnicas oficiais A fiação e os componentes da instalação elétrica devem ser corretamente dimensionados para evitar superaquecimentos e curtos-circuitos que possam inflamar as fibras vegetais A fiação que não estiver embutida em alvenaria ou concreto deve estar totalmente protegida por eletrodutos metálicos. 5.2 Fontes de calor As fontes de calor que podem inflamar as fibras combustíveis devem ser isoladas e mantidas à distância, mínima, de 5 m Fogões, fornos, churrasqueiras e similares devem estar no interior de compartimentos com piso, paredes e cobertura incombustíveis As saídas de chaminés, coifas e congêneres devem também estar à distância mínima de 2 m de qualquer parte da cobertura combustível e nunca acima de sua projeção, de forma a evitar que fagulhas ou gases quentes sejam conduzidos para a cobertura de fibras A central de GLP deve estar fora da projeção da cobertura e distante pelo menos 3 m do seu alinhamento, respeitada a NBR 13523/08. 2
3 5.3 Afastamentos As edificações com cobertura de sapé devem ter isolamento de risco conforme NPT 007/11 Separação entre edificações Manter distância, mínima de, 100 m de depósitos ou postos de abastecimento de combustíveis, gases inflamáveis como o gás liquefeito de petróleo e fábricas ou revendas de explosivos ou fogos de artifício. 5.4 Saídas de emergência As saídas devem ser mantidas livres e desimpedidas, de acesso facilitado, de forma que os ocupantes não tenham dificuldade em abandonar a edificação em caso de sinistro As portas de saída não devem estar alinhadas em uma única parede, mas preferencialmente, em lados opostos A largura das saídas, corredores, escadas ou rampas devem ser calculadas tomando como base 0,01 m por pessoa O valor mínimo da largura é 2 m Para cálculo do número de pessoas, adotar a área ocupada por pessoa como sendo 0,5 m² (área construída) No caso em que a população total, incluindo clientes e funcionários, for superior a 50 pessoas, será obrigatória a instalação de sistema de iluminação de emergência, projetado e executado segundo normas técnicas oficiais, bem como barras antipânico nas saídas de emergência A distância máxima a ser percorrida para a saída da edificação nunca poderá ser superior a 15 m Devem ser previstos acessos e saídas para deficientes físicos, segundo a NBR 9050/ Medidas de segurança contra incêndio Para as edificações com área construída de até 200 m², independentemente da área de cobertura, devem ser exigidos extintores portáteis, sinalização e saídas de emergência Para as edificações com área construída superior a 200 m², independentemente da área de cobertura do sapé, devem ser exigidas as seguintes medidas de segurança: a) extintores portáteis; b) sinalização; c) extintores sobrerrodas; d) saídas de emergência; e) possuir CMAR classe II-A, acima e abaixo da cobertura. Admite-se classe II-B, no caso de edificações totalmente abertas (apenas fechado na cobertura); 3
4 f) Brigada de incêndio: todos os funcionários, independentemente da área construída, devem possuir treinamento teórico e prático de técnicas de prevenção e combate a incêndios, especialmente voltado para os riscos locais, conforme NPT 017/11 Brigada de incêndio Edificações de área superior a m², além das medidas de segurança exigidas no item 5.5.2, devem ainda contar com sistema de hidrantes e alarme de incêndio, sendo dispensados os extintores sobrerrodas. A proteção estrutural deve atender a NPT 008/11 Resistência ao fogo dos elementos de construção Recomenda-se a utilização de sistemas de aspersão de água que visam a manter as fibras permanentemente úmidas ou destinadas ao próprio combate das chamas, sem prejuízo das demais medidas constantes desta NPT. 5.6 Disposições gerais As edificações enquadradas nesta NPT devem possuir, no máximo, dois pavimentos (térreo e primeiro andar) Nas edificações consideradas acima, não são permitidos subsolos Chapas metálicas, abaixo da cobertura de fibras vegetais, podem ser empregadas sem prejuízo às demais medidas de proteção contra incêndio previstas no item As edificações com área construída acima de m² devem ser submetidas à análise de Comissão Técnica. 4