ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-206/2007 R-02 CABO DE CONTROLE BLINDADO - PDF
Download "ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-206/2007 R-02 CABO DE CONTROLE BLINDADO"
Adriana Castanho Salgado
1 /007 R-0
3 I JUN/007 APRESENTAÇÃO Este documento encerra requisitos, recomendações e diretrizes para nortear os interessados no fornecimento de Cabo de Controle Blindado, multipolar em cobre isolado, destinados ao uso nas Subestações pertencente a COELCE. Esta Especificação Técnica de Cabo de Cobre Blindado para Controle substitui a Especificação Técnica R01. Elaboração: Raimundo Furtado Sampaio Antonio Ribamar Melo Filgueira - Departamento de Normas e Procedimentos - Departamento de Normas e Procedimentos Colaboração: José Deusimar Ferreira Roberto Freire de Castro Alves Marcus Superbus José Giordane Silveira Haroldo de Vasconcelos Façanha - Departamento de Normas e Procedimentos - Departamento de Projetos de Linhas e Subestações de AT - Departamento de Planejamento da Operação - Departamento de Manutenção das Proteções e Automação - Departamento de Perdas de Grandes Clientes Apoio: Francisco Rodrigo Dias Ribeiro Pedro Paulo Menezes Neto Sandra Lúcia Alenquer - Departamento de Normas e Procedimentos - Departamento de Normas e Procedimentos - Departamento de Normas e Procedimentos
4 II JUN/007 Í N D I C E 1 OBJETIVO...1 REFERÊNCIAS NORMATIVAS REQUERIMENTOS DE QUALIDADE CONDIÇÕES DE SERVIÇOS CONDIÇÕES AMBIENTAIS CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SISTEMAS ELÉTRICOS ASPECTOS AMBIENTAIS... 5 CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS CABO CONDUTOR FIO ISOLAÇÃO ENCHIMENTO, CAPA INTERNA E SEPARADOR BLINDAGEM COBERTURA ACABAMENTO IDENTIFICAÇÃO INSPEÇÃO E ENSAIOS INSPEÇÃO ENSAIOS RELATÓRIOS DE ENSAIOS ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE E IDENTIFICAÇÃO INFORMAÇÕES TÉCNICAS UNIDADES DE MEDIDAS E IDIOMAS APRESENTAÇÃO EA PROPOSTA INFORMAÇÕES APÓS O PC INFORMAÇÃO FINAL CERTIFICADA GARANTIA...9 ANEXO A: TABELA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIDAS...10 DESENHO
5 1/1 JUN/007 1 OBJETIVO A presente Especificação, estabelece os requisitos gerais aplicáveis ao projeto, fabricação, inspeção, ensaios, embalagem, transporte, montagem, e fornecimento de Cabos de Cobre Blindados, Unipolares e Multipolares, destinados ao uso nas subestações da COELCE e de clientes do grupo A. REFERÊNCIAS NORMATIVAS Em todos os aspectos não mencionados explicitamente nesta especificação, os cabos de controle blindados devem ser fornecidos em conformidade com as recomendações das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT nas suas publicações mais recentes, principalmente as relacionadas abaixo: NBR 5111 : Fios de cobre nus, de seção circular, para fins elétricos - Especificação; NBR NM80 : Condutores de cabos Isolados (IEC 608, MOD); NBR 651 : Cabos de Potência com isolação extrudada para tensões de 1 a 35 kv Requisitos construtivos NBR 790 : Cabos de controle com isolação extrudada de XLPE ou EPR para tensões até 1 kv Requisitos de desempenho NBR : Resíduos Sólidos - Classificação 3 REQUERIMENTOS DE QUALIDADE O fornecedor deve demonstrar que tem implementado e funcionando em fábrica um sistema de Garantia de Qualidade com programas e procedimentos documentados em manuais, cumprindo a seguinte norma: NBR ISO 9001:000 : Sistema de Qualidade: modelo de garantia de qualidade em projeto, desenvolvimento, produção, instalação e serviço. O cliente se reserva o direito de verificar os procedimentos e a documentação relativa a fabricação dos cabos, e o fabricante se obriga a dispor estes antecedentes ao cliente. 4 CONDIÇÕES DE SERVIÇOS 4.1 Condições Ambientais Os materiais abrangidos por esta Especificação Técnica devem ser fabricados e projetados para receber tratamento adequado e resistir as condições ambientais de instalação e operação em clima tropical de característica especificada na Tabela 1:
6 /1 JUN/007 Tabela 1 : Condições Ambientais Característica Coelce Altitude máxima (m) 1000 Temperatura mínima anual (ºC) 14º Temperatura média anual (ºC) 30º Temperatura máxima anual (ºC) 40º Temperatura de Armazenamento (ºC) -0º a +70º Nível de Umidade (%) > 80 Umidade relativa média anual do ar (%) 63 Pressão máxima do vento (N/m²) 700 Nível de contaminação (IEC 60815) Muito Alto (IV) Nível de salinidade (mg/cm² dia) 0,350 Radiação Solar máxima (wb/m²) Os materiais devem ser para instalação e operação abrigada, em atmosfera salina, bem como para instalação e operação em eletrodutos ou canaletas. Os materiais devem suportar, sem perda de suas características, umidade, água doce ou salgada, ácidos, álcalis, sais, óleos ou graxas. 4. Características Gerais dos Sistemas Elétricos Na tabela estão as principais características do sistemas elétrico da Coelce: Tabela : Características do Sistema Elétrico da Coelce Característica Coelce Tensão Nominal do Sistema (AT- MT) 69 13,8 kv Tensão Máxima de Operação (AT- MT) 7,5-15 kv Nível Básico de Isolamento (AT- MT) kv Nível de Curto-circuito Simétrico (AT- MT) 0 16 ka Freqüência (Hz) 60 Hz N.º de Fases 3 Conexão do Transformador AT/MT Dyn1 Conexão do Neutro Aterrado solidamente ou através de resistor Serviços Auxiliares (SA) SA de Corrente Alternada (CA) 380/0 Vca SA de Corrente Contínua (CC) 15 (+10% -0%) Vcc Corrente Secundária dos TC s (AT-MT) 5 A Tensão Secundária dos TP s (AT) 115/115/ 3 V Tensão Secundária dos TP s (MT) 115 V 4.3 Aspectos Ambientais Este item especifica os matérias utilizados nos cabos de controle blindado, bem como os cuidados com os aspectos ambientais e disposições pós vida útil. a) Durante a manutenção é recomendado que resíduos gerados durante as atividades de manutenção, tais como cabos, cobre, plásticos bem como material isolante(pvc, EXLPE ou EPR) sejam identificados e segregados em compartilhamentos especiais e mantidos em locais adequados para posterior destinação.
7 3/1 JUN/007 b) Em caso de acidentes as partes contaminadas ou danificadas sejam segregadas em compartilhamentos especiais e mantidos em locais adequados para posterior destinação. c) Disposições pós vida útil Cobre Material reciclável Madeira Material reciclável Plásticos Material Contaminante não deve ser jogado no solo, esgoto ou aterro sanitário. Opção para destinação incinerar ou destinar ao aterro sanitário conforme NBR Isolamento(PVC,EPR e XLPE) Material Contaminante porém reciclável, não deve ser jogado no solo, esgoto ou aterro sanitário. Opção para destinação 5 CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS Os cabos a serem fornecidos devem atender as seguintes características de fabricação: 5.1 Cabo O cabo deve ser multicondutor em classe de tensão 0,6/1 kv, 90 ºC, com blindagem eletrostática conforme especificado no desenho D-06.01, nesta especificação e nas normas relacionadas. 5. Condutor O condutor (veia) deve ser de cobre eletrolítico, tempera mole, encordoamento Classe 4, com isolação dos condutores identificáveis através de cores e cobertura na cor preta; As veias (condutores) devem ter a formação mínima de 19 fios. 5.3 Fio A superfície dos fios componentes do condutor encordoado não deve apresentar fissuras, escamas, rebarbas, asperezas, estrias ou inclusões. O condutor pronto não deve apresentar falhas de encordoamento; Os fios componentes do condutor encordoados antes de serem submetidos as fases posteriores de fabricação, devem atender aos requisitos da norma NBR 5111 da ABNT. 5.4 Isolação A isolação deve ser constituída por composto extrudado à base de polietileno reticulado (XLPE) ou borracha etileno-proprileno (EPR) com características físicas conforme NBR 651; A isolação deve ser contínua e uniforme, ao longo de todo seu comprimento; A temperatura no condutor não deve ultrapassar os seguintes níveis: em regime permanente...90ºc; em regime de sobrecarga (100 horas durante 1 meses consecutivos e um total de 500 horas ao longo da vida do cabo...130ºc; em regime de curto-circuito...50ºc Características Elétricas: tensão de isolamento nominal...0,6/1 kv; 5.5 Enchimento, Capa Interna e Separador A capa interna, os enchimentos e o separador devem está de acordo com a NBR 651 e ser constituídos por materiais não-higroscópicos, quimicamente inerte, ter propriedades compatíveis com os demais componentes do cabo e ser adequados à temperatura de operação do cabo e compatíveis com o material da isolação.
8 4/1 JUN/ Enchimento O enchimento não deve reduzir a flexibilidade do cabo nem provocar desgastes na isolação das veias Separador Sobre o conjunto formado pelas veias e enchimento deve ser aplicado uma fita de material plástico, enrolada com passo e sobreposição convenientes. O separador não deve ser higroscópico quimicamente inerte e ter propriedades compatíveis com os demais componentes do cabo. A finalidade principal desta fita é evitar o contato do enchimento das veias com a capa protetora interna e, dessa forma, melhorar a flexibilidade do cabo e suas condições de utilização Capa interna Sobre o separador deve ser aplicada uma capa protetora de PVC que deve está de acordo com a NBR 651. Sobre esta capa protetora deve ser aplicada a blindagem do cabo. 5.6 Blindagem A blindagem consiste uma em fita de cobre nu, de têmpera mole, espessura mínima de 0,08 mm, largura definida em função do diâmetro do cabo sob blindagem, não devendo ser inferior a 0 mm, sendo cada camada com superposição de 50 %. Sobre a blindagem deve ser aplicada a capa protetora externa. 5.7 Cobertura O cabo deve ter uma capa protetora de composto termofixo extrudado, tipo SE1/A, à base de policloropreno, polietileno clorossulfonado ou polímero similar, para temperatura no condutor de 90 ºC, cumprindo os requisitos físicos dados na NBR Acabamento Os cabos devem apresentar acabamento liso e uniforme, isento de rebarbas, riscos no isolamento e capa protetora, fissuras incrustações, escoriações, etc e observando as normas especificadas. A superfície de cada fio que compõe o cabo não deve apresentar fissuras, asperezas, escamas, estrias, rebarbas ou inclusões; Todas as veias (condutores) do cabo devem ser de encordoamento concêntrico; A isolação e a cobertura devem ser contínuas, uniformes e homogêneas ao longo de todo o comprimento do Cabo de Controle Blindado; Ao longo da cobertura, em intervalos regulares de até 50cm, devem ser marcados de forma permanente, em seqüência, no mínimo os seguintes dizeres: nome do Fabricante; seção das Veias (condutores) e seção nominal em mm ; tensão de Isolamento; material do condutor, da isolação e da cobertura conforme especificado na ABNT; ano da Fabricação; número da norma do cabo. 5.9 Identificação As veias do cabo devem ser identificados, através de cores utilizando-se uma cor diferente para cada veia, de modo a atender ao seguinte código de cores: Em cada camada deve haver uma única veia de cor preta;
9 5/1 JUN/007 As demais veias constituintes dessa mesma camada devem obedecer a seguinte seqüência, iniciando-se pela cor preta e a seguir: branca, vermelha, azul; Para as camadas com mais de seis veias, a seqüência deve ser repetida, conforme alínea anterior iniciando-se pela veia branca e na mesma ordem, tantas vezes quantas forem necessárias; Quando o centro de reunião das veias for constituído de apenas uma veia, esta deve ser de cor preta; As cores devem ser firmes e parte integrante da isolação durante seu processo de fusão. 6 INSPEÇÃO E ENSAIOS 6.1 Inspeção O cabo deve ser submetido a inspeção pelo Fabricante, na presença do Inspetor da COELCE, de acordo com as normas da ABNT; O Fabricante deve informar à COELCE, com antecedência de 0 (vinte) dias, a data em que o cabo esteja pronto para inspeção; As despesas relativas a material de laboratório e pessoal para execução dos Ensaios de Rotina correm por conta do Fabricante; No caso do Inspetor da COELCE ser convocado e o cabo não esteja pronto para inspeção ou o laboratório não ofereça condições de ensaios ou haja rejeição na inspeção, a nova visita para inspeção pelo Inspetor da COELCE à fábrica é custeada totalmente pelo Fabricante; No caso da COELCE dispensar a presença do seu Inspetor para assistir aos ensaios, o Fabricante deve apresentar, além dos Relatórios de Ensaios, a Garantia de Autenticidade dos resultados, devidamente assinada pelo Responsável Técnico do seu Controle de Qualidade ou funcionário hierarquicamente superior; A dispensa de qualquer ensaio pela COELCE não isenta o Fabricante da responsabilidade de fornecer os Cabos de Cobre Isolados para Controle, de acordo com esta Especificação Técnica e com as Normas Técnicas indicadas, nem invalida reclamações posteriores pelo fornecimento de material defeituoso ou não satisfatório. 6. Ensaios 6..1 Ensaios de Recebimento Ensaios de Rotina Os ensaios de rotina devem ser realizados sobre todas as unidades de expedição (carretéis) conforme estabelecido na norma da ABNT 790. ensaio de resistência elétrica; ensaio de centelhamento; ensaio de tensão elétrica; ensaio de resistência do isolamento à temperatura ambiente. Estes ensaios devem ser executados em 100% dos tipos de cabos, da mesma seção, formação e quantidade de veias (condutores) contidos no lote fornecido. Todas as veias devem ser submetidas aos ensaios de rotina Ensaios Especiais Os ensaios especiais que devem ser efetuados sobre amostras de cabos prontos, conforme estabelecido na norma ABNT 790, são os seguintes:
10 6/1 JUN/007 verificação dimensional da construção do cabo; ensaios de tração na isolação, antes e após o envelhecimento; ensaio de alongamento a quente na isolação e na cobertura; ensaios de tração na cobertura antes e após o envelhecimento; ensaio de auto-extinção da chama. 6.. Ensaios de Tipo O Fornecedor deve fornecer os certificados de todos os ensaios de tipo especificados na norma da ABNT, NBR Relatórios de Ensaios Após a realização dos ensaios, o Fornecedor deve apresentar no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data de realização dos ensaios, o relatório de ensaios, em 3 (três) vias, de cada lote fornecido. O relatório deve conter, no mínimo: valores dos resultados obtidos; data da realização dos ensaios; número e item do Pedido de Compra - PC; quantidades ensaiadas, em metro; assinatura do Responsável Técnico do Fabricante e do Inspetor da COELCE presente aos ensaios. 7 ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE E IDENTIFICAÇÃO Os cabos devem ser acondicionados em carretéis de madeira de forma a ficarem protegidos contra eventuais choques durante o manuseio, transporte e armazenagem conforme especificado nas normas da ABNT; O comprimento do cabo acondicionado em cada carretel deve ser, no mínimo, 500 m e no máximo 1000 m, com tolerância mais ou menos de 5 %. Cada carretel de madeira deve conter apenas cabo de um mesmo tipo, seção, formação e quantidade de veias (condutores); As extremidades dos cabos devem ser firmemente fixadas aos carretéis e seladas com capuzes de vedação ou com fita aglomerante, resistentes as intempéries a fim de evitar a penetração de umidade durante o manuseio, transporte e armazenagem; Cada carretel deve ter uma placa de identificação de aço inoxidável nas duas faces laterais dos discos, com as seguintes informações: nome do Fabricante; tipo, número de veias (condutores), seção nominal em mm, classe de encordoamento, formação, material do condutor, mês e ano de fabricação do cabo; material de isolação e tensão de isolamento; comprimento do cabo, em metro; massa bruta, em quilograma; número de série do carretel; seta no sentido de rotação para desenrolar; número do Pedido de Compra e respectivo item;
11 7/1 JUN/007 número da norma da ABNT; Será de responsabilidade do Fabricante o transporte desde a saída da fábrica até o local de entrega, indicado pela COELCE. 8 INFORMAÇÕES TÉCNICAS 8.1 Unidades de Medidas e Idiomas Todas os documentos relacionados, tais como desenhos, placas de características, descrições técnicas, especificações devem usar as unidades de medida do Sistema Métrico Decimal. Todos os manuais de instruções, proposta técnica e comercial, desenhos, cronogramas e correspondências técnicas devem ser escritos em Português-Brasil. Catálogos, paper poderão ser escritos em inglês ou espanhol. Quaisquer valores indicados por conveniência em qualquer outro sistema de medidas, devem também ser expressos em unidades do Sistema Internacional de Unidades. 8. Apresentação ea Proposta A Proposta Técnica deve ter, folha de índice dos documentos com referência, seções itemizadas, numeração de páginas com o número corrente/número total de páginas e todas as páginas rubricadas. Cada proponente deve incluir em sua proposta técnica três (3) cópias das seguintes informações: tabela dos dados técnicos garantidos, Anexo A desta Especificação Técnica devidamente preenchida. A não apresentação desta tabela preenchida é motivo de desclassificação da proposta; certificado de qualidade ISO 9001; prazo de entrega; termo de garantia; cronograma de fabricação; relação dos fornecimentos anteriores indicando tipo, quantidade, cliente, país, ano de fornecimento e data de entrada em operação; catálogos; relatório dos ensaios de tipo efetuados em unidade protótipo similar ao material ofertado; cotação individualizada para execução dos ensaios de tipo; O proponente deve indicar claramente em sua proposta todos os pontos que apresentam discordâncias desta Especificação Técnica, identificando os itens e apresentando suas justificativas. 8.3 Informações Após o PC O fornecedor deve apresentar para análise, 03 (três) cópias dos documentos abaixo discriminados, em um prazo máximo de 0 (vinte) dias corridos a contar a partir da data da emissão do Pedido de Compra PC, referente ao cabo de cobre blindado para controle nas seções solicitadas. O processo de fabricação somente deve iniciar após a aprovação da documentação apresentada abaixo: desenhos com detalhes da veia (condutor) de cobre, com dimensões da veia (condutor) e dos fios, classe e sentido de encordoamento e características técnicas; tabelas com capacidade de condução de corrente, em regime permanente para as diversas condições de instalação;
12 8/1 JUN/007 gráficos com capacidade de condução de corrente em regime de curto-circuito; plano de inspeção em fábrica. Uma cópia de cada um dos desenhos deve ser devolvida ao Fabricante no prazo de 0 (vinte) dias após o recebimento dos mesmos, enquadrados em uma das seguintes hipóteses: 1. ACEITO. ACEITO COM RESTRIÇÃO 3. NÃO ACEITO Caso aconteça a opção ou 3, o Fornecedor deve proceder as modificações indicadas e enviar a COELCE 3 (três) cópias de cada desenho modificado para reanálise. Os prazos para o Fornecedor reenviar os desenhos à COELCE e para esta reanalisá-los são os mesmos constantes na análise dos primeiros desenhos, sendo que neste caso a data de referência deve ser sempre a data de devolução da primeira análise; Sempre que forem introduzidas modificações no projeto ou na fabricação do equipamento a COELCE deve ser informada, e caso as modificações venham afetar os desenhos, o Fornecedor deve submeter todos os desenhos modificados a novo processo de aceitação, mesmo que estes em sua versão anterior tenham sido aceitos; Consideramos como desenhos definitivos aqueles que contenham todas as alterações finais feitas em decorrência de observações da COELCE, estando portanto ACEITOS. Todos os desenhos e dados enviados e liberados são considerados parte do CONTRATO não podendo ser modificados sem o consentimento por escrito da COELCE; A aceitação de qualquer documento pela COELCE, não exime o Fornecedor de plena responsabilidade quanto ao projeto e funcionamento corretos, nem da obrigação de fornecer o produto de acordo com as exigências desta Especificação Técnica; 8.4 Informação Final Certificada A documentação definitiva do cabo (As Built), com o carimbo CERTIFICADO, bem como os Manuais de Instruções devem ser fornecidos em 3 (três) vias em papel e 1 (uma) em meio magnético (disco óptico) desenhados em Autocad R14 ou superior. Estes documentos devem ser enviados a COELCE antes da solicitação do Fornecedor para inspeção de recebimento. Os desenhos devem conter, entre outras, as seguintes indicações: nome do Fabricante; número do desenho do Fabricante; título do material ou componente do mesmo; nome do comprador: COELCE; número e item do Pedido de Compra - PC; quantidade. A COELCE pode solicitar instruções ou informações adicionais, caso considere as apresentadas insuficientes ou insatisfatórias, obrigando-se o Fabricante a fornecê-las sem nenhum ônus para a COELCE. A aprovação de qualquer desenho pela COELCE, não exime o Fabricante da plena responsabilidade quanto ao projeto e funcionamento correto, nem da obrigação de fornecer o material de acordo com as exigências da encomenda.
13 9/1 JUN/007 9 GARANTIA O fornecedor deve apresentar um termo de garantia dos cabos ofertados cobrindo um período mínimo de 4 (vinte e quatro) meses a contar da data de entrega no local indicado pela COELCE ou 18 (dezoito) meses após sua entrada em operação, valendo o evento que ocorrer em primeiro lugar. Durante o prazo de garantia o fornecedor se comprometerá a repor, sem ônus para COELCE, qualquer material que apresente falhas atribuídas ao projeto, matéria-prima e/ou processo de fabricação. Isto deve ser confirmado explicitamente pelo fornecedor em sua oferta. A aceitação pela COELCE de qualquer material ou serviço não isenta o Fornecedor de sua total responsabilidade em todas as garantias como estabelecido;
14 10/1 JUN/007 Anexo A: Tabela de Características Técnicas Garantidas Fabricante Nome ou Razão Social: Endereço: Pessoa a contatar: Telefone: Fax: Nome ou Razão Social: Endereço: Pessoa a contatar: Telefone: Tipo Cabo de Controle Blindado para #... Cabo de Controle Blindado para #... Cabo de Controle Blindado para #... Cabo de Controle Blindado para #... Representante Fax: Resumo dos Equipamentos Ofertados Quantidade País: Prazo de Entrega: Requerido Ofertado Item Descrição Unidade Requerido Ofertado 1 Cabo de Controle Blindado Sim/Não Seção Nome ou Marca do Fabricante Sim/Não A indicar 3 Requerimentos de Qualidade Sim/Não Conforme item 3 4 Condições de Serviço Sim/Não Conforme item Condições Ambientais Sim/Não Conforme item Características Gerais dos Sistemas Elétricos Sim/Não Conforme item Aspectos Ambientais Sim/Não Conforme item Características Principais Sim/Não Conforme item Tipo de Cabo Sim/Não Conforme item Multicondutor com blindagem eletrostática Sim/Não Sim 5.1. Tensão de isolamento nominal Sim/Não 0,6/1 kv 5. Condutor Sim/Não Conforme item Condutor de cobre eletrolítico, tempera mole Sim/Não Sim 5.. Encordoamento Sim/Não Classe Formação Sim/Não Mínima 19 fios 5.3 Fio Sim/Não Conforme item Isolação Sim/Não Conforme item Constituída por composto Extrudado à base de polietileno reticulado (XLPE) ou borracha etileno-propileno (EPR) Sim/Não Informar XLPE OU EPR 5.4. Temperatura em regime permanente Sim/Não 90 ºC Temperatura em regime de sobrecarga Sim/Não 130 ºC Pagina Manual
15 11/1 JUN/007 Anexo A: Tabela de Características Técnicas Garantidas (conclusão) Item Descrição Unidade Requerido Ofertado Temperatura em regime de curto circuito Sim/Não 50 ºC 5.5 Enchimento, capa interna e separador Sim/Não Conforme item Enchimento Sim/Não Conforme item Capa interna Sim/Não Conforme item Separador Sim/Não Conforme item Blindagem Sim/Não Conforme item Cobertura Sim/Não Conforme item Acabamento Sim/Não Conforme item Identificação Sim/Não Conforme item Inspeção e Ensaios Sim/Não Conforme item Inspeção Sim/Não Conforme item Ensaios Sim/Não Conforme item Ensaios de Recebimento Sim/Não Conforme item Ensaios de Rotina Ensaios Especiais Sim/Não Sim/Não Conforme item Conforme item Ensaios de Tipo Sim/Não Conforme item Relatórios de Ensaios Sim/Não Conforme item Acondicionamento, Transporte e Identificação Sim/Não Conforme item 7 8 Informações Técnicas Sim/Não Conforme item 8 9 Garantia Sim/Não Conforme item 9 Pagina Manual