Como conectar tubo plástico de PVC a uma rede de água galvanizada |
O tubo galvanizado é durável, mas os plásticos como cloreto de polivinilo (PVC) são muito mais fáceis de trabalhar para a média dos encanadores domésticos. Esses tubos e seus adaptadores são baratos, prontamente disponíveis e simples de instalar com ferramentas comuns. Ao substituir encanamentos de água ou executar reparos, muitas vezes é necessário conectar dois tipos diferentes de tubos. Unir um de PVC a um galvanizado não é difícil. Entre as diferentes formas de fazer a conexão, a mais fácil é com um adaptador simples desse material. Uma das pontas é enroscada no tubo galvanizado existente enquanto a outra é anexada ao de PVC com cola.
Use uma escova de aço para limpar a ponta rosqueada do tubo galvanizado que estiver unindo ao PVC. Enrole quatro voltas de teflon ao redor das roscas.
Enrosque um conector galvanizado em série ao tubo. Firme-o com uma chave inglesa enquanto aperta o conector com outra chave. O tubo deverá penetrar no conector pelo menos 2 centímetros.
Enrole quatro voltas de teflon ao redor do adaptador rosqueável fêmea de PVC. Rosqueie o adaptador no conector galvanizado em série. Aperte o adaptador manualmente até se ajustar. Use uma chave inglesa para girar o adaptador uma ou duas voltas adicionais. Não aperte em excesso.
Use palha de aço ou uma lixa fina para limpar a parte interna do adaptador e da ponta do tubo de PVC. Aplique o solvente à parte interna do adaptador e externa do tubo.
Aplique a cola de PVC ao adaptador e ao tubo. Insira rapidamente o segundo no primeiro e mantenha-os no lugar por aproximadamente dez segundos.
Irrigation Tutorials: Como conectar tubo plástico ao de metal [em inglês]
Poolandspa.com: Sistemas hidráulicos de piscinas e estações de águas [em inglês]
Plastic Pipe and Fitting Association [em inglês]
O PVC é mais adequado para linhas de suprimento de água fria e para redes de drenagem, resíduos e ventilação. Para linhas de água quente utilize CPVC.
Mesmo que estejam disponíveis, não conecte os adaptadores rosqueáveis fêmeas de PVC às roscas machos de linhas de água galvanizadas. O conector rachará e eventualmente vazará porque os dois tipos de tubo expandem e contraem em diferentes razões.