Arquivos instalação - ACMA
Passo a passo para a instalação de ar condicionado do tipo Split
Posted on 12 de fevereiro de 2015 21 de janeiro de 2020 by admin
A instalação de um aparelho de ar condicionado do tipo Split requer compatibilidade das unidades condensadora e evaporadora. Veja um passo a passo para a instalação:
1 – O primeiro passo é checar se há compatibilidade entre a tensão da rede e a tensão nominal do equipamento de ar condicionado.
2 – A unidade condensadora deve ser instalada no ambiente externo, em local seco e ventilado e com pouca circulação de pessoas. Não deve ficar próximo a fontes de calor ou vapor, exautores, gases inflamáveis e protegido das chuvas fortes e ventos. A condensadora deve ficar apoiada sobre um piso firme de concreto. Para evitar ruídos, é recomendável utilizar pés de borracha para calçar a unidade.
3 – A evaporadora deve ficar posicionada de forma a permitir a circulação do ar em todo o ambiente e instalada com distâncias que facilitem serviços de manutenções ou reparos. Uma recomendação é instalá-la a uma distância de 2,30 m do piso e a 20 centímetros do teto.
4 – Posicione o suporte de fixação da evaporadora de maneira que fique nivelado e prevendo a passagem da tubulação de dreno, fluído refrigerante e da interligação elétrica.
5 – A instalação da tubulação de interligação do fluído refrigerante, rede elétrica e dreno deve ser planejada para se evitar a migração do líquido que pode quebrar o compressor.
6 – Estime o comprimento linear (soma dos trechos retos) para saber o comprimento equivalente, que leva em conta o número de curvas.
7 – Uma tubulação curta pode apresentar muitos ruídos. Para saber o diâmetro adequado das tubulações consulte o manual de instalação.
8 – Instale as conexões elétricas na unidade externa. Calcule o tamanho e corte o cabo de alimentação e comando. Desencape o cabo e corte os fios e instale os terminais elétricos.
9 – Ligue os terminais na ponteira da unidade transformadora.
10 – Repita a mesma sequência de instalação da unidade interna.
11 – Faça o aterramento.
12 – Para garantir o sucesso da instalação é preciso fazer o teste de vácuo. Para isso, é necessário uma bomba de vácuo e o aparelho vacuômetro. Conecte as mangueiras do vacuômetro nas válvulas de serviço. Se o teste de vácuo não for bem executado, os gases incondensáveis podem afetar eficiência do equipamento. Através desse processo, os gases incondensáveis como o ar, nitrogênio e a umidade são retirados de dentro da evaporadora e da tubulação. A umidade provoca alteração na densidade do óleo do ar e a formação de um ácido que atinge o verniz do bobinado do compressor levando-o à queima precoce.
13 – Faça o teste de funcionamento no equipamento, checando a alimentação elétrica. Depois, indique no controle remoto a temperatura desejada. Após 20 minutos, teste a temperatura do ar na entrada e na saída do equipamento. A diferença deve ser entre 8 e 10 graus Celsius. O aparelho de ar condicionado requer limpeza periódica do filtro e revisões feitas por profissionais.
Posted in NotíciasTagged ar condicionado, ar condicionado do tipo Split, aterramento, compatibilidade, instalação, tubulação