No break stay 1400 não liga entre 18 e 23 horas
14-01-2009 14:20 #1
comprei um no break Stay 1400 da microsol e estou tendo um problema, a energia aqui da cidade é muito fraca entre as 6 e 11 da noite, neste horário o no-break só funciona na bateria, dai eu liguei um estabilizador de 300w e nele conectei o no break e funcionol normal, só que depois de um tempo começou a feder, rsrsrsrs, acho q o estabilizador não aguenta, terei que colocar um estabilizador de 1400 w?
14-01-2009 14:20 # Publicidade
14-01-2009 18:42 #2
Microsol? WTF?
Troca esse nobreak por um TS SHARA cara... nao vai se arrepender...
Estabilizador nada tem a ver no teu caso
14-01-2009 20:03 #3
o problema é que comprei o no break ontem 490 pratas, e o que quero saber é se terei algum problema em usar o no break ligado no estabilizador, já que ele só funciona assim nesse horário
14-01-2009 20:45 #4
Citando Sayrius
Lê o manual, geralmente fala que não pode ligar outros nobreaks ou motores nas saídas. Verifica se faz alguma menção sobre ligar o Nobreak em um estabilizador.
Convenhamos, se seu Nobreak não serve nem como estabilizador e você ainda pagou 490 ... foi um péssimo negocio
14-01-2009 21:11 #5
Com essa grana podia ter comprado um APC equivalente que é muito bom
15-01-2009 0:06 #6
tem falando assim:
"caso não possua aterramento ou este não esteja em boas condições, utilize o módulo isolador 1.0 da microsol"
aqui eu tenho aterramento mas a energia é fraca, será que esse módulo ai tb estabiliza a energia?
na caixa dele tem falando que ele possue estabilizador com 4 estágios de regulagem e filtro de linha interno, alguem sabe o que é isso?
Última edição por Sayrius : 15-01-2009 às 0:14
Se ta em tempo de devolver não pensa 2x.
Coloca mais uns trocos em cima e compra um APC.
15-01-2009 10:54 #8
espero que minha resposta ajude... o único no-break q eu já usei foi de um amigo, que ficou aqui em casa algum tempo antes de eu vender... lembro q eu ligava um sonzinho de carro na bateria dele hehe, mas qdo eu fu usar para o PC, liguei ele num estabilizador e vixi... começou a fazer um barulho muito escroto (mesmo com o estabilizador desligado, o barulho persistia e a luz dele ficava acesa O_0)... eu não deixava mto tempo, pq parecia q ia mesmo fumar o estabilizador ou o no-break...
acabei assumindo que não podia ligar ele em um estabilizador... dps vendi o nobreak por uma bagatela, nem lembro qto, faz tempo já
15-01-2009 21:55 #9
Sayrius, vamos por partes:
* As fornecedoras de energia são obrigadas pela Aneel a respeitar um limite minimo/maximo de variação de tensão, esses valores você pode verificar na sua conta de luz. Se tiver um multimetro, meça o valor da tensão no horário especificado por você em que ocorre o problema. De preferência direto no relógio; Se o valor estiver fora do limite informado você deve abrir uma reclamação com a fornecedora para que seja resolvido o problema.
* Se o valor medido no relógio estiver dentro dos limites, faça uma nova medição na tomada que você liga o Nobreak, se estiver dando diferença o problema está na sua rede interna e deve chamar um eletricista para que faça um dimensionamento correto, de preferência deixe uma tomada com fiação direta para uso exlcusivo no micro.
* Caso a tensão não esteja fora dos limites permitidos pela fornecedora então pode ser um mero ajuste do seu nobreak. Todo Nobreak tem ajuste para os limites de max/min tensão de alimentação, dentre outros. Entre em contato com a assistencia técnica explicando o problema que eles fazem isso para você.
* E de forma alguma repita o que você fez de ligar o nobreak no estabilizador, você pode causar até um incêndio por sobrecarga no mesmo tendo em vista que seu nobreak é de 1.4Kva(deve estar em torno de 700w) e o estabilizador somente 300w.
Última edição por MauricioRJ : 15-01-2009 às 21:58
16-01-2009 2:04 #10
valeu pelas dicas, amanha mesmo vou ligar para a assistencia
16-01-2009 2:10 #11
tenho um apc a uns 2 anos e nao tenho oque reclamar dele, muito bom
16-01-2009 5:41 #12
Você pode ser um dos poucos usuários que realmente necessita de estabilizador, mas a combinação de estabilizador com no-break nem sempre é muito boa. Eu sou radicalmente contra estabilizador, e o considero igual a remédio tarja preta que só deve ser usado em raríssimas exceções, e talvez você seja uma delas.
Não sei porque você comprou um no-break, mas se foi para eliminar ou minorar o problema da tensão baixa nessa hora dai, evidentemente ias te dar mal, pois o no-break barato não iria conseguir sustentar teu PC por longas horas enquanto durasse a tensão anormal dai, desse modo irias ter um suprimento de alguns minutos e depois babaus... como aconteceu. Mas vamos ao problema em si.
É certo tudo mo que disseram acerca das obrigações das empresas de energia acerca de sua obrigatoriedade de entregar a tensão dentro de certos limites, mas essa sua "briga" com a empresa pode levar algum tempo para ficar resolvida. Mas sim vá também por esse caminho, não custa, é um direito seu..
Mas o que eu mais gostaria de saber é se seu PC se desliga por tensão baixa se ligado direto na tomada. Isso mesmo. PC´s, assim como TV´s e todos os outros equipamentos eletro-eletrônicos foram feitos para ser ligados na tomada. Desse modo a pergunta zero é.. Seu PC sente a variação de tensão da rede a ponto de se desligar por causa disso???
Se não, ligue-o na rede direto... Se sim vamos adiante na pesquisa do melhor modo de resolver a questão...
Daqui para frente só se segue se seu PC "sente" a tensão baixa da rede a ponto de se desligar..
Qual a fonte do mesmo.. Modelo e marca.. Sabes que existem fontes de alimentação que conseguem operar muito bem mesmo com a tensão variando desde os 80 Volts AC (mal consegue acender de forma boa uma lâmpada) até a tensão de 264 Volts, sem nem mesmo ter a necessidade de trocar chave seletora alguma. São fontes com PFC ativo. Essas dai apresentam um enorme faixa de trabalho de tensão de entrada (80 a 264 Volts) Será que seu PC não se daria bem com uma delas??? Eu tenho certeza que sim..
Ai passarias a perguntar, algum outro equipamento apresenta deficiência na operação por causa da tensão baixa???
E assim se iria até resolver seu problema dai, com ciência, e não na tentativa e erro como estás fazendo, comprando coisa para colocar ai sem sentido... Já vi falares em comprar um módulo isolador. Te adianto, não tem teoria nenhuma que diga que vá solucionar teu problema, que nem está diagnosticado ainda..
Uma boa atitude, séria, seria você fazer um levantamento da tensão na tomada de seu PC, por alguns dias, a fim de sentir, medir o tamanho do teu inimigo... Um lápis, um papel, um multímetro desses de camelô, de R$ 10,00 e 20 segundos de tempo dedicado por hora, durante alguns dias seriam o suficiente para bem e corretamente avaliar a mínima tensão de rede ai na sua casa. De posse desses dados ajudo a buscar a melhor solução para você.. É importante também você anotar a tensão da tomada lá pelas 4 ou 5 da madrugada, presumindo ser essa a máxima tensão que chega ai.... Algumas medidas somente...