Resposta da edição 61 - O Setor Elétrico | Conteúdo técnico para engenheiros
Resposta da edição 61
Parabéns ao leitor FERNANDO COSTA PIVETA que analisou a foto publicada e identificou corretamente, fornecendo a resposta mais completa quanto aos problemas da instalação ilustrada, conforme orienta a norma de instalações elétricas de baixa tensão ABNT NBR 5410. O ganhador receberá inscrição gratuita em um curso a distância na área de instalações elétricas.
Os condutores isolados estão soltos, sem a proteção de um conduto fechado, conforme indicado na Tabela 33 da ABNT NBR 5410. Além disso, por estar situado em uma região (garagem) sujeita a impacto de veículo, o conduto fechado deve resistir aos esforços de impacto e compressão, o que certamente não é obtido pelo pequeno pedaço de eletroduto flexível de PVC indicado na foto. Isso seria obtido pela utilização de conduto fechado metálico.