Guia de Utilização de Geradores de Energia - A Geradora
Home » Guia de Utilização de Geradores de Energia
Guia de Utilização de Geradores de Energia
Local de instalação do equipamento
Instalar o equipamento em local coberto, isento de poeira, substâncias corrosivas, chuva, gotejamento, umidade e contato com óleo, para preservar o bom estado do mesmo.
A exposição do equipamento às substâncias acima mencionados prejudica a sua conservação, especialmente a isolação do alternador, podendo até provocar sua queima.
Verificar a limpeza e o nível de água do radiador;
Verificar o estado e o nível do óleo do cárter;
Verificar o nível do combustível do tanque pois a sua falta poderá acarretar "entrada de ar " no motor;
O óleo combustível deve ser de boa qualidade, isento de impurezas e água. Guardar em recipiente limpo, protegido da chuva e da poeira;
Verificar se há vazamentos de óleo e água. Repare-os se houver, antes de voltar a funcionar o motor;
Ficar atento ao ruído do motor, em caso de anormalidade, pará-lo e localizar a causa.
Limpar o filtro de quando o equipamento estiver operando em local poeirento, especialmente pó de pedra.
A Cada 250 ou 500 horas (Controlar através do horímetro existente no motor e óleo aplicado)
Trocar o óleo do motor e litros lubrificantes, combustíveis e separadores (no caso de motor turbo alimentador ,trocar também o filtro do turbo alimentador);
Antes da partida do motor adotar os seguintes cuidados:
Operar SOMENTE com pessoa devidamente treinada;
Verificar se existe pessoal trabalhando na linha ou equipamentos ligados indevidamente à mesma. Desativar quando houver.
Medir os níveis de óleo lubrificante do motor e água do radiador, complete-os se necessário;
Colocar a chave do regulador de tensão ou excitatriz (do quadro de comando) na posição DESLIGA;
Colocar a chave geral de tensão (do quadro de comando) na posição DESLIGA;
Colocar a chave geral de tensão (da obra, se existir) na posição DESLIGA.
Acionar o motor e dar partida sem carga por alguns minutos;
Observar se os valores da corrente e frequência obedecem os valores especificados;
Funcionar a máquina por 3 minutos e pôr em carga;
Verificar se o disjuntor está desligado.
Deixe o motor funcionar alguns minutos em regime normal (sem carga), para estabilizar o arrefecimento e lubrificação;
Certifique-se que o motor parou corretamente.
Observar quando o motor estiver FUNCIONANDO COM CARGA, se os gases de escape estão praticamente invisíveis. Nunca devem formar fumaça, pois se isto ocorrer é sinal de que o motor está sobrecarregado ou funcionando com irregularidade.
Receba via e-mail em PDF para que possa imprimir e afixar nos locais de trabalho, garantindo assim que os procedimentos sejam executados e o equipamento funcione em seu melhor estado.