Intertravamento - Fórum Intelbras
Principal	Índice do fórum Controle de Acesso Stand-Alone SS 311 - Bio Inox Plus MF
Bem-vindo: 08 Ago 2020, 06:11
ckltec
Registrado em: 15 Jul 2014, 23:47
Mensagempor ckltec » 30 Set 2018, 23:24
Estou com uma questão mal resolvida, e preciso de ajuda.
Implantei um sistema sca 1000 em um condominio, e usamos duas bio 311 mf para controle de acesso social com eclusa.
Tudo certo até ai, o problema foi quando fomos implantar o intertravamento, e pelo que lemos, não tem essa opção na bio
Não posso entregar o projeto sem essa função e estou muito preocupado, alguem tem uma luz do que posso fazer?
Re: Intertravamento
Mensagempor IntelbrasAcesso » 02 Out 2018, 09:41
ckltec escreveu: Boa noite amigos,
Olá, ckltec.
O recurso de intertravamento com o SS 311 MF com o SCA 1000 realmente não é possível. Porém, você pode adquirir duas placas de intertravamento, sendo uma placa para cada porta e as fechaduras de cada portão devem possui um sensor para ter a referência do estado da porta aberta/fechado. Segue o link do manual da Placa de Intertravamento para visualizar a interligação com a fechadura, sensor e a ligação entre as placas. Caso preferir, entre em contato com nosso suporte técnico.
Link - Manual da Placa de Intertravamento.
https://bit.ly/2OngdAL
Mensagempor shimpato » 03 Out 2018, 20:28
IntelbrasAcesso escreveu: Boa noite amigos,
a questão ai vai ser achar essa placa, esta descontinuada, nao recebemos mais ela no catalogo a um bom tempo,
nenhum distribuidor envia mais valores dela, nem na tabela do portal ela consta mais.
nesse caso teria que usar uma controladora CT 500
Mensagempor IntelbrasAcesso » 04 Out 2018, 10:53
Olá shimpato.
Verificamos no sistema que a Placa de Intertravamento 5.0 não tem previsão de sair de linha, até 2020. Por favor, entre em contato com o responsável da Intelbras que atende os parceiros para verificar esta situação, obrigado.
Para que o intertravamento funcione com a placa CT500, é necessário ser o modelo para 2 portas (2P ou 2PB), e este não possui integração com o SCA1000, logo teria que utilizar em conjunto o software SoapAdmin 3.5.
Com os equipamentos que já estão no local, a forma mais fácil de efetuar esta função, sem perder a integração, seria utilizando a placa de intertravamento. Lembrando que esta placa é um acessório que não permitirá que a porta abra, enquanto a outra estiver aberta, e isto ocorre fisicamente, logo não vai ter o registro de atuação do intertravamento no Software SCA1000. Caso esteja com dificuldade de localizar a placa, entre em contato com nosso suporte.
Mensagempor ckltec » 23 Out 2018, 11:43
Obrigado pela reposta, vou procurar no meu distribuidor e qualquer duvida entro em contato com o suporte.