Gás Refrigerante R141b 141 30Kg SUBSTITUTO R11 - Esporte e Lazer - Massa muscular - Walmart.com
Gás Refrigerante R141b 141 30Kg SUBSTITUTO R11 - Gás Refrigerante R141b 141 30Kg SUBSTITUTO R11
Gás Refrigerante R141b 141 30Kg SUBSTITUTO R11
CÓDIGO: 20003.0100.32
Tonel de 30Kg
Características do 141b:
Substituto do r-11 para limpeza de sistemas.
Também utilizado como agente expansor para espuma rígida de poliuretano.
- Bom solvente. Facilmente remove os contaminantes para dissolver o óleo gerado quando o compressor sofre uma queima.
- De alta densidade. Esta propriedade permite que o sistema elimine as partículas de carbono e outros contaminantes.
- Baixa tensão superficial. Esta propriedade permite-lhe penetrar através das fendas e crostas até queimar o carvão gerado pelo compressor.
- Inerte. Estes materiais têm nenhuma reação com os materiais de construção da maioria dos sistemas de refrigeração.
- Nenhum resíduo no sistema após a limpeza.
- Ponto de ebulição: 32°C. É um solvente de baixa pressão e pode ser completamente removido pelo sistema de vácuo após a limpeza.
- Não é tóxico. É seguro usar.
- Ambientalmente amigável. Danos de 90 a 95% a menos na camada de ozônio em comparação com o R-11.
A limpeza do sistema é um dos fatores mais importantes para o bom funcionamento da refrigeração e ar condicionado.
E não adianta fazer a limpeza usando produtos tóxicos aos componentes do sistema. A limpeza é realizada uma só vez,
mas o sistema pode trabalhar durante uma vida inteira.
É essencial que o técnico tenha um profundo conhecimento sobre os aspectos de
segurança no manuseio e armazenagem de refrigerantes e/ou agentes de limpeza.
É necessário para o Técnico Refrigerista que a gestão de qualquer tanque ou cilindro,
de fluido refrigerante ou limpeza use material de EPI, luvas e óculos de segurança,
a fim de se proteger de qualquer incidente que possa ocorrer.
Outro fator importante a ser levado em conta é a inspeção regular das ferramentas,
para não ter nenhum problema de falha ou desgaste durante o uso.
Agente de limpeza para sistemas de refrigeração HCFC-141b.
Nitrogênio ou R-22.
2 Válvulas de serviço perfuradoras
Ao iniciar o processo de limpeza, é necessária a separação dos componentes do sistema de arrefecimento:
condensador, evaporador, compressor e filtro secador. Este procedimento garante uma melhor limpeza do sistema.
Passo 1: separar o compressor. Isto é feito através do corte ou dessoldagem do tubo de baixa e alta do compressor.
Passo 2: retire o filtro secador.
Passo 3: soldar as válvulas de serviço no condensador e no evaporador.
Limpeza no Condensador:
Conecte as mangueiras no manômetro, como se segue:
Mangueira de Alta: Botija de R-141b.
Mangueira de Baixa: Botija de Nitrogênio ou R-22.
Conexão do centro do Manifold: Válvula de serviçco do Condensador.
1. Abrir a válvula de baixa no manômetro e permita que o HCFC-141b entre no sistema.
(Ele deve sair da Botija no estado líquido). Feche a válvula de baixa.
2. Abra a válvula de alta no manômetro para permitir a entrada de nitrogênio ou R-22
(este empurra o HCFC-141b), até que o produto começa a fluir para dentro do condensador e saia no tanque de armazenamento.
3. Verifique o conteúdo da sujidade do HCFC 141b caindo do sistema no tanque de armazenamento.
NOTA: Continue adicionando HCFC-141b e nitrogênio, até que o HCFC-141b saia totalmente limpo
(realize este procedimento através dos passos anteriores).
Limpeza do Evaporador:
(este empurra o HCFC-141b), até que o produto começa a fluir para dentro do evaporador e saia no tanque de armazenamento.
Verifique o teor de sujidade retirado pelo HCFC-141b que cai no tanque de armazenamento.
Continue adicionando o HCFC-141b e nitrogênio, até que o HCFC-141b saia completamente limpo
(faça este procedimento repetindo os passos anteriores).
NOTA: às vezes é aconselhável remover o tubo capilar, isto porque ele tende a ficar obstruído.
Quando terminar a limpeza, solde novamente os componentes no sistema e substitua o filtro secador depois de 15 a 30 minutos.