Minimização do risco efetivo - ppt carregar
PublicouGiovanna Carias Alterado mais de 4 anos atrás
Apresentação em tema: "Minimização do risco efetivo"— Transcrição da apresentação:
1 Minimização do risco efetivo
2 Construção/ reforma de laboratórios
Localização, tipo e tamanho do laboratório Materiais de construção Elementos arquitetônicos: fachadas, paredes, pisos, janelas e portas 25/11/2003
3 O projeto Segurança, funcionalidade e custo Fatores a considerar:
Quantos labs serão necessários Função de cada espaço Número de pessoas em cada espaço Quantidade de produtos químicos que serão utilizados e/ou armazenados e seus riscos e incompatibilidades Necessidades específicas de cada espaço em termos de ventilação, iluminação, eletricidade, gases, água, vácuo, etc. Previsão de modificações das necessidades em um período de 5-10 anos 25/11/2003
4 Localização Deve considerar:
Separação entre áreas de risco de diferentes magnitudes Restrição de acesso às áreas de maior risco Centralização das instalações elétrica, hidráulica e de gases, para facilitar a detecção, ação e fuga em caso de emergência Dificultar a propagação de incêndios 25/11/2003
5 Prédios de laboratórios
2 ou 3 andares, com acesso por diferentes pontos e isolados de outras construções com menor risco. Os depósitos de produtos químicos devem estar em local separado. É importante que os bombeiros possam chegar ao laboratório em menos de 15 minutos, em caso de incêndio 25/11/2003
6 Tamanho dos laboratórios
Recomendável: pelo menos 10 m2/pessoa Laboratórios grandes são necessários para aulas práticas. Os mais importantes inconvenientes são: os acidentes podem afetar uma grande área, dificultando as ações necessárias, o que é agravado pelo grande número de pessoas geralmente presente Os laboratórios pequenos devem ter idealmente entre 40-50m2, recomendando-se que não sejam menores do que 15 m2 25/11/2003
7 Mínima resistência ao fogo (RF)
Cada prédio de laboratório deve configurar um setor de incêndio independente. O ideal é que cada setor seja o menor possível, respeitando a compatibilidade com as atividades que ali serão executadas 25/11/2003
8 Mínima resistência ao fogo recomendada para
paredes externas de prédios de laboratório (Norma NFPA-45) 25/11/2003
9 Fachadas Devem dispor de aberturas que facilitem o acesso externo a cada um dos andares/laboratórios. Devem ter uma altura mínima de 1,20 m e largura superior a 80 cm e não devem ser obstruídas por cartazes, faixas, etc. A distância entre as janelas, de um para outro andar, deve ser de no mínimo de 1,80 m para evitar a propagação de incêndio 25/11/2003
10 Paredes divisórias RF > 120 para edifícios com laboratórios de pesquisa e RF> 180 para edifícios com laboratórios didáticos Deve-se evitar divisórias parcialmente ou totalmente envidraçadas, já que a resistência ao fogo deste material (vidro comum) é mínima, rompendo-se facilmente pelo aumento de temperatura 25/11/2003
11 Tetos É recomendável pé direito de 3 metros
O teto deve ser construído com materiais de elevada resistência mecânica e pintados ou revestidos de material que possa ser facilmente limpo. Deve ser pintado prefencialmente de branco, para melhorar o desempenho do sistema de iluminação 25/11/2003
12 Pisos Deve ter resistência mínima de 300 Kg/m2, se houver possibilidade de utilização de equipamentos pesados o piso deverá estar adequadamente preparado para suportar os mesmos. Devem ter base rígida e pouco elástica para evitar vibrações O adequado revestimento do solo varia de acordo com as atividades que serão desenvolvidas no laboratório 25/11/2003
13 Fatores a considerar na escolha do revestimento do piso
Resistência a produtos químicos Resistência mecânica Capacidade anti-derrapante, mesmo molhado Facilidade de limpeza e descontaminação Condutividade elétrica Facilidade de manutenção Durabilidade Preço Estética 25/11/2003
14 Características de alguns revestimentos para piso
15 Janelas Diminuem a sensação de claustrofobia e permitem a visão ao longe o que diminui a fatiga visual Devem permitir a saída de emergência e a entrada dos bombeiros e equipamentos para combate a incêndio As esquadrias devem ser construídas em material incombustível Cortinas devem ser evitadas, se forem imprescindíveis devem ser confeccionadas em material incombustível, como fibra de vidro, por exemplo 25/11/2003
16 Portas Pelo menos 2 para laboratórios com risco médio/alto; com risco baixo e mais de 100 m2; ou onde se trabalha com gases sob pressão Dimensões mínimas: altura 2,0 m e largura 90 cm. As portas que abrem para corredores não devem ser tipo vai-e-vem, nem corrediças Todas as portas de laboratório devem ter um visor na altura dos olhos, de pelo menos 40 x 20 cm 25/11/2003
17 Portas Não devem ter maçanetas. Para facilitar a entrada e saída com as mãos ocupadas, deve ser possível abrí-las com o cotovelo ou o pé. Idealmente devem ser providas com sistema anti-pânico RF 30, no mínimo, para laboratórios de baixo risco. As portas comuns têm RF de 5-8 minutos Todas as portas externas do prédio devem abrir para fora. Para laboratórios onde não sejam utilizados produtos inflamáveis, explosivos ou tóxicos as portas poderão abrir para dentro. 25/11/2003
18 Bancadas Características recomendadas:
Altura entre 80 e 90 cm Deve prever pelo menos 90 cm de bancada por pessoa "espaço para pernas" Tampo resistente aos produtos químicos que serão utilizados e resistente ao calor se estiver previsto o uso de bicos de gás. Materiais indicados na maioria dos casos: granito e inox As bancadas de uso bilateral devem estar desencostadas da parede nas duas extremidades, com espaço de pelo menos 1 metro Cadeiras ergonômicas, banquinhos podem ser indicados para uso esporádico 25/11/2003
19 Cores no laboratório Teto, paredes e mobiliário devem ser pintados de cores claras, preferencialmente branco e creme, para facilitar a visualização de cartazes com indicações de segurança e não promover fatiga visual. 25/11/2003
20 Condicionamento ambiental
O controle de temperatura e umidade deve ser individual, ou seja, cada laboratório deverá ter o seu sistema, para evitar a "socialização do risco" por todo o prédio Este sistema deverá considerar as fontes de calor, a movimentação de pessoas no local e a existência de sistemas extratores, como coifas e capelas Devem ser instalados longe das capelas e o fluxo de ar não deve incidir diretamente sobre as superfícies de trabalho Considerar a possibilidade de correntes de ar e o ruído que o equipamento possa gerar 25/11/2003
21 Sistema elétrico No projeto do laboratório, a parte elétrica deve estar dimensionada para as necessidades imediatas e futuras, para um horizonte de 5-10 anos No laboratório pronto não devem ser negligenciados os procedimentos de manutenção preventiva. Deve-se atentar para alguns pontos fundamentais: Freqüência de desarme de disjuntores Aquecimento de tomadas e plugs Existência de fio terra em todos os equipamentos e monitoramento de sua medição. Estado de conservação de tomadas e plugs Uso de extensões deve ser esporádico 25/11/2003
22 Gases sob pressão Capacete Calota Corpo 25/11/2003
23 Classificação dos gases quanto a seu estado físico
Comprimidos Gases cuja temperatura crítica (Tc) seja menor que -10oC. O conteúdo do cilindro será sempre gasoso. Exemplos: Ar comprimido, Ar, etileno, He, H2, O2, CO2, CO, metano, etc. Liquefeitos Gas ou mistura de gases com Tc > -10oC. No cilindro existem duas fases: líquido e gasosa. Exemplos: NH3, Butano, Cl2, HCl, NO2, SO2, propano, N2O, H2S, etc. Dissolvidos - acetileno Este gas se comprimido ou liquefeito puro polimeriza-se. Esta reação é extremamente exotérmica e pode levar à explosão do cilindro. Por isso o acetileno é fornecido dissolvido em acetona (ou dimetilformamida) embedida em um material poroso que impede a propagação da reação. 25/11/2003
24 Classificação dos gases quanto às suas propriedades
Inflamável Inflamabilidade ao ar inferior a 13%. Ex: H2, etileno, CH4, liquefeitos de petróleo, Tóxico Máxima concentração tolerável (TLV) inferior a 50 ppm. Ex: NH3, H2S, SO2 Corrosivo Produz corrosão superior a 6 mm/ano em aço A-37 a 55 oC(ASTM). Ex: Cl2, HCl, F2, HF, HBr Oxidante Potencial redox superior ao ar. Ex: ar sintético, O2, Cl2, N2O, F2 Criogênico PE < -40 oC (fornecido liquefeito). Ex: CO2, N2, Ar, He 25/11/2003
25 Armazenamento dos cilindros
Acondicione os cilindros por tipo de gas Mantenha-os com seus capacetes, em posição compacta , dispostos verticalmente e amarrados com correntes Separe os cilindros contendo combustíveis (ex.: hidrogênio, acetileno) dos cilindros contendo oxidantes (ex.: oxigênio) à distância mínima de oito metros Mantenha os cilindros cheios separados dos vazios Não remova os sinais de identificação dos cilindros (rótulos, adesivos, etiquetas, marcas de fabricação e testes). 25/11/2003
26 Não fume na área de armazenamento de cilindros
Não permita o manuseio dos cilindros por pessoal sem prática Em áreas externas, mantenha os cilindros em local arejado, coberto e seco, longe de fontes de calor e ignição. Em situações excepcionais e temporárias os cilindros poderão ser instalados no interior do laboratório. Neste caso, mantenha-os longe de fontes de calor e ignição, passagens ou aparelhos de ar-condicionado. Evite guardá-los no subsolo Mantenha equipamentos de segurança próximos da área de estocagem 25/11/2003
27 Instalação de gases Idealmente deverá ser feita por uma empresa especializada. Conexões Os reguladores de pressão são construídos de forma a serem compatíveis apenas com um grupo de gases, com propriedades semelhante, para evitar acidentes causados por incompatibilidades. Além disso alguns cuidados devem ser tomados: Limpar perfeitamente as conexões antes do uso Não utilizar graxas ou azeites nas junções ou conexões Não se deve forçar ou golpear ao efetuar-se uma conexão. 25/11/2003
28 Tubulação Construída em material que não seja atacado pelo gás ou pela condições ambientais (umidade e calor, especialmente). Materiais mais utilizados: cobre e aço inox Devem ser testadas em uma condição de pressão pelo menos1,5 x maior que a pressão máxima de trabalho. Serão utilizadas apenas para os gases para os quais foram testadas Instalações para acetileno e hidrogênio devem merecer cuidados especiais 25/11/2003
29 Manuseio dos cilindros
Use luvas protetoras, calçados de segurança com biqueiras de aço e óculos de segurança. Mantenha o capacete protetor da válvula atarraxado quando não estiver em operação. Não movimente um cilindro sem seu capacete Utilize carrinhos com correntes que permitam prender os cilindros durante o transporte Não jogue um cilindro contra outro(s). Não transfira gás de um cilindro para outro. Não derrube o cilindro no chão ou permita que tal ocorra Não permita contato da válvula do cilindro com óleo, graxa ou agentes químicos, principalmente se o cilindro contiver oxigênio ou outros gases oxidantes Não abra a válvula do cilindro sem antes identificar o gás que contém 25/11/2003
30 Utilização de gases sob pressão
Mantenha o cilindro acorrentado durante sua utilização. Utilize regulador automático de pressão compatível com as características físico-químicas do produto. Abra a válvula devagar até o fim do curso. Não sobreaperte conexões: em caso de persistir o vazamento, é melhor desatarraxar a conexão limpando as roscas antes do reaperto. Use equipamento de proteção individual, como óculos e viseiras. Não aumente a pressão interna do cilindro por aquecimento. Mantenha a válvula do cilindro fechada quando não estiver em uso. 25/11/2003
31 Programa de Segurança Química nos Laboratórios
32 Reconhecimento e antecipação de riscos
Mapas de risco Quem faz? CIPA + os q trabalham naquele local Para q serve? Subsidiar a proposição de um plano de metas de melhoria das condições de trabalho 25/11/2003
33 O "Mapa de Risco"deverá ficar afixado em lugar visível no laboratório
Como é feito? Levantamento dos riscos existentes Cores: físico (verde); químico (vermelho); biológico (marron); ergonômico (amarelo); mecânicos (azul) Atribuição de graus de risco Círculos : pequenos, médios e grandes O "Mapa de Risco"deverá ficar afixado em lugar visível no laboratório Deverá ser revisto sempre que houver alguma modificação de procedimentos, materiais, layout, equipamentos, etc 25/11/2003
34 Nomeação de responsáveis pelo Programa
Direção da unidade Chefia de Departamento Um responsável em cada laboratório/ grupo de pesquisa 25/11/2003
35 Treinamento Em todos os níveis
Docentes/Pesquisadores Alunos graduação/pós Funcionários técnicos Pelo menos uma atividade de reciclagem por semestre 25/11/2003
36 Procedimentos operacionais padronizados
Para todas as atividades desenvolvidas no laboratório Para situações de emergência 25/11/2003
37 Sistemas de segurança Planos de emergência
Sistema de detecção e combate a incêndio/explosão Chuveiros/ lava-olhos 25/11/2003
38 Programa de proteção ocular Plano de proteção auditiva
Plano de proteção respiratória Luvas e outros materiais de proteção (aventais, calçados, etc) Diretrizes para orientar a escolha do equipamento de proteção adequado Política de aquisição definida 25/11/2003
39 Controle da aquisição/armazenamento de insumos químicos
Gerenciamento de resíduos químicos Definição de responsáveis Definição do procedimento adotado para o gerenciamento de resíduos 25/11/2003