SISTEMA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA
PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS. QDC®
QDCadmin2020-02-25T23:22:01-03:00
Introduzido no mercado pela AES-Eletropaulo, os Quadros de Distribuição Compactos tipo QDC são Totalmente Testados e Aprovados dentro do conceito TTA da NBR – IEC – 60439 -1 e homologados conforme especificações do LIG-BT 2014 (12ª edição) da AES Eletropaulo.
O QDC é o conjunto de dispositivos elétricos (chaves seccionadoras verticais, isoladores e barramentos) montados em caixas metálicas padronizadas, com chaves seccionadoras verticais e fusíveis de fabricação ABB.
Desenvolvida em conformidade com normas nacionais e internacionais: IEC-61439-1 e IEC-61439-2, ABNT-IEC-60439-2, IEC 60439/1 e IEC 60439/2. IEC61439-1, os barramentos blindados compactos tipo BX-E® Gimi Pogliano Blindosbarra, mais conhecidos como barras coladas, são linhas elétricas pré-fabricadas com capacidade de 800A a 5000A 3P+N+PE adequadas para o transporte e distribuição de energia elétrica em seções verticais e horizontais de quaisquer con­figurações.
As portas dotadas de venezianas facilitam a troca de calor e possuem ângulo de abertura de 180°, providas de fechaduras com dispositivo para lacre no padrão da concessionária.
Pode ser instalada embutida na construção de alvenaria.
Os quadros de distribuição compactos QDC são aplicados somente em edifícios conectados à rede de distribuição aérea ou subterrânea secundária com sistema estrela com neutro, 127/220V ou 120/208V, observando-se os limites de fornecimento para cada sistema de distribuição.
A sua utilização é permitida em edifícios comerciais, residenciais ou mistos com demanda total de até 1000kVA e onde o nível de curto-circuito no ponto de entrega não seja superior a 65kA/1s
CAIXAS PADRÃO PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA TIPO MEC
Caixa destinada a alojar os equipamentos de medição, acessórios e dispositivos de seccionamento e proteção.
A caixa de medição é construída em chapa de aço carbono SAE-1008 de espessura 1,6mm, viseira de policarbonato virgem totalmente transparente de 3 mm de espessura e tela protetora nas caixas, dobradiças invioláveis, tubetes para parafusos de segurança e dispositivo para lacre.
A tela protetora das caixas metálicas pertence ao próprio corpo das caixas de medição, conforme protótipo de homologação da AES Eletropaulo.
As caixas de medição possuem, gravado em relevo, a marca comercial da Gimi, cujo protótipo foi homologado pela AES Eletropaulo.
As caixas de medição ainda possuem gravado em relevo nas portas e corpo a data de fabricação (mês e ano).
As caixas de medição são fabricadas conforme a NBR 15820:2010.
As caixas de derivação podem ser construídas de duas formas: Metálicas ou em Policarbonato.
METÁLICAS: Construídas em chapa de aço carbono SAE-1008 de espessura 1,6mm, pré-zincada a 100g/m², dobradiças invioláveis e dispositivo para lacre. A sua montagem se dá completamente por rebites, sendo isenta de processos de soldagem e garante um grau de proteção IP-55.
POLICARBONATO: As caixas são construídas em termoplástico de engenharia (policarbonato) de 2,9mm nas cores cinza ou vermelho, enquanto as tampas são produzidas em policarbonato transparente com proteção anti-UV, conforme a NBR-15820, com separadores internos e dispositivo para lacre. A sua montagem se dá completamente por encaixe, são completamente isentas de risco de corrosão por maresia ou agentes químicos, sendo providas de grau de proteção IP-44.
CAIXAS CONCENTRADORAS E DE LEITURA LOCAL
As caixas concentradoras são destinadas a receber os cabos de comunicação de todos os medidores eletrônicos do edifício, alojam o bloco de conexão ininterrupta, bem como abrigam o painel interface serial remoto, 2 Tomadas Vca (FFT ou FNT) protegida por disjuntor de 10A.
Deve ser prevista a instalação de uma caixa concentradora tipo CL-I em cada centro de medição, no recinto onde estiver instalado o dispositivo geral de proteção e manobra do barramento blindado. A caixa concentradora deve ser instalada a altura compreendida entre 600 a 1.000 mm do piso acabado, considerando a base inferior da caixa.
Construída em chapa de aço carbono de espessura 1,5mm com tratamento anticorrosivo e pintura de acabamento de tinta a pó sintética resistente ao tempo na cor cinza.
As caixas concentradoras podem ser embutidas em alvenaria ou ser fixada firmemente por meio de parafusos, porcas, buchas e arruelas, e apoiada sobre base de alvenaria.