HSJ - Alarme de incêndio
Hoje � Segunda
Pequenos, passam quase despercebidos, e quando são realmente necessários muitas vezes não funcionam.
Você sabe o que é um alarme de incêndio?
Onde você mora ou trabalha, existe este equipamento?
Menos de 10% dos alarmes de incêndio em Porto Alegre recebem manutenção e estão em pleno funcionamento (Segundo dados de pesquisa do jornal Zero Hora), esse desleixo com os alarmes devem-se ao fato de que, a maioria das pessoas desconhece a necessidade de mantê-los sob uma rigorosa manutenção e mais... Não sabem qual a real função destes equipamentos.
O alarme é um equipamento de extrema importância que pode salvar vidas em caso de incêndio, pois em pleno funcionamento avisará a todos os ocupantes da edificação que existe um sinistro ou principio de incêndio, dando assim tempo para a correta e calma evacuação do estabelecimento.
A manutenção do equipamento deve ser efetuada periodicamente por uma empresa especializada a fim de manter o correto funcionamento e evitar falsos disparos, também para aqueles que tiverem segurado o seu imóvel as seguradoras pedem relatórios de funcionamento dos equipamentos periodicamente (tempo varia de acordo com o risco do local).
Mas qual a diferença entre os tipos de alarmes? O que se ganha em colocar um modelo de melhor qualidade?
Os alarmes são divididos em classes ou "tipos", são eles:
Utiliza um sistema digital
Pode possuir vários circuitos e ter no máximo 20 acionadores por circuito
Central não identifica qual detector ou acionador disparou dentro de um determinado circuito, apenas o circuito (ou seja, dentro deste pode ter 20 detectores e não se sabe qual deles foi disparado).
Endereçados
Este já é possível saber o ponto de disparo mesmo sendo no mesmo circuito
Possui um display digital que avisa o ponto de disparo
Não ha limites de acionadores por circuito
Um circuito pode ir a vários andares sendo separado apenas por zona, facilitando assim a instalação e diminuindo custos com fiação e mão de obra.
Central toma as decisões de disparo para evitar disparos falsos com detectores de fumaça ou calor (que podem ser ativados, por exemplo, com fumaça de cigarro), utiliza um padrão onde a fumaça ou temperatura devem permanecer por um determinado tempo.
Detectores apenas medem, onde antes decidiam o disparo.
Utiliza sinal analógico convertendo em digital para display da central
Aceita ajuste de sensibilidade de disparo, onde se podem colocar temperaturas de disparos diferentes para detectores dependendo de onde estejam, ou seja, em locais mais quentes o detector é ajustado para disparar em uma temperatura maior do que em um escritório, por exemplo.
Mantem o endereçamento, ou seja, continua informando o ponto de disparo.
Identifica nível de sujeira nos detectores, que são a causa de muitos disparos falsos, e emparelha o nível para disparo
No mesmo cabeamento identifica equipamentos diferentes (exemplo: acionadores e detectores de fumaça)
Baseia-se no estudo do comportamento dos detectores em situação de fogo, sendo testado em cada ambiente possível, fazendo analises para ver se realmente a situação é de fogo real, praticamente evitando qualquer situação de disparos falsos.
Gráficos para cada ambiente gerado por vários testes, podendo ser configurada para ambientes diferentes dependendo da hora e do dia (exemplo: Escritório com funcionários das 8:00 ás 18:00 e escritório vazio das 18:01 as 7:59)
Utiliza sensor multicritério (fumaça, temperatura, gases químicos).
Cada local tem seu tipo ideal de alarme descrito no PPCI (Plano de Prevenção e Combate a Incêndio) dependendo de seu risco e sua ocupação, o que não impede de utilizar um sistema superior para uma maior segurança.