Conteúdo oferecido por Varixx, fabricante nacional de sistemas de eletrônica de potência
A disponibilidade e a confiabilidade dos sistemas elétricos e eletrônicos de um data center são preocupações constantes dos gestores, proprietários e responsáveis por manter a operação ininterrupta desses ambientes. Isso porque a queda de energia pode causar enormes prejuízos financeiros, sem contar os danos à imagem da empresa.
Tradicional fabricante de sistemas de eletrônica de potência, a Varixx, de Piracicaba, SP, oferece soluções de monitoramento e proteção de sistemas de alimentação elétrica, fundamentais para garantir o funcionamento ininterrupto do data center. Trata-se do Zyggot Temperatura e o Zyggot Arco.
Termografia online sem contato para baixa e média tensão
O Zyggot Temperatura é um sistema de termografia online para aplicações de baixa e média tensão que realiza o monitoramento de painéis, barramentos e outros componentes de alimentação elétricos, com o objetivo de evitar o arco voltaico e/ou uma parada não planejada de uma instalação.
O diretor comercial da Varixx, Castellane Ferreira, explica que os dispositivos atuam de maneira preditiva. "Imagine se um painel que fornece energia para o data center, por exemplo, apresentar um problema de conexão entre o barramento e o disjuntor. Isso pode sobreaquecer e gerar um desligamento inesperado ou até mesmo um arco voltaico. Nosso sistema identifica esse tipo de ocorrência antes de ela acontecer, permitindo ao usuário fazer uma parada programada, sem prejudicar o funcionamento da sua operação."
Os produtos são facilmente integrados a plataformas de supervisão ou DCIM – gerenciamento de infraestrutura de data centers. Os sensores, conectados a um relé, medem a temperatura, sem contato físico, por detecção de infravermelho para efetuar a leitura, permitindo até 125 pontos por relé.
O sistema garante que seja executada uma termografia de maneira contínua, evitando a abertura do painel energizado nesta execução. Além disso, em muitos casos, ele dispensa a termografia convencional e oferece um adicional: monitora a temperatura ambiente, tornando possível detectar sobreaquecimentos em pontos não visíveis e/ou diretamente monitorados pelo sensor.
A Varixx, detentora de diversos pioneirismos no desenvolvimento de produtos, criou esta solução que hoje se tornou necessidade de mercado, tendo clientes em vários setores no mundo. Um dos maiores data centers da América Latina de uma instituição financeira conta com mais de 3 mil dispositivos instalados.
O Zyggot Arco é um dispositivo de proteção que preserva os sistemas elétricos, como painéis de alta, média e baixa tensão, de um eventual arco voltaico que venha ocorrer.
O equipamento é capaz de agir em até 300 microssegundos após a detecção, agregando maior preservação dos sistemas elétricos em relação à concorrência – os modelos disponíveis no mercado atuam de 2 a 20 milissegundos. Além de ter um desempenho ultrarrápido após a sua detecção, o modo da detecção também é um diferencial do produto, uma vez que ela ocorre num momento pré-arco, antes da etapa do arco voltaico gerar luz visível, pela detecção do ultravioleta provocada pela ionização do ar.
Segundo Ferreira, essa atuação ultrarrápida é possível porque o equipamento tem uma eletrônica dedicada com processamento ultrarrápido dos sensores e relé.
Ele ainda destaca a técnica inovadora de detecção do produto. Basicamente, um arco voltaico tem quatro fases e, normalmente, os sistemas convencionais encontrados no mercado atuam entre as fases três e quatro – numa etapa quase destrutiva. Já o Zyggot Arco identifica o arco na primeira fase, ou seja, num momento pré-arco.
"Oferecemos a melhor preservação dos equipamentos pós-arcos do mercado. Os técnicos podem resolver rapidamente a perda de isolação elétrica de um painel e colocá-lo para operar novamente num curto espaço de tempo, com segurança, já que a detecção do arco é feita numa fase bem inicial, garantindo um excelente nível de preservação. O arco vai acontecer; no entanto o desligamento do painel é feito de forma ultrarrápida, diminuindo este impacto", explica.
Tudo isso também é possível porque, com base em vários estudos científicos, a Varrix desenvolveu o seu sistema com um sensor que detecta luz ultravioleta gerado pela ionização do ar, num momento inicial do arco voltaico. A companhia é a única no mundo que fornece esse tipo de solução – os outros fabricantes utilizam detecção de luz ou luz e corrente.
A detecção do arco elétrico por ultravioleta é vantajosa para um data center (ou qualquer outro ambiente) também por sua facilidade de instalação, pelo tipo de conexão entre sensores e cabos. A conexão é feita por saídas mini USB, permitindo que a alimentação e a comunicação sejam feitas pelo mesmo cabo.
A instalação e comissionamento são simples, a única configuração necessária é o endereçamento de cada sensor, que é realizado via software. "Além do retorno da operação do painel em curto espaço de tempo, nosso dispositivo garante a segurança patrimonial e de pessoas", resume o executivo, acrescentando que o Zyggot Arco tem um preço semelhante ou ainda melhor se comparado com equipamentos de luz e corrente, em função da simplicidade da topologia do sistema completo.
Podem ser instalados até 50 sensores no mesmo relé. O produto tem um contato estático em paralelo com o contato seco, com um tempo de resposta de 9 nanossegundos e sem problemas relacionados ao envelhecimento ou desgaste deste contato. Também dispensa a confirmação por leitura de corrente e não atua com luz ambiente, evitando os falsos desligamentos.
A Varixx tem milhares destes dispositivos operando em data centers e empresas de diferentes setores em todo o mundo, como instituições financeiras, indústrias e agronegócio.
Fundada em 1976, a Varixx possui uma ampla linha de produtos, incluindo desde retificadores de alta corrente a relés de proteção. A companhia, 100% brasileira, tem centenas de milhares de equipamentos ativos em diferentes clientes nacionais e internacionais, como indústrias, fabricantes de painéis, mineradoras e máquinas rotativas.