China Disjuntor interno de vácuo de alta tensão (VIB-12) Fabricantes
Página inicial > Lista de Produto > Disjuntor a vácuo da série VIB > Disjuntor interno de vácuo de alta tensão (VIB-12)
Disjuntor interno de vácuo de alta tensão (VIB-12)
Tipo: Disjuntor Certificação: VDE, ISO9001-2000, CE, CB, CCC Corrente avaliado: 630/1250/1600/2000/2500 / 3150 / 4000A Marca: Longxiang Electric Origem: China Capacidade de quebra de Baoji: Disjuntores de alta tensão Velocidade: Disjuntor de alta velocidade Instalação: Número de polos de inserção: 3 Função: Proteção de falha do disjuntor Tensão nominal: 12kv Freqüência nominal: 50Hz Especificação: IEC : M2-E2-C2 Código HS: 85389000 VIB-12 Disjuntor interno de vácuo de alta tensão
Uso principal, aplicando condições ambientais
VIB tipo disjuntor de vácuo de alta tensão de interior (adiante designado como disjuntor de vácuo) são usados ​​para 12kv tensão nominal e AC 50Hz indoor switch equipment components.The produtos atender padrão de GB1984-2003HV AC vácuo disjuntor, JB3855-1996 3.6 ~ 40.5 Disjuntor interno do vácuo da CA da alta tensão do kV, condição de ordem de DL / T403-2000 do disjuntor de vácuo de 12kV ~ 40.5kV e IEC62271-100: 2001HV disjuntor de vácuo da CA, etc.Circuit disjuntor usado como a unidade da proteção e de controle do projeto da potência em A rede elétrica e as empresas industriais e do minning, podem ser usadas para a situação de comutação vários tipos de carga e de operação freqüente e corrente repetida do circuito do shor de ruptura.
Este tipo VCB usa o mecanismo de funcionamento do tipo novo de interruptores de vácuo de VCB.Embed e componentes principais do circuito como uma integração adotando o pólo encaixado da marca internacional para a parte preliminar, assim como para proteger o interruptor de vácuo do ruído elétrico, a poeira eo moist.It tem boa adaptação do ambiente , De modo que reduzindo o custo de operação e manutenção muito e realizar manutenção livre de parte primária e pouca manutenção do mecanismo de operação. O projeto integrado do mecanismo de funcionamento e do corpo de VCB passou o tipo test.It tem a resistência elétrica do nível de E2 e a resistência mecânica nivelada de M2, usada como a unidade fixa e também a unidade removível combinando o push-in especializado mechanism.The fixou o VCB pode adicionar o interlock Para combinar o tipo fixo do tipo XGN2, GG1A e GGX.
Temperatura do 1.Ambient: Max. Temperatura: 40ºC, ea temperatura média dentro de 24h não deve exceder 35ºC.