Eco - unidade de refrigeração da bomba de calor do líquido refrigerante 100kw ar amigável para residencial
Número do modelo: EKAC 350BR1LH
500 válvula eletrônica da expansão do nível PMV
Teste o centro:
O centro do teste de EK foi aprovado pelo serviço de abonação nacional de China para a avaliação de
o ar Eco-Amigável do líquido refrigerante 100kW refrigerou a unidade de grande eficacia de baixa temperatura da bomba de calor do refrigerador modular
Método da combinação Mestre EKAC 350BR1LHM EKAC 350BR1LHM EKAC 350BR1LHM EKAC 350BR1LHM EKAC 350BR1LHM
Escravo -- EKAC 350BR1LHS 2EKAC 350BR1LHS 3EKAC 350BR1LHS 4EKAC 350BR1LHS
Capacidade refrigerando nominal quilowatt 100 200 300 400 500
USRT 28,43 56,87 85,30 113,73 142,2
kcal/h 8,61 17,23 25,84 34,46 43,07
Btu/h 34,12 68,24 102,36 136,48 170,60
Capacidade de aquecimento nominal quilowatt 103 206 309 412 515
USRT 29,29 58,57 87,86 117,15 146,43
kcal/h 8,86 17,72 26,59 35,45 44,31
Btu/h 35,14 70,29 105,43 140,57 175,72
Consumo de potência total sob a capacidade refrigerando nominal quilowatt 29 58 87 116 145
Consumo de potência total sob a capacidade de aquecimento nominal quilowatt 29,8 59,60 89,40 119,20 149,00
Fonte de alimentação 380 V/3N~/50 hertz
Líquido refrigerante Tipo R410A
Controle Válvula eletrônica da expansão
Compressor Tipo Compressor hermético completo do rolo
Lubrificante Óleo do lipido (POE-160SZ)
Qty. Parte 2 4 6 8 10
Fã Tipo Fã de baixo nível de ruído da grande-lâmina axial
permutador de calor do Água-lado Tipo Vácuo de grande eficacia permutador de calor soldado
Refrigerando o volume de água
m /h 16,7 33,4 50,1 66,8 83,5
Taxa do volume de água do aquecimento m3/h 18,1 36,2 54,3 72,4 90,5
Resistência de água kPa 35 35 35 35 35
Comprimento recomendado da tubulação de água da entrada/tomada polegada ≥2.5 ≥4 ≥5 ≥5 ≥6
Fio do poder Área de seção transversal de fios principais 2
milímetro 25 70 150 240 120
Qty. de fios principais 3 6
Área de seção transversal do fio neutro mm2 6 10
Qty. de fios neutros 1
Área de seção transversal do fio à terra 2
milímetro 16 35 70 120 120
Qty. dos fios à terra 1
Dimensões L x H milímetro 2215×2260
W milímetro 1150 2900 4650 6400 8510
Peso da unidade Peso líquido quilograma 780 1560 2340 3120 3900
Peso da unidade durante a corrida quilograma 819 1638 2457 3276 4095
Condições de trabalho do ■ da unidade para testar a capacidade refrigerando nominal: Temperatura da tomada: 7°C; taxa do volume de água: 0,172 m3/(h•quilowatt); temperatura exterior: 35°C
Condições de trabalho do ■ da unidade para testar a capacidade de aquecimento nominal: Temperatura da tomada: 45°C; taxa do volume de água: 0,172 m3/(h•quilowatt); diferença psicrométrica exterior: 7°C ou 6°C
A resistência de água do ■ inclui a pressão de água diferencial da unidade e daquela do filtro afiliado da Y-forma.
O ■ para unidades combinadas, o fabricante não oferece as tubulações de água gerais e devem ser preparadas e instalado no local. O diâmetro das tubulações deve cumprir com os padrões de projeto.
A unidade modular do ■ A pode ser combinada pelo mesmo ou pelos módulos diferentes baseado em exigências reais; até 16 módulos podem ser construídos em uma unidade modular. Os parâmetros alistados na tabela acima são
para unidades geralmente combinadas.
A distribuição e a fiação de poder do ■ são sujeitas às placas de identificação da unidade ou ao guia de instalação.
1, o condicionador de ar inovativo de EK adota o projeto refrigerado a ar principal da bomba de calor em Europa que permite uma relação (EER) do uso eficaz da energia no modo da carga máxima que excede o padrão de poupança de energia chinês da certificação de produto (mais altamente do que COP3.2).
2, unidade modular refrigerada a ar da série EKAC460BR1 adotam R410A. Comparado com o líquido refrigerante convencional R22, R410A não contem o cloro e não tem conseqüentemente nenhum impacto adverso no ozonosphere. Serve como um substituto a médio e longo termo de R22.
3, placas de aço zinco-chapeadas a favor do meio ambiente RoHS-certificadas são adotados para assegurar um corpo suportável que seja resistente contra a corrosão, a casca, e o desvanecimento.
4, o permutador de calor do ar do retorno da anel-forma permitem mais uniformente o fluxo de ar e uma eficiência mais alta.
5, o armário de controle elétrico são cobertos com as chapas metálicas internamente e externamente. Todos os elementos internos são produtos de renome internacional do tipo.
6, 500 a válvula eletrônica da expansão do nível PMV asseguram o controle de fluxo preciso. O grau de superheat pode precisamente ser combinado quando as mudanças de carga de unidade.
7, da duplo-velocidade de A fã do condensador com as lâminas que passam o teste dinâmico e estático do equilíbrio são conduzidos por um motor de grande eficacia para realizar a eficiência e a tranquilidade na noite.
8, o compressor usam as tecnologias internacional principais, incluindo a tecnologia axial da selagem do fim, a tecnologia radial da selagem da membrana do óleo, e a tecnologia eletrônica nova da proteção. A grande associação de óleo e o espaço gigantesco no lado da absorção, junto com a função da separação do líquido-gás, asseguram a grande capacidade de carregamento.
9, o permutador de calor da placa do duplo-sistema podem carregar uma pressão de até 3,0 MPa no lado da água, aplicável ao abastecimento de água de construções super-altas.
10, o tubo de cobre sulcado interno de LOVATA asseguram a taxa de câmbio segura da qualidade e do calor elevado.
11, a unidade adota a redução de ruído antivibração do projeto e do multi-nível. O compressor completo-hermético quieto do rolo do tipo; motor do silêncio da duplo-velocidade; as lâminas que passam o teste dinâmico e estático do equilíbrio asseguram a indústria categoria principal da redução de ruído e o grau antivibração.
12, estrutura hermético da Baixo-parte: A parte mais inferior da unidade é coberta com as chapas metálicas para isolar o ruído de um compressor running.
13, um modo esperto inovativo do silêncio são adotados. A velocidade do fã (elevação - baixa engrenagem) pode automaticamente ser ajustada com base no estado running e na temperatura ambiental da unidade para permitir que uma unidade trabalhe no modo quieto e de baixo nível de ruído. O ruído na noite é reduzido 6 por DB (a).
14, o centro do teste de EK foram aprovados pelo serviço de abonação nacional de China para a avaliação de conformidade (CNAS). Pelo teste do nível nacional (no que diz respeito à corrosão, à fadiga, à partida freqüente, etc.), a unidade modular é altamente confiável.
15, circunstâncias de degelo são automaticamente salvar a energia. A capacidade de degelo varia segundo a quantidade de geada, para maximizar o tempo de aquecimento normal e para minimizar a mudança de temperatura causada degelando.
16, o sistema de EK podem ser compor de até 16 módulos. Todo o módulo do escravo do sistema pode tomar sobre os trabalhos de um módulo mestre defeituoso, não levantando nenhum impacto adverso no sistema inteiro. Além disso, uma parte da carga do sistema de EK é nascida alternadamente para equilibrar a carga do compressor.
17, unidade modular de A são equivalentes a duas unidades modulares convencionais, salvar o espaço da instalação de até 40%.
18, as ajudas da unidade você salvar o investimento no abastecimento de água. Uma unidade modular é equivalente a duas unidades modulares convencionais, ajudando o salvar o investimento em um grupo adicional de encanamentos e de acessórios.
19, a unidade fornecem 13 funções inerentes poderosas da proteção, incluindo: Alto-baixa proteção da pressão, proteção inversa da fase ou da falta--fase, proteção freqüente do começo, proteção da sobrecarga, proteção da temperatura da descarga, proteção do superaquecimento, proteção da falha do sensor, proteção mais fria do anticongelante, proteção do anticongelante do abastecimento de água, baixa proteção do volume de água, e proteção da temperatura ambiental.
20, a unidade adotam um sistema de controlo do microcomputador e um grande LCD para facilitar a operação. Um único sistema de controlo pode controlar até 16 unidades e monitorar seu estado running no tempo real. COM RS485 opcional conecta é encaixada com o protocolo de Modbus para realizar o controle de grupo.
Estas unidades são aplicáveis aos lugares tais como hotéis, restaurantes, centros recreacionais, hospitais, salões de jantar, escritórios, cinemas, fábricas, e os supermercados, especialmente àqueles exigência alta de aumentação na redução de ruído e ambiente ambiental e onde a água está faltando ou tanques de água refrigerando são inaplicáveis.
O líquido refrigerante-tipo que a favor do meio ambiente da série de EKAC as unidades refrigeradas a ar da bomba de calor combinam a essência de Euroklimat acumulou sobre experiência refrigerada a ar do projeto da bomba de calor de 40 anos com a procura no mercado modular da unidade de China, para satisfazer inteiramente na maior medida do possível exigências de clientes na eficiência, na amizade ambiental, no conforto, na segurança, e na inteligência. Estas unidades são aplicáveis aos lugares tais como hotéis, restaurantes, centros recreacionais, hospitais, salões de jantar, escritórios, cinemas, fábricas, e os supermercados, especialmente àqueles exigência alta de aumentação na redução de ruído e ambiente ambiental e onde a água está faltando ou tanques de água refrigerando são inaplicáveis.
Caracterizando a flexibilidade na instalação, a rapidez na construção, e a simplicidade no encanamento, estas unidades permitem o investimento fase-baseado e moderado e não têm nenhuma exigência no abastecimento de água refrigerado, em essa conseqüentemente tornando-se das melhores escolhas para usuários.