Brz EMR - Reefer Container Brasil: Teste de espuma de sabão (solução de água e sabão)
Soluções de espuma de sabão estão disponíveis no mercado com grande variedade. Alguns técnicos
usam sua própria solução de água e sabão.
Alguns tipos comercializados no mercado podem ser fornecidos com um pincel aplicador ou uma bola absorvente de algodão ligada a um fio rígido no interior de uma tampa. Algumas marcas podem até ter um aplicador de spray, como mostra a Figura 1.1, para cobrir rapidamente grandes áreas de tubulação em pouco tempo.
Isto é uma vantagem, mas também apresenta dificuldade no momento da limpeza. Algumas soluções de sabão até possuem substância anticongelante para impedir que congelem sobre superfícies frias. Outros podem ter uma menor densidade para torná-las ainda mais sensíveis a vazamentos de menor proporção.
A solução teste com espuma de sabão, conforme ilustrado na Figura 2.2, é provavelmente a maneira mais fácil e apresenta boa sensibilidade para testar vazamentos de sistemas *RAC.
No entanto, este método torna-se inadequado quando o sistema esteja sendo testado com a pressão do próprio fluido frigorífico e se parte do sistema ou seção está operando com baixa pressão ou em vácuo..
Sugestões para a utilização de soluções de espuma de sabão:
Se o sistema não tiver uma pressão que seja suficiente para detecção de vazamentos, o fluido frigorífico deve ser recolhido do sistema e o sistema deve ser novamente pressurizado com nitrogênio seco para aumentar a pressão, tornando a indicação do vazamento mais fácil e rápida.
· Provavelmente, em alguns casos, o vazamento de nitrogênio pode ser ouvido, portanto indicando a localização de vazamentos.
· Aplicar a solução em um provável vazamento, por um período de tempo, pode proporcionar melhores resultados em relação à identificação de pequenos vazamentos.
Figura 1.1: Exemplo de spray "solução
com espuma de sabão" (com
aproximadamente 1 litro) disponível
comercialmente. Teste de bolhas de água e sabão e indicação de vazamento em conexão mecânica. Antes de aplicar a solução de sabão, o fluido frigorífico foi recolhido e