Dimensionamento De Gás 🔨 Mais - 2019
EmTudoDesign.com Mais Dimensionamento de gás
As redes de gás domésticas até 35 kW podem ser dimensionadas esquematicamente de acordo com a potência da placa e da caldeira para água quente doméstica.
Indicações regulamentares
um dimensionamento aproximado de uma rede de gás, pequeno como o necessário para o fornecimento de gás para a placa de nossa cozinha e da caldeira para a produção de água quente para uso doméstico e para aquecimento, pode ser feito simplesmente levando em conta o poder em questão, de rota, interna ou externa, que deve seguir os tubos e o tipo de material a ser utilizado.
Dado que na maioria dos casos é feita referência ao uso de gás metano ou gás da cidade e que a escolha da tubulação pelos instaladores é quase sempre feita pela similaridade com os sistemas anteriores, o parâmetro mais sujeito a variação de caso no caso é, geralmente, o comprimento dos canos, que é uma função das rotas.
Os padrões de referência, entre os quais o principal é o UNI CIG 7129/08, para instalações civis com uma potência de gás inferior a 35 kW eles não exigem a elaboração de um projeto por um profissional qualificado, que é, no entanto, necessário quando esse limite é excedido.
As primeiras considerações dizem respeito aoscelta do tipo de material para os canos, que pode ser em polietileno, cobre, aço e multicamadas, com o último já há alguns anos também utilizável na Itália, como já aconteceu há vários anos no resto da Europa.
o polietileno destina-se às características de tubulações subterrâneas, como aqueles que funcionam sob jardins ou pátios sem pavimentação, onde a borda superior da tubulação deve ser colocada em um profundidade de pelo menos 60 centímetros em relação ao nível do piso de referência e o mesmo tubo deve ser incorporado em um leito de areia, com a possibilidade de fornecer proteção adicional pelo duto de polietileno em um tubo corrugado. Para mim recursos externos para o edifício, é possível usar tubos de aço, que deve ser instalado à vista e devidamente ancorado.
o cobre é geralmente destinado a tratos de tubulações de gás dentro do edifíciocanos que podem viajar contrapiso, geralmente seguindo caminhos de perímetro para áreas e retas, e deve ser alocado em uma faixa de espaço, sob o piso, a não mais de vinte centímetros de distância das paredes.
o multicamadas pode ser usado tanto para seções de tubos dentro de edifícios quanto para seções externas de tubulação, neste caso deve ser adequadamente protegido dos efeitos nocivos dos raios ultravioleta. É bom especificar que quando falamos de características internas de edifícios para tubulações subterrâneas ou subterrâneas, elas são excluindo áreas do condomínio, em que os tubos devem necessariamente ser instalados à vista.
Supondo que existe um caminho do ponto de abastecimento de gás do corpo do distribuidor, que o tubo de gás deve viajar, de um quinze metros em uma área de condomínio para chegar a um apartamento no segundo andar de um prédio, você obtém um total de um gasoduto 20 metros. Levando em conta as conexões de cotovelo mínimas exigidas dos tubos, equivalentes a cerca de um metro de tubulação linear, para o propósito do projeto podemos considerar uma comprimento total de tubulação equivalente de cerca de 25 metros.
o trato do condomínio de tubulação instalado à vista e localizado fora do edifício pode ser realizado em aço ou em multicamadas adequadamente protegidos como descrito acima, similarmente a altura do elevador ao longo do edifício pode ser feita de ferro.
Qualquer canos de ferro pode estar localizado dentro de uma rota habitação na alvenaria, com uma seção retangular possivelmente coberta com um painel não selado e removível, caso contrário, os tubos multicamadas podem ser colocados em uma pista especial e cobertos com um tubo de proteção de raios ultravioleta, a pista, por sua vez, pode ser coberta por uma grade.
Para uma usina padrão de referência de cerca de 28 ou 30 kW térmica, considerando um caldeira de 24 kW e uma placa de 4 ou 5 kW, o tubo de aço deve ter um diâmetro de meia polegada, de 26 mm se feito de compensado, garantindo assim uma queda de pressão de não mais do que um milibares para as cargas de gás.