Comunicação via interface SNMP - PDF Download grátis
Download "Comunicação via interface SNMP"
Olívia Viveiros da Rocha
1 Comunicação via interface SNMP 1 - FUNCIONAMENTO: Os No-breaks PROTEC possuem 3 interfaces de comunicação: Interface RS232, interface USB e interface SNMP. Todas elas permitem o controle e o monitoramento do No-break, capturando informações como tensão de entrada, potência de saída e carga das baterias. Interface RS232 A Interface RS232 implementa a comunicação serial para possibilitar o controle e monitoração através do software Protec ou UPSILON2000 da Megatec. Além das linhas de comunicação serial, estão disponíveis também os sinais de Bateria Baixa e Falha de Rede através dos pinos DCD (pino 1) e CTS (pino 8) respectivamente, ambos indicam o alarme com tensão negativa (-5V), como nas comunicações RS485. Interface USB A Interface USB implementa uma interface serial virtual, com driver implementado no próprio sistemas operacional (todas as plataformas Windows a partir do W95 até o 8, Linux, a partir do kernel 2.6.x). Para a instalação nos sistemas operacionais Windows é necessário, na primeira vez que o No-break é conectado ao computador, o driver existente na memória do no-break seja instalado, o que é feito automaticamente. Após a instalação do software de monitoramento, basta então apontar o protocolo MEGAUSB como padrão tanto nas versões da Protec quanto o UPSILON2000 da Megatec. A detecção da interface USB no Linux depende do driver cdc-acm que é configurado automaticamente em grande parte das distribuições Linux. Interface SNMP Integre o no-break PROTEC á sua rede de computadores. O monitoramento do Nobreak através de SNMP (Simple Network Mangement Protocol) permite o monitoramento remoto do no-break. A interface SNMP é um equipamento que se acopla a interface serial do No-break e á rede local ou modem através de uma conexão ethernet RJ45. Além do acesso das informações do no-break pelo protocolo SNMP também é possível obter as informações e configurar opções via navegador de internet. É possível também configurar o envio de alarmes e relatórios via . A interface SNMP é vendida separadamente.
2 Software PROTEC POWER MANAGER ou UPSLON2000 Os softwares permitem o monitoramento do no-break, dando acesso à informações da rede de entrada, de saída e estado das baterias, bem como o desligamento seletivo de computadores e execução de scripts antes do desligamento. Os softwares também contam com o recurso de envio de mensagens através de avisando sobre a ocorrência de eventos e ambos são compatíveis com sistemas operacionais Windows a partir do W95 até o 8, Linux, Unix e outros. 2 INSTALAÇÃO DA INTERFACE SNMP EXTERNA I Para instalar o agente SNMP ao no-break é necessário a conexão do agente com o nobreak através do cabo serial que acompanha o kit SNMP. O agente SNMP é alimentado por uma fonte auxiliar conectada numa das saídas de energia do no-break e no agente SNMP. A conexão do agente SNMP com a rede de computadores é feita através de um conector RJ45 que disponibiliza uma interface ethernet por onde é feita a monitoração do sistema.
3 2.1 -CONFIGURAÇÃO Após a instalação do agente SNMP, com o sistema ligado, o primeiro passo é configuar o endereço IP da interface. Esta configuração é feita pelo software Netility que está disponível no CD que acompanha o KIT. Pressionando o botão Refresh o programa o programa faz a varredura de todos os agentes conectados na rede local. Caso o agente não tenha sido configurado, poderá ser feita a configuração pelo botão Configure.
4 Na configuração é possível selecionar o tipo de atribuição do endereço IP (automático por DHCP / BOOTP ou IP fixo) que vai depender da estrutura de rede utilizada. Também é possível limitar o acesso do Netility através de senha e alterar as portas de acesso HTTP e/ou Telnet. Para acessar a interface Web do agente é necessário abrir qualquer navegador de internet em um computador conectado á rede local e digitar na barra de endereços o endereço IP associado ao agente. Se foi configurado um usuário e senha de acesso á Web o navegador irá solicitar as credenciais para acesso.
5 Com o agente configurado é necessário configurar o protocolo de comunicação com o no-break. Na sessão Configuração > Configuração do No-break existe uma caixa de seleção com os tipos de comunicação. Os dois protocolos suportados pelos No-breaks Protec e são RS232[Megatec] e SEC Recomenda-se a utilização do protocolo MEGATEC, ao invés do SEC AS INFORMAÇÕES AQUI DESCRITAS REFLETEM O ESTADO DA TÉCNICA DE FABRICAÇÃO NO MOMENTO. SUJEITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO.