Compreendendo a planilha de pressões do projeto de gás – QiSuporte
4 de outubro de 2019 17:19
Compreendendo a planilha de pressões do projeto de gás (presente artigo)
Após lançar e dimensionar o projeto de gás na plataforma QiBuilder será possível gerar a planilha de pressão para incluir no croqui de lançamento ou em formato de texto para impressão à parte, como consta no primeiro artigo da série supracitada (Como gerar o relatório da planilha de pressões (memorial de cálculo) das peças no projeto de gás, hidráulico e de incêndio?).
Após adicionar ao gerenciador as peças que serão analisadas e gerar o relatório desejado, a planilha de pressão será apresentada como no exemplo da imagem abaixo.
No relatório gerado são apresentadas diversas informações da peça analisada e o dimensionamento trecho a trecho do ponto de alimentação até a conexão analisada. A seguir são descritos o significado de cada campo da planilha.
1. Conexão analisada
Nesta área é informada a conexão analisada, a localização da mesma no projeto e a altura da peça em relação ao nível zero da edificação.
Nesta etapa são apresentados o tipo de gás utilizado no dimensionamento, que poderá ser GN, GLP ou intercambiável, o regulador de pressão, o nível geométrico (altura em que o ponto de início está em relação ao nível zero da edificação) e a pressão de saída definida na propriedade do elemento Regulador de pressão.
3. Planilha dos trechos
Trecho: Segmento de conduto entre cada conexão;
Potência calculada (Kcal/h): soma das potências dos aparelhos abastecidos pelo conduto;
Fator de simultaneidade (%): Taxa provável de uso simultâneo dos aparelhos de gás (Fator de simultaneidade).
Potência adotada (Kcal/h): multiplicação entre a Potência calculada e o Fator de simultaneidade;
Vazão (m3/h): Vazão calculada do gás (Vazão no projeto de gás);
Comprimento de tubos (m): Indica o comprimento do trecho do conduto;
Comprimento equivalente (m): Perda de carga gerada pela peça em termos de comprimento de tubo;
Comprimento total (m): Resultado da soma do Ltubo + Lequivalente;
Altura (m): Equivale à elevação absoluta da conexão inicial;
Desnível (m): Indica o desnível do trecho do tubo em questão;
Pressão inicial (kPa): relaciona a pressão disponível no início do tubo, sem considerar a perda de carga no trecho atual;
Perda de carga (kPa): Representa a perda de carga total, incluindo a perda existente no tubo e na conexão inicial;
Pressão final ((kPa): pressão disponível no final do tubo, considerando as perdas de carga existentes no trecho atual.
DN (mm): diâmetro interno do trecho do conduto.
A última linha da planilha computa a perda de carga na última conexão do último tubo (ou seja, da peça analisada).
4. Planilha das pressões
Pressão inicial (KPa): Pressão disponível no trecho anterior mais o desnível entre as conexões do trecho analisado;
Perda de carga (KPa): Perda de pressão resultante do lançamento e peças utilizadas;
Pressão disponível (KPa): Pressão resultante da subtração da Estática inicial com a Perda de carga (Pressão disponível no projeto de gás);
Mínima necessária (KPa): Pressão mínima a ser atingida em um ponto de consumo;
Situação: Aviso da situação da pressão na conexão selecionada.
5. Planilha das conexões
Material: Classe na qual estão cadastradas as peças inseridas na rede;
Grupo: Grupo no qual estão cadastradas as peças inseridas no projeto;
Item: Componente das peças inseridas no projeto;
Quantidade: Quantidade de peças inseridas na rede;
L equivalente - Unitário (m): Comprimento equivalente unitário de cada peça inserida na rede;
L equivalente - Total (m): Valor resultante da multiplicação entre "L equivalente - Unitário" e "Conexões - Quantidade".