By	Canal Solar Mai 31, 2020
A tecnologia de proteção e desconexão DEHN SCI é empregada nos dispositivos protetores de surto (DPS) para sistemas fotovoltaicos. O sistema é uma exclusividade da DEHN, fabricante alemão de dispositivos de proteção para instalações elétricas. No Brasil a DEHN é representada pela Proauto Electric.
O SCI (Short Circuit Interruption) é um mecanismo de proteção composto por contato com solda de baixa temperatura de fusão, trava rotativa impulsionada por mola e fusível de extinção de arco elétricos.
Muitos protetores de surto disponíveis no mercado apresentam risco de derretimento e incêndio quando chegam ao final de sua vida útil. A baixa impedância apresentada pelo elemento varistor (quando termina sua vida útil) produz a passagem de uma corrente elétrica que pode colocar a instalação elétrica em curto-circuito.
Para evitar isso os fabricantes inserem sistemas de desconexão rudimentares que se baseiam somente na abertura do contato quando a corrente é percebida. O perigo está no fato de que a abertura de contatos em instalações de corrente contínua com elevadas tensões inevitavelmente produz arcos elétricos, que são a passagem da corrente elétrica pelo ar. O arco elétrico produz elevadas temperaturas e é um conhecido causador de incêndios nas instalações elétricas em geral, principalmente as fotovoltaicas.
A abertura do contato no sistema SCI ocorre em 4 etapas:
A primeira etapa corresponde ao estado natural do DPS, operando normalmente dentro de sua vida útil.
Na segunda etapa podemos observar a comutação ao final da vida útil do DPS, processo que normalmente desencadeia em sistemas fotovoltaicos um arco elétrico extremamente poderoso, que muitas vezes é o responsável pela geração de focos de incêndios e destruição física.
A terceira etapa do processo é a aplicação eficaz do sistema SCI, no qual um sistema eletromecânico de molas atua no corte e na extinção do arco, inibindo a passagem do arco pelos contatos originais e direcionando a corrente para um circuito auxiliar paralelo com fusível.
A quarta e última etapa consiste no rompimento do fusível, dentro do qual o arco elétrico é extinto, e o acionamento da indicação de queima do dispositivo, solicitando de forma remota ou física a troca do equipamento.
Para mais informações sobre a DEHN e sua tecnologia acesse: https://www.dehn-international.com/en
Material produzido pela redação do Canal Solar com informações de Osvaldo Quibao e Robson Bezerra - Departamento de Vendas Técnicas da Proauto Electric.
Última modificação em Domingo, 31 Mai 2020 05:04
« Monitoramento online das entradas de MPPT dos inversores Fixação de módulos FV sem parafuso com cabeça martelo »