Também denominados sensores de chama, monitores de chama, flame scanners ou simplesmente fotocélulas, os detectores de chama Fireye possuem amplo espectro de recursos e aplicações – desde simples chamas de gás até aplicações em ambientes de multiplos queimadores com uso de diferentes combustíveis concomitantemente.
Os detectores de chama para aplicações discretas (monoqueimadores ou 'single burner') requerem o uso de relé de chama ou controlador de chama para compor o sistema.
Onde houver necessidade de controle de chama haverá uma solução Fireye. Os detectores de chama Fireye para o mercado HVAC atendem às especificidades dessas aplicações, seja qual for sua particularidade.
Série 45UV5 (1005 – 1009)
Autoverificação de funcionamento (self-checking)
Tensão de alimentação: 560 VAC (fornecida pelo controlador)
Conexão ao processo: 1″ NPT
Temperatura de operação: -40°C à 60°C (-40°F à 140°F)
Opção com certificação Inmetro para áreas classificadas, marcação Ex db IIC, Ex tb IIIC, IP66.
Detectores ultravioleta (UV) com auto diagnóstico (self-checking) para uso em aplicações de trabalho contínuo (24h/dia). O circuito de auto diagnóstico verifica a cada quatro segundos o elemento sensor e a eletrônica para certificar a operação segura.
A série 45UV5 pode ser utilizada com gases e óleos leves.
O elemento sensor (4-314-1) e o obturador ou shutter (61-2914) são intercambiáveis. Possui conexão de montagem de 1″ NPT ou BSP e fios de ligação elétrica de 8 ft. (2,4m) de comprimento.
Opções de invólucro para área classificada com certificado Inmetro estão disponíveis para os modelos 45UV5-1005, 45UV5-1007 e 45UV5-1009.
Release 45UV5-1005 | 45UV5-1005CEX
Release 45UV5-1007 | 45UV5-1007CEX
Release 45UV5-1009 | 45UV5-1009CEX
Série 55UV5 (1007 – 1009)
Opção com certificação Inmetro para áreas classificadas, marcação Ex db IIC, Ex tb IIIC, IP66. {Link certificado Inmetro}
Os detectores de chama 55UV5 da Fireye são sensíveis ao ultravioleta e possuem auto diagnóstico (self-checking). Seu uso é indicado para chamas de combustiveis fósseis, tais como gás natural, gás de forno de coque, propano, metano, butano, querosene, óleos leves derivados de petróleo e óleo diesel.
Os detectores 55UV5 possuem design para uso em áreas com marcação Classe I, Div. 2, Grupos A, B, C, D e Classe II, Div. 2 Grupos F e G.
A utilização dos detectores 55UV5 deve ser feita somente com controladores Fireye, tais como Flame-Monitor, D-Series, FlameWorx e MicroM {link para Relés de chama e Controles de segurança de chama} para garantir a segurança do sistema em caldeiras, fornos, secadores e aquecedores.
Release 55UV5-1007
Release 55UV5-1009
Conexão ao processo: 1/2″ NPT
Temperatura de operação: -40°C à 94°C (-40°F à 200°F)
Detector UV miniatura sem auto diagnóstico (non self-checking). Para uso com combustíveis gasos e óleo BPF-1A (ou óleo combustível #2). Conexão 1/2″ NPT. Elemento sensor não intercambiável. Cabos integrados de comprimento 3 ft (UV1A3), 6 ft. (UV1A6), 12 ft (UV1A12) ou 50 ft. (UV1A50).
Para aplicações de uso não contínuo.
Release UV1A | UV1A-1-CEX
Faixa óptica: baixa frequência (12-25 Hz) na faixa de infravermelho
Tensão de alimentação: 7 VDC (fornecida pelo controlador)
Temperatura de operação: -40°C à 50°C (-40°F à 125°F)
Detector infravermelho (IR) miniatura para uso com óleo ou combustíveis sólidos. Conexão 1/2″ NPT. Elemento sensor intercambiável (4-263-1). Disponível com cabo de comprimento 4 ft (1,2m) ou 8 ft (2,4m).
Release 48PT2 | 48PT2-CEX
Haste ionizante (flame rod) 69ND1
Haste ionizante, de ionização ou haste de Kantal, é feita de material resistente a temperaturas detecta a presença da chama, exclusivamente de gases, como em queimadores monobloco, duobloco, ignitores, chama piloto e secadores. Possui baixo custo e está disponível em três comprimentos, 12, 18 e 24 polegadas (30, 40 e 60 cm).