Sistema centralizado de iluminação de emergência consiste basicamente em luminárias de balizamento ou aclaramento, com alimentação através de uma rede exclusiva e específica em 12 ou 24Vcc, ligadas a um conjunto de baterias e a uma central de controle e recarga de baterias.
Para iluminação de emergência em áreas com temperaturas abaixo de 0ºC, deve-se considerar um sistema diferenciado de instalação, pois nestas áreas não se devem utilizar baterias, visto que as mesmas não suportam tal temperatura, em termos simples, ao congelarem não conseguem realizar a movimentação dos eletrólitos da bateria, desta forma, não entram em operação de funcionamento, ou seja, para instalação em baixas temperatura obrigatoriamente deve-se optar pelo sistema centralizado de baterias.
As luminárias Spot Light são injetadas em plástico ABS e Policarbonato, seus componentes internos, como: LEDs, placas de circuito impresso e demais materiais empregados em sua construção suportam a instalação em ambientes de até - 45ºC.
Para as utilizarem em câmaras fria ou túneis de congelamento, pode-se instalar qualquer modelo de luminária Spot Light na configuração centralizada, enquanto seu módulo de controle de carregamento e flutuação da bateria (central) é fornecido separadamente e deve ser instalado fora do ambiente de temperatura negativa.
A Spot Light possuí a opção módulo a módulo, ou seja, uma central de 40W que deve ser instalada individual por luminária, sendo recomendada a instalação da luminária no interior da câmara, no melhor ponto de dissipação da luz, já o módulo com bateria logo na parte superior da mesma, o processo de instalação é simples. A Central é alimentada com tensão 90 a 240Vca que realiza o carregamento e flutuação da bateria interna, posteriormente no borne de saída da central 12V, deve- se interligar com o borne da luminária localizada no interior da câmara ou com uma central de 1000W em 24Vcc, que realiza o acionamento de várias luminárias interligadas a ela.