Circuito Elétrico – MERCOLUX
HomeMercolux Circuito Elétrico
Os circuitos elétricos, em iluminação pública, são definidos e determinados tanto pela rede de distribuição em baixa tensão de alimentação das residências, bem como pelo tipo de comando que se pretende utilizar, a saber, comando individual ou comando em grupo de luminárias.
O mais prático e mais econômico é se utilizar para a iluminação pública da mesma rede aérea de distribuição em baixa tensão que alimenta as residências, evitando-se construir uma rede especial e específica para a iluminação pública, neste caso os pontos de iluminação pública podem ser ligados diretamente à rede de distribuição de baixa tensão, ou seja, a mesma rede que alimenta os prédios residenciais e comerciais.
Todavia, em vários casos, em locais onde não exista nas proximidades uma rede elétrica de distribuição em baixa tensão, que alimentam residências como por exemplo: em estradas; pontes; viadutos; parques e áreas afins, será necessária a construção de uma rede específica só para a iluminação pública, que será energizada da maneira mais apropriada e conveniente ao local.
Em outros casos, onde a Concessionária de distribuição de energia, por força de contrato, não é encarregada da iluminação pública, ficando a cargo do Município, também será necessária a construção de redes elétricas específicas para a iluminação pública, o que encarece muito a instalação.
Como já falado, estas redes de iluminação pública dependem do tipo de comando especificado.
No caso de comando individual das luminárias, o ponto de luz e todos os seus equipamentos são ligados diretamente à rede elétrica de 4 cabos, 3 fases e neutro, que alimentam as residências e ficam energizadas todo o tempo. A função do Relé Fotelétrico, é de cortar automaticamente a alimentação do ponto de luz ao amanhecer, na presença de luz, em níveis pré-determinados e restabelecer a alimentação, ao anoitecer, ligando a iluminação pública, também em níveis pré-determinados, que são estabelecidos pela Norma NBR5123 da ABNT.
Exemplo de circuito elétrico com comando individual por relé fotelétrico.
No caso do comando em grupo de iluminárias, utilizando-se também a rede elétrica de baixa tensão, o procedimento é o mesmo, somente que a rede elétrica, além dos quatro condutores, 3 fases e neutro, necessita de um 5º cabo para comando das luminárias, o qual é desenergizado ao amanhecer e energizado ao anoitecer, pois o comando é efetuado, também, por um Relé fotelétrico acoplado a um contator, o qual simplesmente incrementa a potência de comutação e por conseguinte o número das lâmpadas a serem comandadas.
Em circuitos de comando em gupo para iluminação pública, oferecem várias alternativas, como monofásicos; bifásicos e trifásicos, sendo o mais comum e econômico de se utilizar um contator bifásico.
Exemplo de circuito elétrico com chave de comando em grupo.
Nestes casos, ou seja, no caso do comando em grupo de luminárias, é possível também executar a medição do consumo de energia utilizado na iluminação pública estabelecendo-se um centro de comando onde, além do relé fotelétrico e do contator, também é utilizado um medidor de energia elétrica para a medição e tarifação do consumo na iluminação pública.
O dimensionamento dos cabos utilizados nos circuitos de iluminação vai depender da carga a ser comandada.
Os comandos individuais utilizam, para a sua ligação à rede, cabos de cobre e seção de dois e meio milímetros quadrados (2,5mm²) que permite uma corrente limite de até 21 Ampéres. É sugerido que este cabo seja resistente ao calor de, pelo menos, cento e cinco graus Celcius (105ºC).
No caso de comando em grupo, o diâmetro do cabo de comando também vai depender do número e da potência das lâmpadas a serem comandadas, como por exemplo:
30 Ampéres = Cabo 6mm², 8AWG
60 Ampéres = Cabo 16mm², 4AWG
100 Ampéres = Cabo 35mm², 1AWG
As conexões dos comandos de iluminação pública com a rede elétrica de alimentação, tanto para comando individual, como para comando em grupo, devem ser feitas por meio de conectores apropriados às bitolas dos condutores.