Misturadora Termostática CALEFFI 521400 e 521500 30ºC a 65ºC - Hidrotérmicos | Soluções Eficientes para o Conforto com a Água
Código: HCL521 Marca: Caleffi
ou R$ 1.267,13 via Pagamento na entrega
1x de R$ 1.267,13 sem juros
2x de R$ 633,56 sem juros
3x de R$ 422,37 sem juros
4x de R$ 316,78 sem juros
5x de R$ 253,42 sem juros
6x de R$ 233,90
7x de R$ 203,38
9x de R$ 162,74
R$ 1.203,77
1x de R$ 1.333,82 sem juros
2x de R$ 666,91 sem juros
3x de R$ 444,60 sem juros
4x de R$ 333,45 sem juros
5x de R$ 266,76 sem juros
6x de R$ 246,21
7x de R$ 214,08
8x de R$ 190,01
9x de R$ 171,30
Misturadora Termostática anticalcário CALEFFI 521, regulável 30ºC a 65ºC, certificada segundo a norma EN1287
Faixa de temperatura: 30-65ºC
Material Atuador: PPO
Vazão mínima para assegurar o melhor desempenho: 5 L/min
Modelo sem função de fecho térmico ou anti-queimadura (com essa função existem outros modelos da série 521 no nosso site).
As Válvulas Misturadoras Termostáticas 521400 e 521500 não têm a função de fecho térmico exigida por algumas normas internacionais para determinados paises e aplicações (caso procure modelo com função fecho térmico, localize os modelos da série 521 disponíveis no site Hidro.Eco.Br)
As Válvulas Misturadoras Termostáticas 521400 e 521500 não têm retenções e filtros nas conexões de entrada (caso procure modelo com retenções nas entradas, localize os modelos da série 521 disponíveis no site Hidro.Eco.Br)
Curva de Vazão x Pressão Diferencial
Baixar Catálogo Técnico do produto 01050 em português
Desempenho segundo a norma: EN 1287
Link para Declaração de Conformidade do fabricante CALEFFI
Certificações: WRAS, DTC, TMV e ACS
Regulando-se a válvula para uma temperatura próxima de 40°C a 45°C, por exemplo, em seguida a água chegará ao misturador manual do consumidor a uma temperatura mais próxima das normais de consumo (em geral de 37°C a 40°C ou conorme a preferência pessoal), proporcionando conforto e maior segurança aos usuários, em especial crianças e idosos na residência ou pacientes hospitalizados.
Os misturadores termostáticos Caleffi Série 521, por causa de suas características de fluxo, podem ser instalados para controlar a temperatura nos pontos de uso de água quente individuais (por exemplo, pia de cozinha, lavatório, bidê, chuveiro) ou para vários pontos de uso. Não são adequadas para substituir o controle manual do usuário exatamente no ponto de utilização da água quente, no lugar, por exemplo, do misturador manual de chuveiro ou de pia. São instalados num local do circuito, anteriormente aos misturadores manuais comuns.
Para garantir o fornecimento de água misturada na temperatura regulada sem variações nos misturadores termostáticos 521400 e 521500, o ponto de consumo de menor vazão deve ter o fluxo mínimo de 5 L / min.
Um elemento termostático no corpo da misturadora é completamente submerso no condutor da água misturada, onde contrai-se ou expande-se, provocando o movimento de um obturador que controla a passagem de água quente ou fria nas entradas. Se há variações de temperatura ou de pressão na entrada, o elemento interno atua automaticamente, restabelecendo o valor da temperatura regulada na saída.