A aceitação de sistemas de sprinklers como ferramenta de combate à não conformidades - PDF
Download "A aceitação de sistemas de sprinklers como ferramenta de combate à não conformidades"
Marina Figueiredo Alvarenga
1 A aceitação de sistemas de sprinklers como ferramenta de combate à não conformidades Deives Junior de Paula Pesquisador do Lab. de Segurança ao Fogo e a Explosões LSFEx IPT (11) /
2 LEVANTAMENTO DE DADOS Avaliações técnicas em campo dos sistemas instalados, realizadas pelo Laboratório de Segurança ao Fogo e a Explosões (LSFEx) do IPT ao longo dos últimos anos, proporcionaram uma coleta de informações e levantamento de problemas sobre diversos sistemas de proteção contra incêndio (sprinklers, hidrantes, extintores) avaliados. Na certificação de produtos, dentro do âmbito do SBAC INMETRO (Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade) o IPT atua como Laboratório de Ensaio, partícipe da RBLE/INMETRO.
3 LEVANTAMENTO DE DADOS Os trabalhos de avaliação de sistemas de proteção contra incêndio em campo consistem, de uma forma geral, em: - Verificar se o projeto do sistema e suas premissas (especificações) foram atendidas na instalação executada no local, obedecendo os requisitos normativos e regulamentos aplicáveis; - Realizar os ensaios de operação/funcionamento, segundo as normas e regulamentos aplicáveis, verificando o desempenho do sistema; - Realizar ensaios dos componentes dos sistemas segundo normas aplicáveis, quando possivel.
4 QUALIDADE E DESEMPENHO EM SISTEMAS DE SPRINKLERS - PREMISSAS Qualidade dos sistemas de segurança contra incêndio: Grau no qual um conjunto de características funcionais e inerentes satisfaz as necessidades de confiabilidade, efetividade e disponibilidade Confiabilidade: capacidade de cumprir a função para a qual foi designado. Efetividade: capacidade de atuar de forma condizente com as condições existentes no meio. Disponibilidade: capacidade de manter-se operacional de forma ininterrupta.
5 QUESTÕES ASSOCIADAS À QUALIDADE E AO DESEMPENHO DOS SISTEMAS DE SPRINKLERS 1. O projeto está em conformidade com as normas brasileiras e regulamentações aplicáveis e é compatível com os riscos que afetam a edificação/ ocupação? 2. Os componentes utilizados nas instalações estão em conformidade com estas normas? 3. O que foi instalado atende ao projeto e a regras de boas práticas de instalação, considerando recomendações dos fabricantes de componentes dos sistemas? 4. A documentação entregue ao usuário permite a operação e manutenção adequada do sistema instalado? 5. Foi realizado o treinamento dos usuários dos sistemas para garantir a sua correta operação? 6. O sistema, antes da entrega formal, foi submetido aos ensaios de aceitação/ comissionamento seguido de um período de operação assistida? 7. O que foi instalado está sendo mantido em plenas condições operacionais e compatível com as transformações promovidas nas edificações?
6 TÓPICOS ADOTADOS NAS AVALIAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS EM OPERAÇÃO I. Caracterização do sistema Resumo de como é composto o sistema, a partir do memorial descritivo técnico do sistema instalado fornecido no projeto executivo. II. Aspectos relacionados ao projeto Especificação de componentes do sistema Memória de cálculo e parâmetros de funcionamento do sistema Plantas e detalhes construtivos Especificações sobre os ensaios de aceitação do sistema
7 TÓPICOS ADOTADOS NAS AVALIAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS EM OPERAÇÃO III. Aspectos relacionados à instalação e comissionamento Rede de distribuição hidráulica Chuveiros automáticos Bombas e ambiente da casa de bombas Reservatório e reserva técnica de incêndio Comandos Setoriais (CS) e Válvulas de Governo e Alarme (VGA) Alarmes (Sonoros e Ópticos) Verificação da realização dos ensaios de aceitação do sistema
8 TÓPICOS ADOTADOS NAS AVALIAÇÕES DE SISTEMAS DE SPRINKLERS EM OPERAÇÃO IV. Aspectos relacionados ao uso, operação e manutenção Ensaios operacionais do sistema Documentação para operação e conservação do sistema Chuveiros automáticos sobressalentes Verificação dos parâmetros de funcionamento durante os ensaios operacionais Documentação fotográfica
9 AVALIAÇÕES REALIZADAS EM SISTEMAS DE SPRINKLERS EM OPERAÇÃO Quantidade de sistemas avaliados: 9 Natureza dos edifícios: 2 escritórios e 7 locais de reunião de público Todos os edifícios possuem equipe dedicada para manutenção das instalações prediais. Período de avaliação: mar/2015 a ago/2016 Sistemas dimensionados segundo a ABNT NBR 10897, sendo 7 na versão 1990 e 2 na versão de Todas edificações regularizadas junto ao Corpo de Bombeiros. Edificações classificadas como Risco Leve e em garagens como Risco Ordinário.
10 RESULTADOS OBTIDOS NAS AVALIAÇÕES PRINCIPAIS NÃO CONFORMIDADES I. Caracterização do sistema Dos 9 sistemas avaliados, 3 apresentavam memorial descritivo insuficiente, apresentando dados inconsistentes ou não apresentando dados do sistema como um todo, descrevendo a solução técnica adotada. Por exemplo: não indicar a orientação de instalação do sprinkler, não apresentar quais são as áreas protegidas pelo sistema e suas premissas de cálculo, não apresentar claramente a temperatura de operação por ambiente.
11 RESULTADOS OBTIDOS NAS AVALIAÇÕES PRINCIPAIS NÃO CONFORMIDADES II. Aspectos relacionados ao projeto (nos 9 sistemas) - Divergências entre projeto executivo e memorial descritivo, quanto a temperatura de operação, orientação de instalação, fator K, diâmetro dos sprinklers; - Ausência de especificação detalhada dos componentes, tais como: VGA, sprinklers, válvulas de bloqueio, válvulas de retenção, bombas de incêndio; - Memória de cálculo e/ou projeto não contém parâmetros de ajuste para funcionamento do sistema de bombeamento; - Ausência de detalhes construtivos das montagens, tais como: comando setorial, arranjo hidráulico da casa de bombas. - Não apresenta a necessidade de realização dos ensaios de aceitação no projeto do sistema
12 RESULTADOS OBTIDOS NAS AVALIAÇÕES PRINCIPAIS NÃO CONFORMIDADES III. Aspectos relacionados à instalação e comissionamento Não tem comprovação documentada do entrega do sistema instalado em conformidade com a norma NBR 10897: 9 Tomada de recalque sem válvula de retenção na calçada da edificação: 9 Ausência de projeto as built: 8 Ajuste do sistema de bombeamento incompatível com o projeto: 7 Vazamentos nos dispositivos de manobra e nas montagens dos comandos setoriais: 7 Orientação de instalação divergente do estabelecido em projeto: 5 Temperaturas de operação divergente do estabelecido em projeto : 4 Gongos hidráulicos não operacionais: 4 Sistema não se comunica com a central de alarme: 4 Sprinklers com descarga obstruída: 4
13 ESCOPO DAS AVALIAÇÕES NOS SISTEMAS DE SPRINKLERS EM OPERAÇÃO III. Aspectos relacionados à instalação e comissionamento Suportes inadequados e/ou incompatíveis com a norma NBR 10897: 3 Montagem inadequada do dreno para testes operacionais: 3 Tomada de recalque sem válvula de bloqueio e/ou sem conexão de engate rápido : 2 Tipo de resposta do chuveiro diferente da estabelecida em projeto : 3 Diâmetro do sprinkler inferior ao estabelecido no projeto: 1 Bomba principal não compatível com o projeto: 1 Cálculo da reserva técnica incompatível com o grau de risco encontrado, não levando em conta a demanda hidráulica para o risco ordinário existente na edificação: 1 Reserva técnica compatível com o especificado em projeto, entretanto sistema abastecido com água de reúso não sendo observada no projeto e na execução nenhuma recomendação quanto a potabilidade da água: 1
14 RESULTADOS OBTIDOS NAS AVALIAÇÕES PRINCIPAIS NÃO CONFORMIDADES IV. Aspectos relacionados ao uso, operação e manutenção Não foram evidenciados procedimentos ou rotinas periódicas de manutenção do sistema de chuveiros automáticos nos documentos fornecidos pela Unidade: 9 Não foram encontradas evidências, nos locais de instalação dos manômetros e bombas de incêndio, da execução de ensaios operacionais e de ações de manutenção e conservação do sistema: 9 Não foram encontrados, entre a documentação fornecida, documentos de apoio à conservação e manutenção do sistema, como por exemplo: manual de uso, operação e conservação do sistema instalado e fichas técnicas dos componentes empregados nas instalações para uma eventual reposição em caso de falhas: 9 Problemas de ajustes sequenciados dos pressostatos das bombas jockey e principal: 7
15 A HORA DA VERDADE... Entre as questões apontadas e dos resultados obtidos nos 9 sistemas avaliados, é crucial comprovar o desempenho dos sistemas por meio da ACEITAÇÃO DO SISTEMA A realização de tal ação pode evidenciar sete situações: Falhas no cumprimento das normas Falhas no cumprimento das regulamentações Falhas de projeto Falhas de componentes Falhas de execução das instalações Documentação insuficiente ou inadequada Necessidade de adoção de ações corretivas CASO NÃO OCORRA A ACEITAÇÃO SISTEMAS ENTREGUES SEM QUALIDADE PODEM APRESENTAR PROBLEMAS NO SEU DESEMPENHO EM UMA SITUAÇÃO DE INCÊNDIO O INCÊNDIO NÃO PROMOVE UMA SEGUNDA CHANCE!!!!!
16 A ACEITAÇÃO DO SISTEMA DE SPRINKLER PODE VERIFICAR E EVIDENCIAR SITUAÇÕES COMO AS EXEMPLIFICADAS A SEGUIR, EM UM SISTEMA INSTALADO... TAIS SITUAÇÕES, QUE SERIAM EVIDENCIADAS NA ACEITAÇÃO, PODEM DETERMINAR FALHAS NO MOMENTO EM QUE O SISTEMA TIVER QUE ATUAR... EM UMA SITUAÇÃO DE INCÊNDIO!
17 Avaliação de sistema instalado em edificação com menos de um ano de operação Periodo de realização: agosto/2016 Local de reunião de público Localizada na Grande São Paulo
18 Falhas associadas ao projeto VISTA EM PLANTA INTERIOR DA CASA DE BOMBAS
19 Falhas associadas ao projeto VISTA EM PLANTA INTERLIGAÇÃO DAS BOMBAS COM O RESERVATÓRIO
20 Falhas associadas ao projeto DETALHE VISTA 1 VGA s DO SISTEMA DE SPRINKLERS PERGUNTA: ONDE A ÁGUA PROVENIENTE DAS TUBULAÇÕES DOS DRENO DE ENSAIO DAS VGA s É DESCARREGADA?
21 Falhas associadas ao projeto RESPOSTA: AONDE FOR POSSÍVEL, SE NÃO ESTÁ NO PROJETO...
22 Falhas associadas a componentes Produtos de corrosão no obturador do sprinkler Produto sem conformidade avaliada (não certificado)
23 Falhas associadas a projeto e componentes DETALHE MEDIDOR DE VAZÃO INSTALADO PERGUNTA: O PROJETO CONSIDERAVA A INSTALAÇÃO DO MEDIDOR DE VAZÃO? NESTE CASO, NÃO.
24 Falhas associadas à execução da instalação Vazamento entre flanges na operação da bomba principal em ensaio operacional de uma VGA
25 Falhas associadas à execução da instalação Sprinkler pendente instalado como em pé (upright)
26 Falhas associadas à execução da instalação Sprinkler pendente instalado como em pé (upright) Tubulação com vazamentos após colocação do sistema em serviço
27 Falhas associadas à execução da instalação Dique de contenção para o reservatório da bomba diesel perfurado para passagem de mangueira
28 Falhas associadas à execução da instalação Vazamento no gongo hidráulico e na câmara de retardo de duas VGA s distintas, durante o ensaio operacional do sistema após o acionamento da bomba elétrica principal
29 Falhas associadas à falta de ações de conservação e manutenção Sensor de temperatura do óleo do motor da bomba diesel desconectado e não operacional com o painel
30 Falhas associadas à falta de ações de conservação e manutenção Sprinkler sidewall com defletor danificado
31 Falhas associadas à falta de ações de conservação e manutenção Tomada de recalque para o Corpo de bombeiros do sistema de sprinklers, com uma saída sem válvula e outra sem união para engate rápido com o Corpo de Bombeiros
32 Falhas associadas à falta de ações de conservação e manutenção Comando setorial com a válvula fechada e sensor de abertura de válvula desabilitado
33 RESUMO DA AVALIAÇÃO Os resultados obtidos nas vistorias e nas avaliações realizadas no local da instalação apontam para a necessidade de uma revisão detalhada do sistema de chuveiros automáticos existente, considerando, no mínimo: Substituição de todos os sprinklers instalados no sistema que têm classe de resposta incompatível com o projeto e que não apresentam conformidade comprovada com a normalização aplicável e que, ainda, apresentam problemas evidentes, constados na vistoria e apontados no presente relatório; Investigação de obstruções e estudo sobre a condição atual da rede hidráulica do sistema de chuveiros automáticos quanto à corrosão interna/externa. Foi evidenciado nas inspeções de campo que existem pontos de corrosão nos chuveiros automáticos instalados e no interior da tubulação. Revisão de projeto considerando uma atualização do projeto hidráulico e do memorial de cálculo do sistema segundo a norma ABNT NBR 10897:2014, de forma a definir os parâmetros de funcionamento do sistema;
34 RESUMO DA AVALIAÇÃO (continuação) Revisão da montagem em toda a rede de distribuição hidráulica do sistema de proteção por chuveiros automáticos, considerando uma verificação detalhada de todos os aspectos estabelecidos em projeto, com o propósito de identificar inconsistências e desvios do projeto versus instalação, bem como o estado das uniões entre tubos e conexões existentes; Realização dos ensaios de aceitação do sistema de chuveiros automáticos, considerando um novo ensaio hidrostático da tubulação existente, em consonância com os requisitos e critérios estabelecidos pela NBR 10897:2014; Realização de ensaios operacionais nas chaves de seccionamento e ensaios operacionais do sistema de bombeamento, em consonância com os requisitos e critérios estabelecidos pela NBR 10897:2014. RESUMINDO: VALEU A PENA NÃO REALIZAR A ACEITAÇÃO DO SISTEMA, DESCUMPRINDO OS REQUISITOS NORMATIVOS ORA ESTABELECIDOS?
35 BREVE HISTÓRICO DA NORMA ABNT NBR Versão 1990: Está contido no texto da norma a aceitação e comissionamento, como requisito normativo, incluindo formulários específicos; Versão 2008: Está contido no texto da norma a aceitação e comissionamento, mas o formulário de registros dos ensaios encontrava-se como requisito informativo; Versão 2014: Houve atualização em uma série de aspectos e requisitos, mas no formulário de registros para a aceitação não havia sido considerada a modificação; Versão 2016/2017 (fase final de revisão): Aprimoramento dos requisitos para aceitação dos sistemas e revisão do formulário de aceitação, e os formulários como requisito normativo.
36 BREVE HISTÓRICO DA REGULAMENTAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO PAULO Decreto Estadual /1993: Não requer evidências dos proprietários comprovando que os sistemas foram entregues em conformidade com a norma vigente relatórios de aceitação do sistema instalado; Decreto Estadual /2001 (e Instrução Técnica 22): Não requer evidências dos proprietários comprovando que os sistemas foram entregues em conformidade com a norma vigente relatórios de aceitação do sistema instalado; Decreto Estadual /2011 (e Instrução Técnica 22): Não requer evidências dos proprietários comprovando que os sistemas foram entregues em conformidade com a norma vigente relatórios de aceitação do sistema instalado; Novo Decreto Estadual e nova IT-22 (em fase final de revisão): Inclui a obrigatoriedade de atender a ABNT NBR quanto a aceitação do sistema, para novas instalações.
37 A ACEITAÇÃO DE SISTEMAS DE SPRINKLERS DENTRO DO PROCESSO PRODUTIVO DO EDIFÍCIO Fonte: Adaptado da ABNT NBR (2013)
38 REQUISITOS NA NOVA VERSÃO ABNT NBR 10897:2016/ Aceitação de sistemas 10.1 Ensaios de aceitação Condições gerais Os ensaios de aceitação no sistema de chuveiros automáticos devem ser conduzidos por profissional habilitado sob a supervisão de um responsável técnico, de acordo com os requisitos e parâmetros estabelecidos no projeto executivo do sistema instalado. O profissional habilitado deve comparar os resultados obtidos nos ensaios com os especificados em projeto, informando se o sistema está liberado para o uso e operação. Os modelos dos formulários para realização dos registros gerados na aceitação estão dispostos no Anexo C desta norma.
39 REQUISITOS NA NOVA VERSÃO ABNT NBR 10897:2016/2017 (continuação) Caso não ocorra o atendimento aos critérios estabelecidos em algum dos ensaios, deve-se realizar as correções necessárias na instalação do sistema. Após a regularização das ocorrências, deve-se refazer os ensaios até o atendimento dos requisitos É recomendável que o responsável ou representante da edificação acompanhe os ensaios de aceitação dos sistemas Durante modificações em instalações existentes, o responsável técnico deve se certificar que os projetos e cálculos hidráulicos existentes tenham sido atualizados conforme as modificações e/ou ampliações propostas.
40 REQUISITOS NA NOVA VERSÃO ABNT NBR 10897:2016/2017 (continuação) Itens já presentes na NBR 10897:2008 e mantidos na revisão 2016/2017: Ensaio hidrostático Ensaios operacionais de sistemas Detectores de fluxo Dilúvio Dreno principal Ensaio operacional Válvula redutora de pressão Válvulas de retenção 10.2 Placa de identificação de sistema dimensionado por cálculo hidráulico
41 REQUISITOS NA NOVA VERSÃO ABNT NBR 10897:2016/2017 (continuação) 10.3 Documentos a serem fornecidos na aceitação do sistema Devem ser entregues ao responsável pela edificação, após a realização dos testes de aceitação, conforme os requisitos e critérios dispostos nos itens 10.1 e 10.2 desta norma, os seguintes documentos: Relatório contendo os resultados obtidos nos testes descritos nos itens e conforme formulários apresentados no Anexo C desta norma. O relatório deverá ser validado pelo profissional habilitado que acompanhou os ensaios, o responsável técnico pela execução dos ensaios e o responsável ou representante da edificação; ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do responsável técnico pelo projeto executivo e projeto legal do sistema de chuveiros automáticos; ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do responsável técnico pela instalação do sistema de chuveiros automáticos;
42 REQUISITOS NA NOVA VERSÃO ABNT NBR 10897:2016/2017 (continuação) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do responsável técnico pela execução dos ensaios de aceitação do sistema de chuveiros automáticos instalado Documentação do projeto do sistema conforme construído Manual de uso, operação e manutenção do sistema de chuveiros automáticos instalado, considerando as recomendações dispostas no Anexo C desta norma. É recomendável que esta documentação seja desenvolvida e apresentada conforme as normas ABNT NBR 5674 Manutenção de Edificações e ABNT NBR Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações.
43 EVIDÊNCIAS COLETADAS EM PESQUISAS DE CAMPO A aceitação dos sistemas prediais hidráulicos de combate à incêndio, no cenário brasileiro, é realizada de maneira simplista e expedita e, em muitos casos, apenas na forma documental, não contemplando ações consistentes para verificação do sistema e sua integração com a edificação. Isto acontece pelo desconhecimento dos usuários das edificações quanto a importância deste evento e de como ele deve ser conduzido, pois a regulamentação e normas vigentes não apresentam de maneira clara, objetiva e organizada as ações necessárias e respectivas responsabilidades de cada integrante neste processo. A implantação de uma sistemática de avaliação dos sistemas ativos de proteção contra incêndio, mais especificamente no caso dos chuveiros automáticos, subsidiará o desenvolvimento de uma metodologia para avaliação das empresas e dos profissionais, uma vez que a abordagem da instalação passa a se feita de uma maneira sistêmica.
44 COMENTÁRIOS FINAIS A aceitação dos sistemas de sprinklers é questão determinante para garantir a qualidade e o desempenho do sistema. Trata-se de ação totalmente diferente de inspeção para manutenção e conservação, sendo uma confirmação prática e documental de que o sistema recém instalado está apto a ser entregue aos ocupantes da edificação e consequente liberação para o seu uso e operação. A aceitação dos sistemas de sprinklers deve ser conduzida: pelo projetista (caso não seja o responsável pela instalação); por entidade de terceira parte (distinta do projetista, do instalador e da autoridade competente) Os registros devem ser organizados em forma de relatório, com todos os eventos realizados, relatórios de falhas, correções realizadas e consolidadas para entrega aos usuários da edificação. A sua entregue formal aos usuários da edificação devem ser acompanhadas de treinamento de operação e uso do sistema instalado, de forma que o usuário possa atuar de maneira adequada quando o sistema for requerido em uma situação de incêndio.
45 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ABNT NBR : Sistema de proteção por chuveiros automáticos: requisitos. FM Diretrizes para instalação de chuveiros automáticos com o foco na prevenção de perdas patrimoniais NFPA 3: Recommended Practice on Commissioning and Integrated Testing of Fire Protection and Life Safety Systems. NFPA 13: Standard for the Installation of Sprinkler Systems NFPA 25: Standard for inspection, testing, and maintenance of water-based fire protection systems BS EN Fixed firefighting systems: Automatic sprinkler systems - Design, installation and maintenance Livro: Aceitação de sistemas: Requisitos e critérios mínimos para liberação do uso e operação de sistemas de sprinklers. ISB, Paula, D.J. Site: