SISTEMA ALTERNATIVO DE TRATAMENTO DE ESGOTO Tanque séptico e Filtro Anaeróbio com fluxo ascendente EMEI Princesinha - PDF
Download "SISTEMA ALTERNATIVO DE TRATAMENTO DE ESGOTO Tanque séptico e Filtro Anaeróbio com fluxo ascendente EMEI Princesinha"
Cristiana Quintão Sampaio
1 SISTEMA ALTERNATIVO DE TRATAMENTO DE ESGOTO Tanque séptico e Filtro Anaeróbio com fluxo ascendente EMEI Princesinha Carazinho, RS, 30 de junho de 2014.
2 APRESENTAÇÃO OBRA: Tanque Séptico Escola Municipal de Educação Infantil Princesinha LOCAL: Rua Miguel Albuquerque Barros, nº 21 Bairro Princesa MUNICÍPIO: Carazinho RS Atualmente na Escola Municipal de Educação Infantil Princesinha, localizada no Bairro Princesa estão matriculados 184 alunos, e o sumidouro que recebe a contribuição da escola está apresentando problemas de entupimento e vazamento, o que produz mau cheiro nas proximidades da Escola. Como solução será proposto a construção de um tanque séptico para atender a esta demanda, seguindo os critérios de dimensionamento e construção estabelecidos na NBR 7229 Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos e da NBR Tanques Sépticos Unidades de tratamento Complementar e disposição final dos efluentes líquidos Projeto Construção e operação. MEMÓRIA DE CÁLCULO a. Tanque Séptico Número de Pessoas atendidas: Alunos 182 Funcionários 14 Professores 7 Monitores 1 TOTAL 204
3 Contribuição Diária de Esgoto e Lodo fresco por tipo de prédio e ocupante Tabela 01 da NBR 7229/1993 Ocupante Tenporário Prédio Escolas(externatos) e locais de longa permanência Contribuição Lodo de esgotos - Fresco C - Lf 50 L 0,2 L Carga diária de esgoto Carga diária = Número de pessoas x Contribuição diária em Litro/pessoa x dia Carga diária = 204 pessoas x 50L/pessoa.dia = Litros Período de Detenção dos despejos, por faixa de distribuição diária Tabela 02 NBR 7229/1993 Contribuição diária (L) Tempo de detenção (dias) Tempo de detenção (horas) Mais que ,5 12 Taxa de acumulação total de lodo(k), em dias, por intervalo entre limpezas e temperatura do mês mais frio Tabela 03 NBR 7229/1993: Intervalo Valores de K por faixa de temperatura ambiente (t), entre limpezas em C (anos) 10 t 20 1 ano 65
4 Dimensionamento do tanque séptico: V = N.(C.T + K.Lf) V = (50.0, ,2) V = 8752 L Critérios segundo a NBR 7229/1993: Profundidade Mínima = 1,5m; Profundidade Máxima = 2,5m; Diâmetro mínimo = 1,1m Largura Mínima = 0,8m Relação comprimento/largura mínima = 2:1 Relação comprimento/largura máxima = 4:1 Tanque Cilíndrico: Altura adotada = 1,8m > 1,5m e < 2,5m - OK Diâmetro = 2,5m >1,1m - OK Tanque Prismático: Altura Adotada = 1,8m > 1,5m e < 2,5m - OK Comprimento Adotado = 1,5m > 0,8m - OK Largura Adotada = 3,4m > 0,8m OK e largura/comprimento >2:1 e <4:1 OK
5 b. Filtro Anaeróbio Número de Pessoas atendidas: Alunos 182 Funcionários 14 Professores 7 Monitores 1 TOTAL 204 Contribuição Diária de despejos por tipo de prédio e ocupantes Tabela 03 NBR 13969/1997 Ocupante Tenporário Prédio Escolas(externatos) e locais de longa permanência Contribuição Lodo de esgotos - Fresco C - Lf 50 L 0,2 L Carga diária de esgoto Carga diária = Número de pessoas x Contribuição diária em Litro/pessoa x dia Carga diária = 204 pessoas x 50L/pessoa.dia = Litros Tempo de detenção hidráulica de esgotos (T), por faixa de vazão e temperatura do esgoto (em dias) Tabela 01 NBR 13969/1997 Vazão L/dia Acima de 9000 Tempo de dentenção Temperatura abaixo de 15 C 0,75 dias
6 Volume útil Vu = 1,6.N.C.T Vu = 1, ,75 Vu = 12240L Critérios segundo a NBR 13969/1997: Profundidade Máxima = 1,2m; Altura Maxima Filtro de brita = 0,6m Tanque Cilíndrico Altura Adotada = 1,2m Área = 12,240m³ / 1,2m = 10,2m² Diâmetro = (A.4/3,1415) = 3,6m Tanque prismático Altura adotada = 1,2m Área = 12,240m³ / 1,2m = 10,2m² Largura adotada = 1,5m Comprimento adotado = 6,8m MEMORIAL DESCRITIVO 3.1. Generalidades A finalidade deste Memorial é de estabelecer normas e especificações técnicas mínimas necessárias sobre os materiais e os serviços a serem utilizados na execução do sistema de tratamento de esgoto alternativo que deverão ser rigorosamente observados durante a execução do mesmo, junto à
7 Escola Municipal de Educação Infantil Princesinha, situado no endereço inicialmente citado. Os serviços deverão ser executados de acordo com a boa técnica e sob supervisão de responsável técnico. Os materiais a serem utilizados deverão ser de boa qualidade e de acordo com os padrões mínimos de exigências das normas técnicas existentes. A obra deverá ser executada em obediência ao projeto e especificações das instalações sanitárias apresentado, seguindo as dimensões definidas em planta baixa e detalhes construtivos do projeto hidrossanitário, interligando a rede, após o tratamento, na rede pluvial existente, localizada na rua Assis Brasil. A limpeza da fossa deve ser efetuada anualmente, garantindo assim um bom funcionamento do sistema como um todo Especificações A colocação de materiais e/ou instalação de aparelhos deverão seguir o projeto anexo, as indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes dos equipamentos e as normas da ABNT Associação Brasileira de Normas técnicas. As obras a serem executadas serão especificamente de: Localização: dos sumidouros ou poços negros existentes, da rede de tubulação de esgoto existente, das caixas de gordura existentes e caixas de inspeção de esgoto doméstico; Abertura, esgotamento e desativação adequada, com aterramento com solo limpo, e posterior compactação do aterro do sumidouro existente; Abertura de valas e instalação de nova rede de tubulações de esgoto do prédio existente até os equipamentos de tratamento de esgoto; Abertura e instalação dos equipamentos caixas de inspeção, fossa séptica e filtro anaeróbio; Instalação dos equipamentos; Construção das alvenarias das caixas de inspeção;
8 Aterramento das tubulações, de modo adequado, para os trechos das tubulações novas instaladas e para o trecho das tubulações existentes que não serão desativadas; Repavimentação adequada dos locais alterados; Sinalização do local e modos de segurança para evitar acidentes no local durante a obra, visto que provavelmente as obras serão executadas simultaneamente ao período de funcionamento da creche; Abertura de acesso para máquinas e equipamentos, de modo que não comprometa o trânsito nas ruas adjacentes ao terreno e nem o acesso de alunos e funcionários à creche; Limpeza do local durante a obra; Limpeza no fim da obra, com destinação adequada dos resíduos gerados 3.3. Serviços iniciais Primeiramente será realizada a locação da obra e do sumidouro existente, das tubulações existentes e dos demais equipamentos que serão alterados, preservados ou desativados. O local de trabalho da obra deve estar limpo, caso não esteja deverá ser realizada a limpeza do local assim como providenciada a destinação adequada dos resíduos. O canteiro de obras deverá estar delimitado, com sinalizações e instrumentos adequados, de forma a proibir o tráfego de veículos e a circulação de pessoas não autorizadas no local MOVIMENTAÇÃO DE TERRA Escavação do solo Os serviços de escavação serão realizados com retroescavadeira, que fará a retirada do material na área onde será instalado o tanque séptico e o filtro anaeróbio, assim como as valas de intalação das tubulações e caixas de inspeção. O volume a ser removido será equivalente ao volume do tanque
9 acrescido de 20% de modo a facilitar a instalação do mesmo, as dimensões a serem obedecidas estão indicadas no prjeto anexo. A escavação deve seguir as cotas dos equipamentos definidos em projeto e das tubulações já existentes, apresentando ainda o fundo em nível e aptos a receberem as tubulações novas a serem assentadas com o caimento mínimo de 2%, devendo estas apresentar largura máxima de 2 vezes o diâmetro do cano, o que corresponderá a aproximadamente 30 cm. As tubulações devem ser assentadas em solo compactado, de modo que cada tubo seja perfeitamente acomodado na base, sem ocorrência de vazios entre o cano e a base. As escavações para instalação das caixas de gordura e das caixas de inspeção deverão corresponder ao tamanho das caixas, conforme o projeto em anexo, podendo no ter no máximo 0,50 m a mais para cada lado de caixa construída Aterramento do sumidouro existente e dos novos equipamentos instalados O aterramento do sumidouro existente deverá ser de solo limpo, sem pedras ou pedregulhos e livre de matéria orgânica. Para melhor compactação do solo e evitar desnivelamentos. A terra a ser empregada no reaterro e aterro das valas das tubulações, vala dos tanques e vala de cobertura do novo sumidouro/vala, deverá ser limpa, livre de matéria orgânica e de torrões. E principalmente não pode possuir materiais cortantes e nem pedras e pedregulhos. A compactação deve ser apropriada, principalmente onde serão instalados os equipamentos de maior fragilidade, como tubulações e os tanques. As tubulações de PVC deverão ser inseridas no solo à profundidade mínima de 60 cm, quando instaladas em área de tráfego de veículos, e de 40 cm nas demais áreas.
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS Todas as tubulações enterradas deverão ser assentes em leito de areia com espessura mínima de 10 cm, e recobertas com 20 cm de areia. O restante das valas poderá ser preenchido com solo natural, não orgânico, destorroado e compactado.
11 Lastro de Brita No fundo da vala escavada, antes de assentar o fundo de concreto armado, deverá ser feito um lastro de brita de modo a melhor acomodar o fundo do tanque e do filtro a serem executados em concreto, abrangendo uma área de 17m², com 5cm de espessura CAIXAS DE INSPEÇÃO Seão quadradas e seguirão as dimensões indicadas em projeto. O revestimento das paredes serão feito com reboco impermeável. A altura da alvenaria deverá satisfazer a necessidade do caimento dos trechos de tubulação, sobrando no mínimo 10cm acima do nível do solo para cada parede de cada caixa. A base da caixa será de concreto, correspondendo à 5cm de altura, estando assente sobre lastro de brita. A alvenaria deverá ser executada com tijolos maciços, devendo toda a sua construção obedecer aos critérios estabelecidos em norma, no que diz respeito aos materiais e as técnicas, devendo esta também ser adequadamente impermeabilizada. A tampa da caixa de inspeção deverá ser em concreto armado, com alças metálicas que permitam a sua remoção. Para garantir a acessibilidade aos elementos do sistema, devem ser respeitadas no mínimo as seguintes condições: a distância entre dois dispositivos de inspeção não deve ser superior a 25,00 m; a distância entre a ligação do coletor predial com o público e o dispositivo de inspeção mais próximo não deve ser superior a 15,00 m; e os comprimentos dos trechos dos ramais de descarga e de esgoto de bacias sanitárias, caixas de gordura e caixas sifonadas,
12 medidos entre os mesmos e os dispositivos de inspeção, não devem ser superiores a 10,00 m. Os desvios, as mudanças de declividade e a junção de tubulações enterradas devem ser feitos mediante o emprego de caixas de inspeção ou poços de visita. As caixas de inspeção devem ter: profundidade máxima de 1,00 m; forma prismática, de base quadrada ou retangular, de lado interno mínimo de 0,60 m, ou cilíndrica com diâmetro mínimo igual a 0,60 m; tampa facilmente removível, permitindo perfeita vedação; fundo construído de modo a assegurar rápido escoamento e evitar formação de depósitos TUBULAÇÕES As tubulações de esgoto deverão obedecer a declividade mínima de 2%, devendo ser executadas conforme a prescrição das normas vigentes e especificações do fabricante. Em toda a rede serão utilizados tubos em PVC rígido soldável FOSSA SÉPTICA E FILTRO ANAERÓBIO As paredes, o fundo e a tampa deverão ser executados em concreto armado com resistência mínima de 20MPa com adição de aditivo impermeabilizante, de modo que as paredes e o fundo sejam totalmente estanques, tendo estas espessuras de 15cm, e a tampa de 5cm. Já o fundo falso, apresentará 10cm de espessura, com furos de 2,5cm espaçados a cada 10cm nos dois sentidos. O tanque séptico e o filtro anaeróbio terão dimensões conforme o dimensionamento apresentado no memorial de cálculo e plantas anexas serão
13 duas aberturas superiores para inspeção e limpeza no tanque séptico e quatro no filtro anaeróbio, com tampas removíveis. O esgotamento tanto do tanque séptico, quanto do filtro anaeróbio deverá ser realizado a cada 12 meses SERVIÇOS FINAIS Após a instalação da tubulação, do tanque séptico e do filtro anaeróbio, será feito o reaterro com o mesmo material escavado, sendo este compactado manualmente em camadas de no máximo 20cm TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO
14 O material escavado que não for utilizado no reaterro assim como os resíduos provenientes da limpeza inicial deverão ser removidos e depositados em local adequado DISPOSIÇÃO FINAL Após passar pelo processo de desinfecção, o esgoto será lançado na rede de drenagem pluvial existente. 4. ORÇAMENTO seguir. O orçamento Global detalhado por serviço será apresentado no anexo a 5. CRONOGRAMA seguir. O Cronograma de execução da Obra será apresentado no anexo a
15 Renato Süss Prefeito Sr. Roberto Klein Secretário de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas Eng.ª Leticia de Carvalho Somavila CREA/RS: