Filipe Luiz Felipe Sacramento Figueiroa
1 ESCLARECIMENTO Nº 02 Segue abaixo, solicitações formuladas por empresas participantes da licitação supra e as respectivas respostas de FURNAS: 1. Pergunta: Solicitamos todas as distâncias entre as salas que estão instaladas as UTR s e a sala de controle principal nas SE s Ibiúna e Foz do Iguaçu; Fornecemos as seguintes estimativas, baseadas em percursos hoje utilizados. O Fornecedor deverá considerar uma variação de +/- 20% sobre o total das distâncias. A origem é a sala do servidor/computador: SE de Ibiúna: Sala de Relés 345 kv (mesmo prédio) 30 metros; Bipolo I 450 metros; Bipolo II 420 metros; Filtros Norte 430 metros; Filtros Sul 670 metros; Síncrono 385 metros; DG de Comunicação (COR/Foz) 20 metros. SE de Foz: Sala de Relés 500 kv 30 metros; Bipolo I 380 metros; Bipolo II 435 metros; SE Conversores 50Hz 310 metros; SE Elevadora 60 Hz 715 metros; DG de Comunicação (COR/Ibiúna) 20 metros. 2. Pergunta: Entendemos que a interligação de fibra ótica entre as diversas salas nas SE s Ibiúna e Foz do Iguaçu será em estrela (ponto a ponto) e não em anel. Caberá ao proponente definir a melhor arquitetura em sua proposta. Lembramos que a arquitetura do SAGE atual de Ibiúna é em anel. 3. Pergunta: Entendemos que os Serviços de Desmontagem e Remoção dos equipamentos do SINDAC que serão desativados serão de responsabilidade de FURNAS. A substituição/desativação dos equipamentos implica automaticamente na sua retirada e seu envio para os almoxarifados das respectivas SEs. É responsabilidade do fornecedor realizar estas atividades. 4. Pergunta: Entendemos que os Serviços de configuração de base de dados, elaboração de telas, instalação e comissionamento do SAGE na SE Itaberá e o Centro Regional São Paulo não fazem parte do fornecimento. Conforme especificado, faz parte do fornecimento a distribuição, implantação e testes em Itaberá da base final de Batéias (do novo SAGE de Ibiúna). 5. Pergunta: Entendemos que os equipamentos periféricos como roteadores, splitter de modens, modem, etc para interligação entre as SE s Bateias, Foz do Iguaçu, Ibiúna, Itaberá e Centro Regional São Paulo - CTRS.O são existentes e que portanto não haverá necessidade de fornecimento de novos equipamentos, caso haja necessidade solicitamos detalhamento dos tipos e quantidades por instalação. Favor confirmar nosso Não. Para este fornecimento estamos disponibilizando apenas a alimentação e os canais de comunicação para fora da SEs. Todas as interfaces necessárias fazem parte do escopo do fornecimento. DAQ.G/DEL.E novembro / 2007 pág. 1/5
2 6. Pergunta: Entendemos que a base de dados e telas do SAGE e as fibras óticas para interligação com os Sistemas Existentes da SE Ibiuna (Linhas Ibiúna-Bateias, LT Campinas-Ibiunas, Capacitor-série Nokia e Capacitor-série Siemens) são existentes e que não há necessidade de novas fibras óticas e novos Serviços, Não. A base de dados existente deverá ser integrada à nova Sala de Controle a ser fornecida, bem como as fibras óticas que sejam necessárias. 7. Pergunta: Durante a visita foi verificado que onde existem mais de uma UTR dentro de uma sala de controle, os canais das UTR s são "costurados" e somente um canal de comunicação (meio físico) sai para a sala de controle central. Favor informar se essa filosofia será mantida, ou será necessária o lançamento de 01 fibra ótica por UTR; Conforrme especificado as conexoes deverão ser todas em fibra otica. O compartilhamento de canais por duas UTR fica a criterio do proponente desde que não afete o desempenho do sistema. 8. Pergunta: Caso seja disponilbilizado o protocolo IEC em todos os painéis das UTR s dentro de uma mesma sala de controle, entendemos que para comunicação deverá ser fornecida uma única fibra ótica da sala para a sala de controle central, isto é agrupando os canais das UTR s em um switch, conforme arquitetura sugerida do edital e filosofia de FURNAS adotada em outras instalações. Favor confirmar nosso Vide item anterior. 9. Pergunta: Entendemos que não será necessário o fornecimento reserva de pares de fibra ótica para interligação entre as salas, caso necessário favor informar quantidade. Favor confirmar nosso Conforme o critério adotado para os demais itens deverá ser fornecido 10 % de fibras reserva (considerar pares). De acordo com o item do Volume II Seção II, as fibras reservas deverão ser conectorizadas. 10. Pergunta: Entendemos que a distribuição do pulso PPM para sincronização das UTR s do equipamento de GPS na sala de controle central deverá ser feita em fibra ótica. Favor confirmar nosso 11. Pergunta: Entendemos que as Unidades GPS programáveis deverão ser redundantes e como consequência deverá ser lançada duas fibras óticas para cada sala de UTR s para esta função. Favor confirmar nosso Esclarecemos que embora as Unidade GPS sejam redundantes, o sinal de PPM não é redundante. As demais informações deste item estão corretas. 12. Pergunta: Entendemos que as unidades GPS também deverão sincronizar todas as IHM s com o software SAGE através do protocolo NTP em rede. 13. Pergunta: Durante a visita foi informado que a alimentação do painel das UTR s é de 24Vdcc. Favor confirmar a informação; Confirmamos a alimentação das UTR com a tensão de 24 VDC. DAQ.G/DEL.E novembro / 2007 pág. 2/5
3 14. Pergunta: Entendemos que caso FURNAS aceite a utilização de concentradores/conversores em configurações redundantes, será necessário a instalação de 01 equipamento redundante dedicado para cada sala de UTR s, pois na nova arquitetura, teremos o SAGE em cada uma das salas, e não será aceito a solução que as informações vão da sala das UTR s para a Sala de Controle Central em protocolo ADLP80 onde serão convertidas em IEC , e depois retornem para os SAGE s das salas onde estão instaladas as UTR s. Todas as informações deverão ir para o painel dos servidores, na sala do sistema computacional. As diversas IHM do SAGE nas demais salas ( bipolos, filtros, sincornos etc) serão implementas com o conceito de TO's. 15. Pergunta: Entendemos que para a funcionalidade de silenciamento de alarmes do Anunciador Central (reset dos LED s) deverá ser fornecido um equipamento de controle que se comunique com o SAGE. 16. Pergunta: Entendemos que toda infra estrutura para o lançamento de fibra ótica, inclusive o fornecimento de DIO s fazem parte do escopo de fornecimentos. 17. Pergunta: Entendemos que para uma maior confiabilidade do novo sistema, a alimentação de todos os microcomputadores e periféricos poderão ser direto do sistema de S.A. de 125Vcc das Subestações, dispensando assim o fornecimento dos Sistemas de Suprimento Ininterrupto de energia - UPS, duplicado e sincronizado, com chave estática. Não está correto. A alimentação deverá empregar UPS, conforme especificado. Esta alimentação deverá ser distribuída à todas IHMs das SEs. 18. Pergunta: Solicitamos detalhamento dos consoles para as IHM s, tais como dimensões da mesa e quantidade de cadeiras a serem fornecidas. Pontos relevantes nas consoles são: boa ergonomia, dimensão 1,80 x 0,80 para cada IHM, micro instalado na parte inferior da mesa, gaveteiro para pastas suspensas, gavetas, duas cadeiras. Existem no mercado diversas marcas que atendem estes requisitos. 19. Pergunta: Afim de termos uma maior isonomia do processo, solicitamos uma quantidade orientativa de dias para o comissionamento por Subestação; Os proponentes deverão utilizar suas experiências em fornecimentos anteriores e a luz de sua tecnologia para estimá-lo. 20. Pergunta: Solicitamos a tabela de custo para viagens ao exterior, praticada pela empresa, para participação de 04 engenheiros de FURNAS; A tabela de FURNAS de diárias de viagens ao exterior depende do pais, pe, para a Alemanha ou EUA são US$ 310, Pergunta: Entendemos que os serviços em campo serão realizados prestados em dias úteis (de Segunda à Sexta-feira) e em horário normal de trabalho (período diário de 8 horas, compreendido entre 8 e 18 horas); Os serviços deverão ser realizados nos dias e horários necessários para o cumprimento do cronograma do empreendimento. DAQ.G/DEL.E novembro / 2007 pág. 3/5
4 22. Pergunta: Com faz parte do projeto o fornecimento e instalação de cabo de fibra-ótica entre as UTR s existentes e o novo sistema a ser implantado, precisamos das distâncias entre a sala onde será instalado o sistema central (Casa de Controle) e as salas das UTR s Bipolo 1, Bipolo 2, Filtros CA e SE elevadora, para as duas SE s de Ibiúna e Foz do Iguaçu. Favor enviar as distâncias. Vide resposta item 1 deste Esclarecimento. 23. Pergunta: Entendemos que a retirada dos equipamentos existentes que serão substituídos, bem como o transporte até local indicado por Furnas para entrega não fazem parte do fornecimento, ou seja, será de responsabilidade Furnas. Favor confirmar. Vide resposta item 3 deste Esclarecimento. 24. Pergunta: Se caso a pergunta anterior for negativa, informar o local para entrega dos materiais a serem retirados e qual o prazo para realização destes serviços. Vide resposta item 1 deste Esclarecimento. 25. Pergunta: Solicitamos o envio das características técnicas do cabo de Fibra Óptica a ser instalado entre as salas pertinentes neste projeto. O tipo de fibra depende da solução adotada ficando o proponente responsável pelo perfeito funcionamento do sistema. No geral as fibras deverão ser protegidas contra roedores e apropriadas para utilização em canaletas, dutos (tração) e bandejas utilizadas nas subestações. 26. Pergunta: Conforme visita, será necessária a instalação de um equipamento para fazer a interface entre o Sage e o Anunciador de Alarmes existente, favor enviar o número de entradas/saídas digitais necessárias, tamanho do pulso, carga dos contatos de saídas, etc. O anunciador é composto por cerca de 200 janelas. A carga nos contatos é de 1 ampère indutiva. A largura do pulso deverá ser ajustável para 1 segundo. 27. Pergunta: Pela especificação, descreve que será necessária a realização de serviços de configuração de telas, configuração das bases de dados, testes nos sistemas Scada SAGE existentes das SE s de Bateias e Itaberá. Favor confirmar a necessidade de realização destes serviços. Vide resposta item 4 deste Esclarecimento. 28. Pergunta: Favor confirmar se os novos equipamentos a serem fornecidos forem alimentados em 125Vcc ou em 220Vca 50Hz, se será necessário a substituição das UPS existentes? A alimentação deverá empregar UPS, conforme especificado. Esta alimentação deverá ser distribuída à todas IHMs das SEs. 29. Pergunta: Favor confirmar a necessidade de fornecimento de 02 servidores em cada subestação alem das IHM s descritas nas especificações técnicas, e o envio das configurações destes equipamentos (tipo de montagem, quantidade e tamanho de monitores,etc.). Confirmamos que deverão ser fornecidos 2 servidores para cada SE, montados em bastidor próprio, padrão FURNAS (espec.) e instalados na sala do sistema computacional. As características técnicas e configurações das IHM encontram-se nos itens 4.2 e A montagem deverá atender as necessidades de ergonomia típicas aplicáveis aos operadores das SEs. DAQ.G/DEL.E novembro / 2007 pág. 4/5
5 30. Pergunta: Entendemos que a comunicação entre o novo sistema Sage e as UTR s existentes serão realizadas através de uma única conexão física, ou seja, não será necessário redundância de meio físico. Favor confirmar nosso entendimento. Confirmamos o entendimento. 31. Pergunta: Entendemos que não será necessário nenhum tipo de Hardware novo para as SE s de Itaberá e Baterias. Caso haja necessidade de novo hardware nestas localidades em função das alterações, o mesmo deverá ser fornecido. Marcelo Brandão Carneiro Departamento De Aquisição DAQ.G/DEL.E novembro / 2007 pág. 5/5