Projecto de uma instalação de utilização - ppt video online carregar
PublicouÁgatha Resendes Alterado mais de 5 anos atrás
Apresentação em tema: "Projecto de uma instalação de utilização"— Transcrição da apresentação:
1 Projecto de uma instalação de utilização
2 Só é obrigatório projecto se a S > 50KVA
Instalações tipo C (*) - são instalações abastecidas a partir da rede pública de baixa tensão. Estas instalações são certificadas pela Certiel – Associação Certificadora de Instalações Eléctricas Só é obrigatório projecto se a S > 50KVA Sequência de procedimentos para o desenvolvimento de um projecto de uma instalação de utilização de uma habitação unifamiliar. (*) Anteriormente designadas por instalações eléctricas particulares de 5ª categoria.
3 Traçado dos circuitos
4 Com base na planta da habitação e respectiva escala
1º Definição da utilização a dar a cada divisão da casa (já definida nesta planta ou a definir pelo projectista com a respectiva legenda). Escala 1:100 (1 cm na planta corresponde a 100 cm no real)
5 Equipamentos eléctricos: características dos invólucros
2º Classificação dos locais: factores de influência externa (consultar secção 512 das RTIEBT) Salas, quartos, corredores: AA4 e AB4 (temperatura ambiente: -5ºC a +40ºC e clima temperado) Casas de banho, cozinhas: AD2 (presença de gotas de água) Equipamentos eléctricos: características dos invólucros Índice de protecção mínimo dos invólucros dos equipamentos: IP20 - IK04 Índice de protecção dos invólucros dos equipamentos para utilização no volume 2 das casas de banho: IP23 – IK04 Índice de protecção dos invólucros dos equipamentos para locais inundáveis por lavagem frequente com jactos de água, pátios e terraços descobertos: IP25 – IK04 NOTA: No código IPXY, o algarismo X varia de 0 a 6 e traduz, de forma crescente, o grau de protecção contra a penetração de corpos sólidos, enquanto o algarismo Y varia de 0 a 8 e traduz, também de forma crescente, o grau de protecção contra a penetração de líquidos. No código IKXX, o número XX varia de 0 a 10 e traduz, de forma crescente, o grau de protecção contra as acções mecânicas.
6 3º Desenhar o esquema arquitectural na planta da habitação
Localização do quadro de entrada - (junto à entrada da habitação, no interior) - Localização dos pontos de utilização - (iluminação, tomadas, etc.) - Localização dos equipamentos - (interruptores, comutadores, caixas de derivação, etc.) - Desenhar um esquema arquitectural para: - Iluminação - Tomadas de uso geral - Sinalização - Equipamentos específicos - (máquinas de lavar, forno, cilindro, placa vitrocerâmica, etc.) NOTA: O traçado dos circuitos deve ser feito com linhas horizontais e verticais e também se deve representar o número de condutores por circuito (em cada troço).
7 4º Calcular o número de circuitos
Como regra geral, os circuitos destinados a utilizações distintas (iluminação, tomadas de usos gerais, tomadas de aquecimento, cozinha eléctrica, máquinas de lavar, etc.) devem ser distintos. Circuitos independentes para alimentação de máquinas com potência significativa (fornos, fogões, máquinas de lavar roupa e louça, máquinas de secar roupa, placa vitrocerâmica, etc.). Previsão de circuitos destinados a iluminação e tomadas de modo que cada circuito não alimente mais do que 8 pontos de utilização. Previsão de circuitos independentes para alimentação de aparelhos fixos de climatização ambiente, de modo a que cada circuito não alimente mais de 5 aparelhos. Pontos de utilização recomendados numa habitação Salas: 1 tomada de usos gerais por cada 5m de parede; 1 ou 2 pontos de iluminação; 1 caixa terminal para ligação do aparelho de climatização (ar condicionado ou aquecedor eléctrico).
8 Pontos de utilização recomendados numa habitação
Quartos: 3 tomadas para usos gerais; 1 ponto de iluminação; 1 caixa terminal para ligação do aparelho de climatização (ar condicionado ou aquecedor eléctrico). Cozinhas: 5 tomadas para usos gerais; 1 tomada para máquina de lavar louça; 1 ou 2 pontos de iluminação; 1 caixa terminal para ligação da placa vitrocerâmica; 1 caixa terminal para ligação do forno; 1 caixa terminal para ligação do exaustor; 1 caixa terminal para ligação do aparelho de climatização (ar condicionado ou aquecedor eléctrico). Lavandaria: 1 tomada para usos gerais; 1 tomada para máquina de lavar roupa; 1 tomada para máquina de secar roupa; 1 ponto de iluminação.
9 Pontos de utilização recomendados numa habitação
Casa de banho: 2 pontos fixos de iluminação; 2 tomadas de uso geral (uma junto ao lavatório - volume 2 - e outra no volume 3). Corredores e vestíbulos: 1 ou 2 pontos de iluminação; 1 tomada de usos gerais por cada 6 metros. Arrecadações e garagens: 1 tomada de usos gerais; 1 ponto de iluminação. NOTA: Atender aos quatro volumes diferenciados nas casas de banho: Volume 0 – local ou zona de risco máximo; Volume 1 – local ou zona de risco elevado; Volume 2 – local onde o risco existe, mas já é menor; Volume 3 – local de risco mais reduzido
10 Dimensionamento dos circuitos
11 1º Potência previsível com base no número de compartimentos (São considerados compartimentos todas as áreas superiores a 4 m2 com excepção das cozinhas, casas de banho e corredores) Na ausência de informação mais precisa relativamente aos equipamentos a considerar e com base no número de compartimentos podem-se considerar as seguintes potências mínimas Habitação Tipo de alimentação Potência mínima (KVA) Com 1 compartimento Monofásica 3,45 De 2 a 6 compartimentos 6,9 Com mais de 6 compartimentos 10,35 Notas: As instalações de locais de habitação são em regra monofásicas até 13,8KVA. Se houver receptores trifásicos o tipo de alimentação deve ser trifásica. Para uma avaliação mais precisa da potência eléctrica deve-se calcular a potência a instalar com base na área dos compartimentos.
12 Potência previsível com base na área dos compartimentos
- Calcular a área de cada compartimento (comprimento x largura) (Exemplo: Escala 1:100 → 1 cm na planta corresponde a 100 cm no real). - Calcular a potência a instalar em função da área e das potências específicas indicadas na tabela seguinte. Tipo de utilização Potência específica Iluminação e tomadas de uso geral 25 VA/m2 Climatização ambiente eléctrica 80 VA/m2 Máquinas de lavar 3,3 KVA Nº de compartimentos Cozinha eléctrica Até 3 3 KVA 4 4 KVA 5 5 KVA 6 ou mais 8 KVA Aquecimento de água eléctrico 1,5 KVA 4 e 5 2 KVA
13 2º Escolher a potência a requisitar à EDP
Os valores de potência contratada típicos para as habitações são: 1,15 – 3,45 – 6,9 – 10,35 – 13,8 – 17,25 – 20,7 KVA Nota: A potência contratada à EDP não precisa de ser igual à potência calculada anteriormente já que raramente ela é toda utilizada simultaneamente, pois geralmente não estão a trabalhar ao mesmo tempo todos os receptores. 3º Verificar se a instalação de utilização deve ser monofásica ou trifásica As instalações em locais de habitação são, em regra, monofásicas até 13,8 KVA e sem receptores trifásicos, sendo genericamente os circuitos finais do tipo monofásico.
14 4º Calcular o calibre do disjuntor de entrada
Este disjuntor de entrada é colocado pela EDP e tem como função controlar a potência contratada (é designado por DCP - dispositivo controlador de potência). Este equipamento deve ser colocado a jusante do contador. Os DCP podem ser bipolares ou tetrapolares, para instalações monofásicas ou trifásicas, respectivamente. Devem ter calibres em conformidade com a potência contratada. Exemplo: Potência contratada: 13,8 KVA Tensão monofásica: 230 V S = U x I → = 230 x I → I = / 230 → I = 60 A O DCP com regulação será regulado para 60A.
15 5º Dimensionar a secção dos condutores de entrada a partir da corrente estipulada
"Condutores isolados em condutas circulares (tubos) embebidas nos elementos da construção, em alvenaria." Utilização de condutores isolados a policloreto de vinilo (PVC) dos tipos H07V-R ou H07V-U com uma secção que regulamentarmente não pode ser inferior a 6 mm2.
16 Correntes admissíveis, em amperes para dois condutores carregados isolados a policloreto de vinilo (PVC). Exemplos: Para uma corrente estipulada de 30A a secção mínima do condutor deverá ser de 6 mm2, porque a secção mínima nas entradas é de 6 mm2 segundo as RTIEBT. Para uma corrente estipulada de 45A a secção mínima do condutor deverá ser de 10 mm2. Para uma corrente estipulada de 60A a secção mínima do condutor deverá ser de 16 mm2.
17 6º Dimensionar o diâmetro do tubo de entrada, a partir do número de condutores e respectivas secções
Exemplo: Suponhamos uma alimentação monofásica com uma corrente estipulada de 45A, logo a secção mínima do condutor será de 10 mm2. Consultando a tabela ao lado, verificamos que o diâmetro do tubo seria de 25 mm para 3 condutores (Fase, Neutro e PE) de 10 mm2 no entanto, como segundo as RTIEBT nas entradas (monofásicas ou trifásicas) destinadas a alimentar locais residenciais ou de uso profissional não podem ser empregues canalizações com tubos de diâmetro nominal inferior a 32 mm, o tubo a usar terá de ter 32 mm e não 25 mm de ø.
18 7º Fazer o esquema unifilar do quadro eléctrico de entrada
Fazer o esquema unifilar do quadro eléctrico de entrada, com diâmetros de tubos, número de condutores, secções e disjuntores.
19 Quadro de entrada monofásico de uma habitação
1 2 3 4 5 6 7 8 Circuitos de saída 1 – Iluminação 2 – Iluminação 3 – Iluminação 4 – Sinalização 5 – Tomadas 6 – Tomadas 7 – Máquina de lavar 8 – Termoacumulador
20 Todos os circuitos deverão ser dotados de condutor de protecção (PE)
Os quadros devem ser equipados com barramentos de fase, de neutro e de terra ou ligador de terra devidamente identificado. Todos os circuitos deverão ser dotados de condutor de protecção (PE) Secção mínima dos condutores: Sinalização e comando: 0,5 mm2 Iluminação e estores eléctricos: 1,5 mm2 Tomadas, termoacumulador, máquinas de lavar/secar, climatização ambiente, portão eléctrico, banheira de hidromassagem: 2,5 mm2 Fogão/forno: 4 mm2 ou 6 mm2 Disjuntores Intensidades estipuladas : 6 – 10 – 16 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50 e 63A Poderes de corte estipulados normalizados: 1,5 – 3 – 4,5 – 6 – 10 KA Os aparelhos de corte e protecção contra sobreintensidades dos circuitos de saída dos quadros devem ter os seguintes calibres: Circuito de saída (mm2) 1,5 2,5 4 6 Disjuntor (A) 10 16 20 32
21 (*) Correntes estipuladas dos diferenciais In de 25, 40, 63, 80, 100A
- No que se refere ao regime de neutro, para estas instalações, o esquema de ligações típico é o esquema TT (ligação das massas à terra em associação com o aparelho diferencial). - A protecção de pessoas contra contactos indirectos é tipicamente realizada por meio de aparelhos diferenciais (*) (ID – Interruptor diferencial ou DDR – Disjuntor diferencial) de sensibilidade adequada. A selecção da sensibilidade (IΔn) do aparelho diferencial deve ter em conta os valores máximos da resistência de terra previsível e ainda as tensões limite convencionais (UL=25V cozinhas, casas de banho, locais húmidos e molhados em geral - UL=50V para os restantes casos). N F PE Para a protecção contra sobretensões usa-se um descarregador de sobretensões (DST) a instalar à entrada da instalação (a montante ou a jusante do dispositivo diferencial). É uma protecção recomendada quando as instalações forem alimentadas por redes aéreas de distribuição em BT (condutores nus ou torçadas) e quando a segurança de bens e/ou a continuidade de serviço forem relevantes. (*) Correntes estipuladas dos diferenciais In de 25, 40, 63, 80, 100A
22 Pormenores técnicos
23 Traçado das canalizações
A localização dos interruptores, comutadores e tomadas obedece também a normas mínimas: Os interruptores/comutadores devem ser colocados em posição tal que não fiquem tapados pelas portas, quando estas abrem, e estarem situadas a uma altura uniforme compreendida entre 1,10m e 1,20m (à altura das maçanetas das portas). As tomadas nas divisões principais devem ser instaladas a uma altura uniforme situada entre 0,05m e 0,30m; as tomadas de cozinha, entre 1,10m e 1,20m; as tomadas nas casas de banho entre 1,50m e 1,60m. Todo o material deverá ser de qualidade comprovada (marcação CE) Traçado das canalizações As canalizações instaladas nas paredes, embebidas ou à vista, devem ser sempre estabelecidas em traçados verticais ou horizontais (não são permitidas diagonais).
24 Informação complementar
Factores de influência externas Código de protecção IP e IK Selecção da sensibilidade do aparelho diferencial
25 Construção de edifícios
Factores de influências externas Estes factores são identificáveis mediante um código alfanumérico, constituído por duas letras e um algarismo, cujo significado é conforme a tabela. Codificação das influências externas Elementos constituintes do código Significado de cada elemento Categoria das influências Ambiente Utilização Construção de edifícios 1ª Letra do código Categoria Geral A B C 2ª Letra do código Natureza da influência A até S (17 naturezas) A até E (5 naturezas) A e B (2 naturezas) Número Classe 1 a 8 1 a 5 2 e 4 Exemplos: AA4 A - Categoria geral: Ambiente A - Natureza da influência: Temperatura ambiente 4 - Classe: Temperado (-5ºC a + 40ºC) (ver quadro 51A(AA) das RTIEBT – Parte 5 / Secção 51) BE2 B – Categoria geral: Utilização E – Natureza da influência: Natureza dos produtos tratados ou armazenados 2 – Classe: Riscos de incêndio (ver quadro 51A(BE) das RTIEBT – Parte 5 / Secção 51) CA1 C – Categoria geral: Construção de edifícios A – Natureza da influência: Materiais de construção 1 – Classe: Não combustíveis (ver quadro 51A(CA) das RTIEBT – Parte 5 / Secção 51)
26 Código de protecção IP IK
27 Código de protecção IK IK Energia de impacto (Joule) Massa de corpo 00
(em gramas que produz a energia de impacto numa queda de 1 metro de altura) 00 Não protegido - 01 0,15 15 02 0,20 20 03 0,35 35 04 0,50 50 05 0,70 70 06 1,00 100 07 2,00 200 08 5,00 500 09 10,00 1000 10 20,00 2000
28 Selecção da sensibilidade do aparelho diferencial
Corrente residual -diferencial estipulada (IΔn) Valor máximo da resistência de terra UL= 50 V Valor máximo da resistência de terra UL= 25 V Baixa sensibilidade 20 A 2,5 Ω 1,25 Ω 10 A 5 Ω 5 A 10 Ω 3 A 17 Ω 8,3 Ω 1 A 50 Ω 25 Ω Média sensibilidade 500 mA 100 Ω 300 mA 167 Ω 83,3 Ω 100 mA 500 Ω 250 Ω Alta sensibilidade 30 mA 1670 Ω 833 Ω 12 mA 4170 Ω 2083 Ω 6 mA 8330 Ω 4167 Ω Tensão limite convencional de contacto UL= 50 V Aplicável às instalações em locais de habitação, tipo industrial, comercial e outros não classificados como locais especiais. Tensão limite convencional de contacto UL= 25 V Aplicável às instalações e locais especiais. Valores máximos da resistência de terra em função da sensibilidade do aparelho de protecção diferencial, por exemplo, se for de 500mA: R x In ≤ 50V	R ≤ 50 / 0,5	R ≤ 100 Ω R x In ≤ 25V	R ≤ 25 / 0,5	R ≤ 50 Ω NOTA: Na medida do possível a resistência de terra não deve exceder 100 Ω. Lucínio Preza de Araújo