GDE4000. Gerenciador de Energia - PDF Free Download
Download "GDE4000. Gerenciador de Energia"
Márcio de Escobar Lencastre
1 Gerenciador de Energia Funções avançadas de controle de demanda e fator de potência Seleção de cargas por prioridade e por potências Flexibilidade na programação de demandas sazonais Simulação de fatura e comparação de tarifas através do software Power 4000
2 Apresentação O sistema de gestão de energia é composto pela unidade central de controle, a qual pode comandar as unidades remotas RTA4000. Este sistema é completamente compatível com o software Power4000,de onde é possível Conectividade O sistema possui uma ampla conectividade, foi desenvolvida uma cobertura de comunicação de dados por quatro enlaces diferentes: Porta serial RS485, Ethernet, WI FI 3G. Este sistema foi pensado para dar uma ampla opção de comunicação adequada às mais diferentes exigências do mercado. Diagrama Esquemático 1m 10m MEDIDOR DE ENERGIA Software Power 4000 RTA4000 INTERNET 1m 10 m Cliente Embrasul Acesso Remoto Análise - Relatórios 3G4000 Até 100m WIFI4000 WIFI ETHERNET RS485 Controle O recebe os pulsos com o valor da demanda de energia integrada em 15 minutos do medidor da concessionária. A partir deste valor o, através de algoritmos de controle denominado de projeção da demanda atua para garantir o limite programado de demanda. O intervalo de 15 minutos é dividido em janelas ajustáveis que podem ser programadas, estas janelas definem a resolução do controle. Esta característica do controle deve ser definida pela análise técnica da característica das cargas. Demanda programada Janela de controle minutos
3 Parametrização O é fornecido sempre com um software de parametrização SPG4000, o qual permite programar uma enorme gama de funções, dentre as quais destacamos as mais importantes: Demanda Contratada Para o correto funcionamento do sistema, é necessária a configuração dos valores de demanda contratados com a concessionária : Valores fixos ou variáveis por período. Pela configuração fixa, são programados apenas um valor de demanda para cada posto horário (ponta, fora de ponta e reservado). Na configuração variável é possível configurar um valor de demanda em cada posto horário para cada período do ano. A troca entre cada período é feita automaticamente a cada fechamento de fatura, indicado pelo medidor da concessionária. Controle de Cargas O permite o controle de até 120 cargas acionadas localmente pelas saídas do controlador (8 saídas) ou pelas remotas na rede de comunicação. As remotas podem estar conectadas em qualquer uma das interfaces de comunicação que podem ser usadas simultaneamente se desejado. O controlador atua sobre as cargas respeitando um sistema de prioridades e sua potência, podendo ainda verificar o estado atual da mesma, através das entradas digitais, ligadas ou desligadas, otimizando o controle. Controle do Fator de Potência O permite o controle de até 32 bancos de capacitores, conectados às saídas do controlador ou às remotas na rede 485 e ethernet, em qualquer combinação desejada. O controlador atua sobre os capacitores em seqüência, fazendo um rodízio automático. Alarme e Eventos O faz o registro dos últimos 400 alarmes e eventos que ocorreram no sistema. Um alarme é uma condição anormal no sistema que se mantém por um tempo determinado. O registra a ativação do alarme e sua desativação (retorno ao normal). Uma das saídas do controlador pode ser configurada como saída de alarme. Um evento, no entanto, somente fica registrado na memória no momento em que este ocorreu, sob uma determinada alteração no equipamento. Históricos O armazena até 60 dias de histórico com os valores de demanda ativa e reativa de cada período de 15 minutos. O software de configuração permite fazer a leitura destes dados para conferência. Navegação através de menus O controlador possui um display que permite a visualização das grandezas de controle e algumas configurações, facilitando a sua instalação. A navegação é feita através de um sistema de menus. Monitoração Visualização dos dados recebidos do medidor da concessionária: Consumo ativo e reativo do intervalo atual; Fator potencia: Fator de potência médio do intervalo atual; Contador de segundos até o final do intervalo atual; Posto horário: Indica o posto horário atual (ponta, fora de ponta, reservado); Tipo tarifa: Indica o tipo de tarifa do consumidor: Azul, verde, irrigantes ou outras; Data/Hora: Mostra a data e hora do controlador.
4 AC AC AC AC AC AC AC AC Período Anterior Informa os valores de fechamento do intervalo anterior; Demanda ativa e reativa do intervalo anterior; Consumo de energia ativa e reativa do intervalo anterior; Fator de potência médio do intervalo anterior. Controle Variáveis do controle de demanda e fator de potência; Indica a demanda que está sendo usada atualmente para controle; Indica o período atual sendo usado para seleção da demanda de controle; Indica a demanda projetada para o final do intervalo; Carga a atuar: Carga a ser inserida ou removida (sinal negativo) do sistema; Fator de potência medido na última janela de controle; Capacitores a serem inseridos ou removidos (sinal negativo) do sistema; Indica a carga de capacitores inseridos. Configurações Mostra algumas configurações do controlador; Endereço IP: Indica o endereço IP atual do controlador; Endereço MAC: Indica o endereço físico da interface ethernet (MAC address); Protocolo 485: Indica o protocolo habilitado na interface EIA485: mestre ou escravo; Endereço 485: Indica o endereço do controlador na rede 485 (válido somente se protocolo habilitado for o escravo); Baud 485: Indica a velocidade de comunicação da interface EIA485. Alarmes Mostra o estado dos alarmes do sistema; Falta pulsos: Sem comunicação com o medidor da concessionária. O alarme indica a data hora que ocorreu a falta de pulsos; Com Remotas: Erro de comunicação com alguma das remotas; Alarme relógio: Data/hora inválidas; Limite demanda: Houve ultrapassagem de demanda no período anterior; Limite FP: Houve ultrapassagem de fator de potência no período anterior. Diagrama de Ligação SAÍDAS DE CONTROLE ALIMENTAÇÃO 250 V 250 V 250 V 250 V 250 V 250 V 250 V 250 V MÁX MÁX MÁX MÁX MÁX MÁX MÁX MÁX 90 a 240V AC SD1 SD2 SD3 + MEDIDOR - MEDIDOR SD4 ED1 ED2 SD5 ED3 ED4 SD6 ED5 SD7 ED6 SD8 ED7 ED8 + REP MEDIDOR - REP MEDIDOR VAC1 VAC2 D+ GND D- Ethernet ENTRADAS DIGITAIS REPETIDOR DOS PULSOS DO MEDIDOR Aterrar em apenas um ponto MEDIDOR DA CONCESSIONÁRIA
5 Dimensões 94 mm 158 mm Especificações Técnicas Alimentação Memória Vista Frontal RTA4000 Umidade relativa do ar Número de saídas a partir do gerenciador Possibilidade de expansão através das unidades remotas 90 a 240Vac Autonomia de 60 dias 95% máxima, sem condensação 8 saídas Até 120 saídas Embrasul Indústria Eletrônica Ltda Av. Bahia, Porto Alegre - RS - Brasil Fone: Fax: mm Relógio/Calendário Conectores Temperatura de operação -10º a 55ºC Corrente de contato dos relés das saídas Agente Técnico Resolução de 1s. Erro máximo de 100ppm (8,6seg/dia) Bornes 1,5mm² para os pontos de entrada/saída digital e alimentação 3A 94 mm 72 mm Conectividade Ethernet, RS485, 3G (via 3G4000) e Wi-Fi CAT.: V01 R01 - No intuito do constante aperfeiçoamento de nossos produtos, reservamo-nos o direito de alterar suas características técnicas sem aviso prévio.