Controlador de Bombas modelo ABS PC 242 Monitoramento e Controle de Bombas e Estações de Bombeamento - PDF
Download "Controlador de Bombas modelo ABS PC 242 Monitoramento e Controle de Bombas e Estações de Bombeamento"
Marcela Borja Farinha
1 Controlador de Bombas modelo ABS PC 242 Monitoramento e Controle de Bombas e Estações de Bombeamento
2 Um Único Dispositivo para Monitoramento e Controle Há várias formas de melhorar a eficiência e a confiabilidade de sua rede de coleta, mesmo sem alterar uma única bomba. O controlador de bombas modelo ABS PC 242 da Sulzer é uma solução fácil e completa que pode impulsionar e manter a performance da sua estação de bombeamento e rede de coleta. Economize Tempo, Dinheiro e Esforço Quando você é capaz de visualizar os eventos na sua rede no momento em que eles ocorrem, é possível tomar decisões e agir em tempo hábil. O PC 242 permite o monitoramento do seu sistema de coleta em tempo real, além de oferecer também as ferramentas de controle necessárias. A unidade proporciona acesso imediato local ou remoto a alarmes, gráficos de tendência e informações sobre o estado das bombas e o nível nos tanques. Além disso, suas múltiplas funções ajudam a prevenir paradas não programadas e extravasamentos e a reduzir os custos de energia e manutenção. As bombas podem ser acionadas ou desligadas automaticamente de forma inteligente. Ao usufruir de todas as vantagens do PC 242, você pode ampliar a disponibilidade da estação de bombeamento, minimizar o consumo de energia e reduzir até mesmo picos de volume de líquido na rede de coleta. Uma Solução Fácil de Utilizar Muitos usuários são surpreendidos ao saber como os recursos de monitoramento e controle podem aprimorar suas redes. Mais surpreendente talvez sejam quantas funcionalidades podem ser integradas em um único dispositivo. O PC 242 combina, em uma mesma solução, um sistema de monitoramento, um sistema de controle e um painel de operação amigável. Fácil de conectar e parametrizar, o PC 242 pode ser usado com uma ou duas bombas. Ideal para estações de bombeamento de pequeno porte, ele pode ser utilizado em uma rede de coleta em conjunto com o controlador de bombas modelo ABS PC 441 Sulzer. O PC 441 é um sistema expansível que opera com uma a quatro bombas e oferece funcionalidades avançadas adicionais, como o suporte a operação controlada por frequência. Informação na Ponta dos Dedos O melhor de tudo é que há várias formas de acessar o PC 242. A parametrização pode ser feita localmente através do painel de controle ou remotamente usando o ABS AquaProg, nosso software para computadores. Graças a nossos aplicativos para Android e ios, isso pode ser feito até mesmo via smartphone. Alarmes, registros, curvas de tendência e outras informações podem ser acessados remotamente, tanto na versão desktop como por meio do aplicativo AquaApp. Ao tornar as funções mais importantes disponíveis via celular, o AquaApp põe em suas mãos todo o controle da sua rede. Como Você Pode Se Beneficiar Gestores da Rede Coletora de Esgoto Menor risco durante picos de contribuição Custos reduzidos de equipamento e mão-de-obra Reduz o consumo de energia e a necessidade de intervenções para esgotamento de estações Operadores da Rede Coletora de Esgoto Menos chamadas de emergência Menor necessidade de serviços Informações claras para decisões certas Técnicos Fácil instalação Simples parametrização 2
4 Você no Controle, Onde Quer que Esteja O controlador de bombas modelo ABS PC 242 da Sulzer oferece várias maneiras de reduzir o consumo de energia e outras despesas, e também minimizar a necessidade de manutenção. Você tem fácil acesso a todas essas opções na própria estação de bombeamento ou de forma remota. Previne Obstruções com Ciclos Individuais de Operação de Cada Bomba As funções de controle do PC 242 permitem que as bombas em uma estação operem em regimes independentes, com níveis diferentes de partida/parada e tempos de retardo partida/parada também variados. Se uma bomba não vem sendo utilizada por um determinado período, o controlador pode forçar seu funcionamento temporário para evitar obstruções derivadas da falta de uso. Prevenindo Extravasamentos Através do Controle de Nível Inteligente Em chuvas intensas, o PC 242 pode acionar e parar as bombas com base na velocidade de variação de nível. Se o volume de líquido na estação subir mais rapidamente que o normal, as bombas serão acionadas antes mesmo do nível de partida estabelecido. Por outro lado, se o volume de líquido diminuir de forma mais rápida que regularmente ocorre, as bombas serão desligadas antes do nível de parada. Ao distribuir ao longo de um período o volume bombeado, essa função previne picos de volume de líquido tanto na rede como na estação de bombeamento. Diminuindo Risco de Paradas Totais e Bloqueios Sucessivos Com a função de partida assimétrica do PC 242, uma bomba pode operar por períodos mais curtos que a outra. Isso aumenta a disponibilidade ao reduzir o risco de avarias simultâneas. Alternativamente, uma bomba com um histórico maior de obstruções devido às vazões na estação pode ser acionada com mais frequência o que ajudará a mantê-la livre de bloqueios. Em caso de ocorrência de avarias, o controlador enviará um alerta via SMS. 4
5 Software de Configuração e Monitoramento modelo ABS AquaProg O AquaProg é a plataforma de software para computadores usada para configurar e operar todas as funções do PC 242, local ou remotamente. Com o AquaProg, você pode visualizar, transferir e restaurar todas as configurações, dados relativos ao estado do sistema e valores registrados além de fazer atualizações de firmware. É possível até mesmo visualizar online as tendências em diferentes períodos, permitindo a análise e a melhoria da performance de bombas e estações de bombeamento. Informação Móvel com o AquaApp Quando surge um problema, você pode estar bem longe de um computador. O AquaApp, solução Sulzer para smartphones Android e ios, põe na sua mão as principais funcionalidades. O aplicativo oferece um display gráfico com o estado da estação para as bombas monitoradas incluindo alarmes de vazão de entrada e saída além da possibilidade de alteração dos níveis de partida/parada ou reset do protetor do motor. Também é possível visualizar eventos, horas de operação e grandezas elétricas. Há inclusive uma versão do aplicativo otimizada para tabletes: o AquaPad. O AquaWeb Torna Tudo Acessível O AquaWeb é uma interface web que proporciona acesso a todas as informações e funcionalidades mais importantes do PC 242. Ele oferece uma gama completa de opções de gerenciamento de alarmes, incluindo mensagens de alerta e reconhecimentos de alarme via SMS. Estão incluídas também ferramentas para visualização e análise do estado das bombas e estações de bombeamento, bem como tendências operacionais. 5
6 Controlador de Bombas modelo ABS PC 242 Visão Geral Petróleo e gás Processamento de hidrocarbonetos Geração de energia Papel e celulose Indústria em geral Indústria de processos químicos Água e efluentes Principais Aplicações O controlador de bombas modelo ABS PC 242 da Sulzer é uma solução completa para monitoramento e controle de uma ou duas bombas. Ele é projetado principalmente para estações de bombeamento de esgoto de pequeno porte em redes municipais. Principais Parâmetros de Controle Ajuste de nível, incluindo tempo de retardo Velocidade da mudança de nível Níveis de partida aleatórios Controle de tarifas de energia Tempo máximo de operação Comunicação de Dados Comunicação via protocolo Modbus (RTU/TCP) com outros sistemas de telemetria ou SCADA I/O e tabelas de referências cruzadas para uma configuração eficiente da comunicação Painel de Operação O painel de operação integrado com display gráfico, além do teclado, garante facilidade na parametrização e operação do PC 242. Ele permite ao operador verificar rapidamente o estado da bomba. Os dados podem ser visualizados ou acessados em diferentes formatos: caracteres alfanuméricos, símbolos gráficos animados ou curvas de tendências Painel gráfico de operação 2 Saída de alarmes 3 Partida/Parada B1 & B2 4 Saídas digitais (3) 5 Entradas analógicas (4) 6 Entradas de Temperatura (2) PTC / Pt Indicação de comunicação 8 Indicação de energia 9 Indicação de alarme 10 Porta de comunicação para conexão de laptop 11 Porta de comunicação para conexão de modem 12 Entradas de sensor de umidade (2) 13 Entradas digitais (14) 14 Conexão de energia 6
7 Fazemos o Que Dizemos Parceria com os clientes Somos parceiros confiáveis Fornecemos serviços de alto nível Tornamos nossos clientes mais competitivos Pessoas engajadas Promovemos a responsabilidade Somos abertos e transparentes Atuamos em equipe Excelência operacional Focamos em resultados Tomamos iniciativas e trabalhamos conforme processos estabelecidos Agimos de forma segura Um Especialista Global à Sua Porta Com uma forte presença em mercados emergentes, a Sulzer atende clientes em todo o mundo com uma rede de mais de 150 unidades de produção e serviço. Matriz Sulzer, Winterthur, Switzerland 7
8 E10358 bp , Copyright SULZER Ltd Esta publicação é uma apresentação geral. Ela não oferece nenhum tipo de garantia legal ou comercial. Entre em contato conosco para uma descrição das garantias legais e das garantias oferecidas com nossos produtos. As instruções de uso e segurança serão fornecidas separadamente. Todas as informações contidas aqui estão sujeitas a alteração sem comunicação prévia.