VR Pain&eacuteis El&eacutetricos - Centro de Controle de Motores MT - VR MClad
O Centro de Controle de Motores . CCM . Média Tensão - são formados por conjuntos modulares isolados a ar com compartimentos metálicos tipo metal-clad, destinados à proteção, manobra e controle de motores de média tensão para classe de tensão de até 15kV. Estes conjuntos são montados e ensaiados em fabrica atendendo as exigências da norma NBR IEC 62271-200 e NBR 14039. A estrutura do conjunto é composta por perfis dobrados e aparafusados (4 dobras formando uma geometria do tipo Omega), tendo como destaque os seguintes itens:
Estrutura composta por 5 compartimentos metálicos.
Disjuntores ou contatores extraíveis.
Tecnologia de interrupção a vácuo.
Acesso ao compartimento de cabos frontal ou posterior.
Elevada segurança na operação.
Confiabilidade e continuidade de serviço.
Projetados para utilização nos diversos ramos das instalações elétricas, as suas principais aplicações são:
Industrias químicas e petroquímicas.
Usinas sucroalcoleiras.
Classe de tensão 7,2 e 15kV
Corrente nominal dos barramentos principais até 2500 A (outras sob consulta) Corrente de curta duração até 31,5kA
Tratamento superficial de chapas e barramentos: - Chapas externas: processo químico de fosfatização - Barramentos: processo químico de deposição de prata e termoretrátil - Partes internas / compartimentação: chapas zincada
Acabamento das superfícies tratadas: - Pintura epóxi pó cinza claro RAL 7035 para portas, laterais e teto Dimensões básicas: - Altura: 2300 mm - Largura: 500, 800 e 900 mm - Profundidade: 1800 e 2000 mm
Segurança, Operação e Manutenção
Intertravamentos mecânicos e elétricos
Completa proteção contra toques de partes vivas
Carrinho do contator / disjuntor intertravados
Divisões metálicas que evitam a propagação do arco para os demais compartimentos
O carrinho não pode ser movido com o contator na posição "LIGADO".
O contator / disjuntor não pode ser operado com o carrinho entre as posições "INSERIDO" e "TESTE / EXTRAÍDO"