– Cabo unipolar de potência flexível, com condutor de cobre estanhado, isolação em HEPR e cobertura em PVC com resistência a UVB, para tensões até 1 kV (1500 V DC).
2. Isolação: Composto termofixo à base de etileno-propileno de alto módulo (HEPR), apropriado para temperatura de operação no condutor em regime permanente de até 90°C.
– NBR 6251 – Cabos de Potência com isolação extrudada para tensões de 1 à 35 kV – Requisitos construtivos ;
– NBR 7286 – Cabos de Potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR) para tensõesde 1 à 35 kV
Cabos para instalações fixas em sistemasDC ou AC, facilitando as conexões de equipamentos em sistemas industriais, para aplicação em instalações fixados em suportes, bandejas, leitos, dutos ou ao ar livre sujeito ás intempéries.
Para atender requisitos de resistência ao UVB e de resistência à queima, estes cabos são fornecidos com um revestimento de cobertura especialmente formulado para atendimento aos requisitos das normas UL 2556 e IEC 60332-1.
Devido ao revestimento especial dos condutores, estes cabos são particularmente recomendados para garantir uma melhor performance das conexões ao longo de toda sua vida útil, principalmente nas interligações de painéis e módulos de conexão nos sistemas fotovoltaicos.
Todos os cabos produzidos são testados em fábrica, mediante os procedimentos e métodos de ensaios previstos pelas normas NBR’s complementares, e submetidos aos seguintes ensaios de recebimento:
Durante a instalação estes cabos são recomendados para o esforço máximo de tração nos condutores de 4 kgf/mm² e para instalação final raio mínimo de curvatura de 4 vezes (4xd) o diâmetro externo.
Os cabos são fornecidos normalmente em carretéis de madeira padrão NBR 11137, com lances padronizados e com as pontas seladas.