1 Normas E Procedimentos De Linha V... by Santos de Castro 20045 views
2 B Equipamentos De Linha Viva 31... by Santos de Castro 4813 views
Construção de Redes de Distribuição by Moisés Gomes de Lima 76413 views
2 A Metodologia Das Equipes De Linh... by Santos de Castro 4373 views
Palestra 1/1 - Postes e Cruzetas by CorreaMateriais 3226 views
9 SubstituiçãO De Poste PrimáRio Co... by Santos de Castro 6418 views
Luciano Dos Santos Baracho , Engineer at UFRRJ
Hiana Gonçalves , Aluno na CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SÁ
elision quirino , Profissional de Engenharia mecânica ou industrial at medral energia
1. 31- Equipamentos para Linha Viva Ferramentas de Tracionamento e Suporte Existem produtos diferentes de Ferramentas de Tracionamento e Suporte para trabalhos na Linha Viva. As Ferramentas de tracionamento e Suportes são divididas em 6 (seis) sub-grupos: Bastões; Conjuntos de Elevação e Afastamento de Linhas; Selas e Componentes; Talhas e Suportes. Bastões Existem diferentes bastões e cabeçotes para reposição, para trabalhos na Linha Viva. 1. Bastão Garra; 2. Cabeçotes para Reposição; 3. Bastão de Tração com Torniquete; 4. Bastão de Tração com Rolete; 5. Bastão de Tração com Espiral; 6. Bastão de Suspensão para Linhas Pesadas; 7. Bastão de Suspensão com Gancho Ajustável; 8. Bastão de Suspensão com Mordaça Ajustável; 9. Bastão Tensor Garfo Olhal; 10. Bastões Tensores Ajustáves e Acessórios. PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
2. 1-Bastões Garra DIMENSÕES (mm) BITOLA COMPRIMENTO Capacidade Peso Aprox. (kg) A B (daN) 78 3.445 3.775 1.360 14,00 78 4.205 4.535 1.360 16,40 78 4.720 5.050 1.360 20,00 38 1.735 1.990 680 3,30 38 2.345 2.605 680 3,80 38 2.950 3.210 680 4,20 51 1.720 1.995 907 4,50 51 2.310 2.590 907 5,20 51 2.940 3.215 907 6,00 64 2.285 2.610 1.134 6,80 64 2.890 3.210 1.134 7,70 64 3.450 3.775 1.134 8,60 64 4.115 4.440 1.134 9,90 64 4.738 5.070 1.134 13,40 2-Cabeçotes para Reposição Peso Descrição Aprox. (Kg) Cabeçote superior p/ bastão de 38 mm 1,20 Cabeçote superior p/ bastão de 51 mm 1,27 Cabeçote superior p/ bastão de 64 mm 1,33 Cabeçote superior p/ bastão de 78 mm 1,51 Cabeçote inferior p/ bastão de 38 mm 0,60 Cabeçote inferior p/ bastão de 51 mm 0,75 Cabeçote inferior p/ bastão de 64 mm 0,85 Cabeçote inferior p/ bastão de 78 mm 1,05 PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
3. 3-Bastões de Tração com Torniquete COMPRIMENTO Capac. Peso BITOLA (daN) Aprox. (kg) A B 32 1.710 2.025 1.588 2,20 32 2.320 2.640 1.588 2,50 32 2.955 3.265 1.588 2,90 32 3.540 3.860 1.588 3,20 32 4.165 4.480 1.588 3,60 32 510 825 1.588 1,60 32 1.115 1.425 1.588 1,90 38 470 865 2.948 2,70 38 1.090 1.483 2.948 3,20 38 1.690 2.085 2.948 3,60 38 2.305 2.695 2.948 4,00 38 2.910 3.300 2.948 4,50 38 3.525 3.920 2.948 5,00 38 1.080 1.480 2.948 3,60 38 1690 2090 2948 4,00 38 1080 1520 2948 4,50 38 1690 2130 2948 5,00 38 2305 2745 2948 5,40 38 2925 3370 2948 5,90 38 3525 3970 2948 6,40 4-Bastões de Tração com Rolete BITOLA COMPRIMENTO Capacidade Peso A B (daN) Aprox.(kg) 32 1.050 1.335 454 2,30 32 1.745 2.025 454 2,60 32 3.570 3.855 454 3,80 PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
4. 5- Bastão de Tração com Espiral BITOLA COMPRIMENTO Capacidade (kg) A B 32 290 700 1586 32 970 1340 1586 32 1570 1950 1586 6-Bastões de Suspensão para Linhas Pesadas 6 A-Bastões com cabeçotes grandes p/ condutor de 1" a 2½" Ø BITOLA COMPRIMENTO Capacidade A B (kg 38 1670 3010 2948 38 1970 2410 2948 38 2440 2880 2948 38 2560 3000 2948 6 B-Bastões com cabeçotes pequenos p/ condutor de ¾" a 1¾" Ø BITOLA COMPRIMENTO Capacidade (kg) A B 38 1670 2095 2948 38 1970 2400 2948 38 2440 2865 2948 38 2560 2985 2948 PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
5. 7-Bastão de Suspensão com Gancho Ajustável Dimensões (mm) Comprimento Capacidade (kg) Ø B 64 2000 8-Bastões de Suspensão com Mordaça Ajustável Dimensões (mm) Ø Comprimento Regulagem (mm) Capacidade (kg) A B 51 2375 2885 1500 1588 51 2985 3495 1500 1588 51 3600 4110 1500 1588 51 4505 5020 1500 1588 Mordaça ajustável para suspensão 9-Bastão Tensor Garfo Olhal BITOLA COMPRIMENTO Capacidade Peso A B (daN) Aprox. (Kg) 51 2.870 3.160 5.443 6,60 51 3.400 3.690 5.443 7,20 PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
6. Conjuntos de Elevação e Afastamento de Linhas Existem 3 (três) produtos diferentes para Elevação e Afastamento de Linhas para trabalhos na Linha Viva. 1. Conjunto de Elevação; 2. Extensão de Cruzeta; 3. Cruzetas Auxiliares. 1-Conjunto de Elevação Descrição Compr. (A) Conjunto de elevação c/presilha de 1½" 2.415 mm Conjunto de elevação c/presilha de 1" 2.415 mm ACESSÓRIOS Presilha de elevação 1½" s/isolador Cabeçote olhal c/isolador Presilha c/roldana p/linhas pesadas PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
7. Presilha de suspensão s/isolador Presilha de elevação 1" c/isolador Presilha de elevação c/roldanas e isolador Estribo p/mão francesa Isolador suporte Cabeçote olhal s/isolador PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
8. 2-Extensão de Cruzeta Comprimento Descrição (mm)(A) Extensão de cruzeta c/1 presilha 1.415 Extensão de cruzeta c/2 presilhas 1.710 Extensão de cruzeta c/1 presilha 1.415 Extensão de cruzeta c/2 presilhas 1.710 3-Cruzetas Auxiliares Cruzeta auxiliar para guindauto Cruzeta auxiliar Presilha de suspensão s/ isolador Presilha de suspensão c/isolador PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
9. Selas e Componentes Colarinho para Bastão Descrição Colarinho de 51mm p/ bastão Colarinho de 64mm p/ bastão Colarinho Descrição Colarinho de 38mm p/ moitão Colarinho de 51mm p/ moitão Colarinho de 64mm p/ moitão Colarinho de 76mm p/ moitão Colar com Argola Descrição Colar de 38mm c/ argola Colar de 51mm c/ argola Colar de 64mm c/ argola PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
10. Selas para Estrutura Metálica Descrição Sela sem colar Sela com colar de 38mm Sela com colar de 51mm Sela com colar de 64mm Sela com colar de 76mm Selas para Poste Sela simples de elevação - capacidade 454 kg Sela c/ manilha - capacidade 454 kg PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
11. Sela c/ colar de 64mm - capacidade 454 kg Sela c/ extensor e colar de 64mm - Capacidade 363 kg Sela p/ amarração de corda capacidade 454 kg Colar de 38mm Colar de 51mm Extensor Colar de 64mm Colar de 76mm PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
12. Sela com corrente Talhas e Suportes 1. Talhas Manuais; 2. Tensor Isolado; 3. Carretilhas, Ganchos e Estropos; 4. Moitões; 5. Mastros; 6. Cordas; 7. Suportes Temporários. 1-Talhas Manuais As Talhas Manuais são confeccionadas nas versões com tirantes de nylon e tiranes de corrente. Sua concepção simples, robusta e segura, permite operações em diversos serviços na construção e manutenção em redes de transmissão e distribuição desenergizadas. Possuem dispositivos de travas e descida gradativa da carga, ganchos de aço forjado dispostos com trava de segurança. PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
13. 2-Tensor Isolado Comp. (mm) (B) Descrição Capacidade (kg) Máximo Mínimo Tensor isolado p/34, 5kV 1.814 1.778 1.473 Tensor isolado p/69kV 1.814 2.083 1.778 3-Carretilhas, Ganchos e Estropos PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
14. 4-Moitões Moitões Pesados: Moitões Leves: 5- Mastros PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
15. 6-Corda e Separador Isolante para Cordas Separador isolante para cordas Ruptura Peso Capac. Descrição Ø Minima Aprox. (kg) (kg) (kg) Corda de fibra sintética 1/4" 107 538 0,030 Corda de fibra sintética 3/8" 240 1.163 0,051 Corda de fibra sintética 1/2" 381 1.810 0,104 Corda de fibra sintética 5/8" 508 2.682 1,441 Corda de fibra sintética 3/4" 726 3.663 0,210 7-Suportes Temporários Suporte p/condutor c/ fixação em cruzeta Suporte temporário p/ jumpers PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
16. Ferramentas Manuais Existem produtos diferentes de Ferramentas Manuais para trabalhos na Linha Viva. As Ferramentas Manuais são divididas em sub-grupos: 1. Alicates e Tesourões. 2. Aterramento Estático. 3. By-Pass para Chave Fusível. 4. Bastões Manuais. 5. Chave Fusível Temporária para 15 kV e 27 kV 6. Ferramentas Universais. 7. Jampes Provisórios. 1-Alicates e Tesourões Tesourões Isolados Dimensões (mm) P/cabos até Ø A 32 460 32 1175 1/0 32 1795 ACSR 38 1145 4/0 38 1760 ACSR 38 1145 336,8 38 1760 MCM 2-Aterramento Estático PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
17. 3-By-Pass Provisório para Chave Fusível Dispositivo projetado para liberação do cartucho fusível para permitir a substituição do elo fusível. A operação consiste em instalar o dispositivo com Bastão ou Vara de Manobra evitando assim o desligamento do circuito para o serviço de troca do elo fusível. O BY-PASS é composto de 1 (um) tubo isolante de Ø 32mm, com barramento interno para 80 ampéres, o qual está fixado à suportes de alumínio, que farão o contato com as partes metálicas da chave. O conjunto é provido de mola interna que irá permitir uma variação de até 64mm. Possui sistema de travamento por giro quando totalmente aberto, facilitando a sua adaptação, sob tensão mecânica, às chaves de diversos fabricantes. By-Pass Provisório para Chave Fusível, Rosqueável Uma solução para a substituição do elo fusível de cartuchos, sem interrupção, no fornecimento de energia, é o by-pass provisório para chave fusível . Trata-se de um dispositivo projetado para liberação do cartucho fusível, que permite a substituição do elo fusível. A operação consiste em instalar o dispositivo com bastão ou vara de manobra evitando assim o desligamento do circuito para o serviço de troca do elo fusível. O by-pass é composto de um tubo de fibra de vidro epóxi de 32mm de diâmetro por 247mm de comprimento, dentro do qual se aloja uma cordoalha com capacidade para 80A, fixada a suportes de alumínio, que farão o contato com as partes metálicas da chave. O conjunto é rosqueável, permitindo variações de 293 a 434mm, facilitando a sua adaptação, sob tensão mecânica, às chaves de diversos fabricantes. Um exclusivo sistema de proteção isolante tubular evita e exposição da parte metálica rosqueável durante a operação. PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
18. 4-Bastões Manuais Existem diferentes produtos de Bastões Manuais para Trabalhos em Linha Viva, são eles: 1. Bastão Podador; 2. Bastão Punho; 3. Bastão de Amarração; 4. Bastão Prendedor de Condutor; 5. Bastão com Almotolia; 6. Bastão para Volt-Amperímetro; 7. Bastão de Manobra; 8. Bastão com Soquete Flexível; 9. Bastão com Soquete Multi-Angular; 10. Limitador de Distância para Bastões; 11. Alça de Descanso para Bastões; 12. Bastões Universais 1-Bastão Podador PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
19. 2-Bastão Punho Bastão punho c/alicate Somente bastão punho 3-Bastão Bastão de amarração. Gancho Rotativo Lâmina Rotativa Gancho Duplo Dimensões Descrição (mm) Bastão de Amarração com Ø A Gancho duplo - cabeçote plástico 32 2.410 Lâmina fixa - cabeçote plástico 32 2.410 Gancho rotativo - cabeçote plástico 32 2.410 Gancho rotativo - cabeçote universal 32 2.375 Gancho duplo - cabeçote universal 32 2.375 Lâmina rotativa - cabeçote plástico 32 2.410 Gancho rotativo - lâmina rotativa 32 2.375 Lâmina rotativa - cabeçote universal 32 2.375 PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
20. 4-Bastão Prendedor de Condutor Peso Dimensões (mm) Capacidade Aprox. (kg) Ø Compr. Mínimo Máximo 32 1.800 0,162" 1" 3,00 32 2.410 0,162" 1" 3,60 5-Bastão com Almotolia Dimensões (mm) Ø B 32 1.200 32 1.800 32 2.500 6-Bastão para Volt-Amperímetro PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
21. 7-Bastões de Manobra Destinado a garantir a distância de segurança e o isolamento necessário nas intervenções em instalações eléctricas o BASTÃO DE MANOBRA é fabricado com ,fibra de vidro, impregnada com resina epoxy com espuma de poliuretano internamente. Os modelos leve, cujo cabeçote era reduzido proporcionalmente ao diâmetro do Bastão são atualmente fornecidos com o mesmo cabeçote do modelo normal, de modo a permitir o encaixe no olhal de toda nossa linha de grampos de aterramento, bem como componentes e acessórios para trabalhos em redes energizadas. Aberto-Posição para enganchar o olhal do grampo de aterramento ou de outra peça a ser manuseada. Fechado-Nesta posição o gancho envolve o olhal do grampo de aterramento, mantendo-o preso, porém articulável, permitindo o movimento de torção, inclusive em ângulos. Recolhido-O gancho recolhido dentro do cabeçote, mantém o grampo de aterramento rigidamente engastado ao bastão, posição adequada à sua instalação e retirada. PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
22. Modelo Normal Dimensões (mm) Tensão Peso Comprimento Máxima Aprox. Ø B (kV) (Kg) 32 1.350 15 2,20 32 1.970 35 2,70 32 2.580 138 3,10 32 3.190 230 3,60 32 3.800 345 4,10 Modelo Leve Dimensões (mm) Tensão Peso Comprimento Máxima Aprox. Ø B (kV) (Kg) 25 1.350 15 1,90 25 1.970 35 2,20 25 2.580 138 2,50 25 3.190 230 2,80 25 3.800 345 3,50 Acessórios Adaptador universal Colarinho Articulável PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
23. 8-Bastão com Soquete Flexível Soquete flexível e soquete fixo Soquete flexível e cabeçote universal Soquete flexível e chave catraca PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
24. 9-Bastão com Soquete Multi-Angular Comprimento (mm) Ø (mm) A B 38 835 1.840 38 1.435 2.450 38 2.040 3.060 38 2.500 3.670 10-Limitador de Distância para Bastões PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
25. 11-Alça de Descanso para Bastões 12-Bastões Universais Dimensões (mm) Descrição Comprimento Ø A B Bastão universal c/1 cabeçote e gancho auxiliar 32 2.405 2.575 p/amarração Bastão universal c/1 cabeçote 32 1.800 1.885 Bastão universal c/2 cabeçotes e gancho auxiliar 32 1.760 1.940 p/amarração Bastão universal c/2 cabeçotes e gancho auxiliar 32 2.375 2.550 p/amarração Bastão universal c/2 cabeçotes 32 2.925 3.100 Bastão universal c/2 cabeçotes 32 3.580 3.750 Bastão universal c/1 cabeçote e 2 pingadeiras 32 2.405 2.495 Bastão universal c/1 cabeçote e 3 pingadeiras 32 2.405 2.495 Bastão universal c/2 cabeçotes e alça de descanso 38 2.375 2.555 Bastão universal c/2 cabeçotes 38 2.920 3.100 Bastão universal c/2 cabeçotes 38 3.570 3.755 Emenda rígida Ø 38mm x32mm - - - Somente cabeçote p/bastão de 32mm Somente cabeçote p/bastão de 38mm Bastão universal seccionável, c/1 cabeçote e alça de 6.000 descanso,de 32/3000 + 38/3000 Pingadeira p/bastão de 32mm Ø Pingadeira p/bastão de 38mm Ø PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
26. Chave Fusível Temporária para 15 kV e 27 kV Para manter a proteção durante as manutenções em linha viva, a CHAVE FUSÍVEL TEMPORÁRIA é simplesmente conectada ao condutor primário com um bastão de manobra. O pino de bronze na extremidade inferior é usado para conectar o grampo do jampe provisório. O bastão laranja de 1 - 1/4" de diâmetro com duas pingadeiras de borracha EPDM é usado como elemento isolante. O tubo porta-fusível deve ser adaptado com elo-fusível, com capacidade máxima de 100 amperes. TIPO STANDARD TIPO ALAVANCA-PIVÔ Classe Classe Peso (KG) . Peso (KG) de Tensão de Tensão 15 kV 2,70 15 kV 3,35 27 kV 4,05 27 kV 4,70 A chave fusível temporária do tipo com alavanca-pivô permite fechar com uso de um bastão de manobra do lado oposto ao porta-fusível. (A alavanca com gancho revestido em plastisol é usada apenas na operação de fechamento da chave). PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
27. Ferramentas Universais Garra de amarração Chave com Catraca Colocador e Sacador de Pino Desconector Adaptador de Peças Extrator de Contrapino por Impulso Desconector por Impulso Locador de Pino metro Instalador de Contrapino Sacador Auxiliar de Contrapino Suporte de Concha PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
28. Arco de Serra Brocha Serra para Poda Chave de Fenda Cabeçote para Grampo de Linha Viva até 6" Torniquete Auxiliar Adaptador de Ferramentas Espelho PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
29. Gancho para Isolador Lâmina Fixa para Amarração Suporte Flexível para Soquete Hexagonal Escova em "V" para Condutor Tenaz para Isolador com Encaixe Universal Faca Gancho Rotativo Lâmina Rotativa Medidor de Bitola de Condutor para Amarração para Amarração PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
30. Extrator de Cartucho Gancho Espiral Colocador de Contrapino Adaptador Universal Martelo Garfo Ajustador de Concha Sacador Multi-Angular Adaptador c/mola de Contrapino para Impulso Tenaz Multi-Angular Gancho Auxiliar de Amarração Chave Cachimbo com Catraca PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
31. Sacador de Contrapino Instalador de Pino em Alavanca Instalador Multi-angular de Contrapino PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
32. Jampes Provisórios O Jampeamento provisório é uma prática usual nas intervenções em instalações energizadas de média tensão, podendo ser executado pelo método à distância, com o auxílio de bastões de manobra , ou pelo método ao contato, com o uso de luvas isolantes. Como todo equipamento de linha viva, o jampe provisório deve ser constituído de componentes especialmente projetados e ensaiados, de forma a atender, com segurança, as solicitações elétricas e mecânicas especificadas, bem como manuseado e instalado por pessoal devidamente capacitado e familiarizado com as práticas de trabalho em instalações energizadas. Apresentamos abaixo, uma série de componentes para jampe provisório, buscando atender as mais diversas aplicações. 1. Cabo Protegido para Jampe Provisório de 15 kV. 2. Terminal de Cobre para Cabo Jampe. 3. Dispositivo de Proteção para Jampe Provisório. 4. Suporte Isolado. 1-Cabo Protegido para Jampe Provisório de 15 kV Projetado especialmente para uso como jampe provisório nos trabalhos em linha viva, este cabo é constituido de condutor de cobre extra-flexível, protegido com uma lâmina semicondutora e uma camada isolante de etileno propileno (EPR), de cor avermelhada, resistente ao calor, humidade e ozônio, com identificação em sua superfície, da bitola e classe de tensão de uso. É importante observar, que a proteção isolante deste cabo, deve ser considerada apenas para os eventuais contatos acidentais de fase fase ou fase terra. Estes contatos de forma prolongada, devem ser evitados, com o uso de coberturas protetoras adicionais Bitola Ø Aprox. do Capac. Aprox. Peso AWG Condutor (mm) de Corrente (Amp.) Aprox. (kg/m) 2 8,0 200 1,00 1/0 10,0 260 1,40 2/0 11,5 300 1,70 4/0 15,0 400 2,35 PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
33. Nota: Para a aquisição de jampe provisório montado em fábrica, deverá ser informado em sua solicitação, a bitola e o comprimento do cabo protegido para jampe, bem como o tipo de Grampo. 2-Terminal de Cobre para Cabo Jampe Fornecido nas bitolas padrão, conforme tabela abaixo, este terminal é utilizado na conexão do cabo jampe ao grampo isolado e ao grampo para bucha de transformador Possui rosca de 5/8" e é fornecido com porca e arruela de pressão . Nº da Matriz Nº de Peso Descrição Burnd ou Equivalente Compressão Aprox.(Kg) Para cabo 2 AWG 164 - 275 + 2 0,12 Para cabo 1/0 AWG 164 - 275 + 2 0,13 Para cabo 2/0 AWG 166 - 206 + 2 0,14 Para cabo 4/0 AWG 168 - 208 + 3 0,15 3-Dispositivo de Proteção para Jampe Provisório Este dispositivo consiste de um cartucho porta fusível, com terminais de acoplamento em alumínio, que permitem a sua conexão em série com jampe provisório. Em uma das extremidades conecta-se o grampo de torção, através de um pino e na outra extremidade, através de um conector, o cabo para jampe de 2 AWG a 4/0 AWG. PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
34. 4-Suporte Isolado Este suporte é indispensável para a instalação do jampe provisório em linha viva, quando realizado por apenas um eletricista. Ele suporta uma das extremidades do jampe provisório sem energizá- lo, permitindo o manuseio e instalação da outra extremidade com total segurança. O suporte é dotado de duas hastes laterais, em liga de bronze de Ø12mmx64mm, isoladas do grampo por um bastão de Ø25mmx315mm. Sua fixação ao condutor é feita através do grampo de torção, com parafuso olhal, operável com bastão de manobra . Descrição Peso Aprox. (Kg). Suporte isolado para jampe provisório até 34,5kV 1,0 Instrumentos de Detecção e Testes Fase Tester O FASE TESTER é um equipamento portátil, que permite de forma fácil e segura, leituras de tensões CA, fase-fase ou fase-terra, em circuitos de transmissão e distribuição de 1kV a 48kV. A unidade básica é composta de um voltímetro que faz leituras de 1kV a 16kV, um carretel com 6,5 metros de cabo protegido para 15kV, montados em dois bastões , que são unidades de alta impedância, necessárias para permitir a leitura no instrumento. O FASE TESTER é operado através de bastões universais, com total segurança, por um único eletricista. Para tensões acima de 16kV, faz-se necessário a utilização de resistores de extensão, fornecidos em pares, os quais são disponíveis para as tensões até 48kV. O FASE TESTER possibilita verificar a comparação das fases para interligação de alimentadores energizados. PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
35. Kit para teste e medição de fases até 75kV Para teste de fase até 16kv, incluído testador (que também possibilita a aferição do aparelho), estojo para acondicionamento, dois bastões universais, sacola para bastões e folheto de instruções. Inflador de Luvas Teste de Luvas de Borracha Evite risco de vida, controle com segurança a condição de uso das luvas isolantes de borracha. O INFLADOR DE LUVAS, é um instrumento de teste robusto, de fácil manuseio, que pode ser operado alternativamente, de forma manual, através de uma bomba pneumática, ou conectado a uma fonte de ar comprimido. Sua utilização é indispensável na inspeção visual das Luvas de Borracha Isolantes , inflando-as por completo, permitindo detectar de imediato, qualquer dano que possa comprometer as suas características de isolamento. Por se tratar de equipamento sujeito a fissuras, perfurações, cortes, etc. danos estes, que comprometem de forma grave, as suas característica isolantes, pondo em risco a vida de seu usuário, as Luvas de Borracha Isolantes merecem cuidado especial, mediante uma inspeção visual rigorosa antes de sua utilização, além de ensaios elétricos periódicos. O INFLADOR DE LUVAS é um instrumento de teste projetado especialmente para permitir, no próprio local de trabalho ou no laboratório de testes, uma inspeção visual segura e completa, das Luvas de Borracha Isolantes, inflando-as uniformemente, de tal forma, que seja possível detectar qualquer dano, por menor que seja, em qualquer ponto de sua superfície PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
36. Escadas e Plataformas Andaime Modular Isolante O ANDAIME MODULAR ISOLANTE é um equipamento indispensável nas intervenções em instalações elétricas de alta tensão energizadas, principalmente em subestações, proporcionando uma condição extremamente segura de acesso e posicionamento do eletricista, em alturas até 15 metros, para a realização dos mais diversos tipos de trabalho, pelos métodos à distância e ao potencial. A nova plataforma de 2,0m² oferece maior espaço de locomoção ao eletricista, facilitando a sua condição de entrada ao potencial, além de fazer com que a base do ANDAIME permaneça sempre afastada das partes aterradas da instalação. Para maior segurança, foi introduzido o sistema de travamento entre os módulos, através de contrapinos Montagem fácil e simples Constituído de peças encaixáveis e intercambiáveis, de peso reduzido, sua montagem é fácil, simples e rápida, podendo ser executada por apenas dois elementos, dispensando o uso de qualquer ferramenta adicional. Excelente isolamento elétrico e alta capacidade mecânica. Sua estrutura é construída com tubos cujas características elétricas e mecânicas atendem às normas IEC-855 e ASTM-F-711, o que permite o seu uso em instalações energizadas em tensões até 800 kV, com total garantia de isolamento elétrico e uma capacidade nominal de carga de 300 kg. Construídos com tubos de 38mm de diâmetro, ensaiados eletricamente com 100 kV a cada 300 mm, possui degraus com tratamento anti-derrapante, conexões de alumínio fundido, pinos de encaixe de aço carbono e contrapinos para travamento. PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
37. Escada Isolada para Trabalhos em Linha Viva Escada isolante para linha viva com suporte giratório, escada de fibra de vidro para linha viva, tensão de teste 100kV/30cm. Banqueta Isolada Descrição Altura (mm) Peso (Kg) Piso Anti-derrapante (495 x 495 mm) 312 5 PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
38. Cesta Aérea Isolada Além de proporcionar mais qualidade e segurança no serviço de plantão, que envolve troca de fusível, troca de lâmpada, etc, com consequente melhoria da qualidade do atendimento ao consumidor, a MICRO, devidamente equipada com o KIT DE FERRAMENTAS, fornecido à parte, permite a intervenção em instalações energizadas de distribuição, para a execução de vários outros serviços, o que faz com que esta unidade sob a ótica do custo benefício, seja sem dúvida o melhor investimento em equipamentos desta categoria. . PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
39. Extensão Isolante para Gruas Com esse equipamento, você pode usar sua grua de médio ou grande porte, para operações em linha viva, ao invés de investir em unidades aéras isoladas. Detalhe de um eletricista reparando uma conexão em subestação energizada de 440kV, após de equalização do potencial de sua roupa condutiva com barramento energizado, usando conector grampo especial, operado por bastão de Manobra Ritz. 1-) Lança isolante inferior, com dispositivo metálico de fixação no topo da grua (conforme desenhos a serem fornecidos com o pedido) com anel de cobre incorporado na isolação e conexão especial para o cabo, a fim de medir a corrente de fuga a partir do solo, com o Micro-Amperímetro. Lança Isolante: Comprimento da seção isolante: 3.200mm, aproximadamente. Dimensões externas: 135 x 185 mm, aproximadamente. Espessura: 15mm, aproximadamente. Peso: 93kg, aproximadamente. Nota: O dispositivo de fixação na grua poderá ser constituido de 2 peças dependendo da melhor solução para sua adaptação. 2-) Lança de extensão isolante: Comprimento da isolação: 2,250mm, aproximadamente. Dimensões externas: 100 x 100 mm, aproximadamente. Espessura: 9mm, aproximadamente. Peso com o dispositivo de fixação incorporado: 26kg, aproximadamente. PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
40. 3-) Cabo flexível com isolação especial de 30m de comprimento, com conexões apropriadas para medição da corrente de fuga. EXTENSÃO ISOLANTE IE-500 montada numa GRUA DE MÉDIO PORTE, operando em uma SUBESTAÇÃO de 440kV - CTEEP Detalhe da extensão isolante tocando a Linha de 440 kV, para o teste de corrente de fuga, antes de iniciar o trabalho. Detalhe da extensão isolante montada em uma grua de médio porte. O eletricista verifica uma conexão numa subestação de 440 kV. PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
41. EXTENSÃO ISOLANTE IE-500 montada em GRUA DE GRANDE PORTE, para trabalhos em INSTALAÇÕES ENERGIZADAS até 500 kV. Detalhe da extensão isolante IE-500 montada em uma grua de grande porte, para operação em uma Linha de Transmissão de 500 kV. Detalhe da extensão isolante IE-500 operando em uma Linha de Transmissão de 440 kV, montada em uma grua de grande porte, da CTEEP. Extensão Isolante e Acessórios Todos os componentes necessários preparados para montagem da extensão isolante e para iniciar o trabalho em linha viva, incluindo a roupa condutiva, micro-amperímetro com cabo especial para monitoramento contínuo da corrente de fuga, bastão de manobra, etc. PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
42. Extensão Isolante para Empilhadeira Equipamento isolante acoplável em empilhadeira para intervenção em subestações energizadas até 500 kV. APLICAÇÃO: - Movimentação de cargas até 800 Kg, possibilitando a substituição em linha viva de vários equipamentos de subestação. - Elevar e posicionar o eletricista para execução de serviços ao potencial. - Seção isolante fabricada com tubos de fibra de vidro para Linha Viva ensaiados conforme norma ASTM F711 e IEC-855. - Chassis de aço com tratamento anticorrosivo e pintura na cor preta. - Demais componentes metálicos também em aço, alumínio e bronze. - Dispõe de sistema para acoplamento fácil e rápido no garfo da empilhadeira. - Capacidade nominal de carga: 800 Kg (no ângulo de 65º). - Montagem em empilhadeira com capacidade mínima de carga de 5.000 Kg. * Consulte sempre no fabricante da empilhadeira, os limites de carga especificados. PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
43. ACESSÓRIOS: PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
44. Equipamentos de Proteção Encerado de lona Encerado de lona, para uso das equipes de linha viva a distância e ao contato, para evitar o contato das ferramentas com solo. Existem produtos diferentes Equipamentos de Proteção para trabalhos em Linha Viva, são eles: 1. Coberturas e Proteções; Cuidados: Estas ferramentas compreendem as coberturas de proteção das partes energizadas e deverão periodicamente serem submetidas ao processo de limpeza, através de um pano seco, sendo que em casos extremos poderão ser lavadas com água e sabão de coco. Não é recomendável usar solventes, tais como, tinner, acetona ou gasolina para limpeza destas coberturas. A recuperação das ferramentas acima é impossível, portanto danos profundos na superfície torna-se obrigatório o sucateamento das mesmas. Importante: Estas coberturas não devem ser colocadas em estufas, ou em superfícies super aquecidas pois são sensíveis ao calor. PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
45. Existem diferentes Coberturas de Proteção para trabalhos em Linha Viva, são eles: 1. Coberturas Protetoras para Postes; 2. Coberturas Protetoras Circulares; 3. Coberturas Protetoras para Cruzetas; 4. Coberturas Protetoras para Carcaça de Chave Faca; 5. Coberturas Protetoras para Suporte de RDC; 6. Coberturas Protetoras para Condutor; 7. Coberturas Protetoras para Isolador de Disco; 8. Coberturas Protetoras Isoladores de Pino e Pilar; 9. Coberturas Protetoras para Chave Fusível e Chave Faca; 10. Coberturas Protetoras p/ Espaçador Losangular de RDC; 11. Pregador de cobertura. 1-Coberturas Protetoras para Postes São usadas para proteção isolante na instalação ou troca de postes. Possuem alças de corda sintética, para facilitar sua colocação e remoção com luvas isolantes. Os modelos com comprimento de 1200mm e 1800mm possuem um botão de nylon, que permite unir duas ou mais unidades, para proteger um comprimento maior do poste. As coberturas possuem nervuras internas, detalhe importante p/ evitar danos em sua superfície, durante a sua manipulação, contribuindo ainda dicisivamente para aumentar a vida util das mesmas. São fornecidas em 2 diâmetros, uma para proteger postes ate 230mm de diâmetro e a outra até 300 mm de diâmetro, em comprimentos que variam de 300 mm a 1800 mm. PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
46. 1A-Coberturas Protetoras para postes até 230 mm de Diâmetro Dimensões Peso A B C Aprox. (kg)) 300 230 ~195 1,20 600 230 ~195 2,20 1200 230 ~195 5,00 1800 230 ~195 7, 50 Tensão Nominal: 36,6kV (Fase/Fase) Tensão de Teste: 32kV (Fase/Terra) 1B-Coberturas Protetoras para postes até 300 mm de Diâmetro Dimensões Peso A B C Aprox. (kg)) 300 300 ~115 1,50 600 300 ~115 2,50 1200 300 ~115 5,80 1800 300 ~115 8,10 Tensão Nominal: 36,6kV (Fase/Fase) Tensão de Teste: 32kV (Fase/Terra) 2-Coberturas Protetoras Circulares Devido à sua versatilidade, estas coberturas são utilizadas para a proteção das extremidades dos postes, proteção da mão francesa, proteção das cruzetas, proteção dos pára-raios, etc. Por não possuir uma aplicação específica, cada utilização merece cuidado especial, no sentido de averiguar a real proteção que a cobertura oferece. Possui alça de corda sintética pra facilitar a instalação e remoção com luvas isolantes. PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
47. 2A-Coberturas Protetoras Circulares de 100 mm de Diâmetro Dimensões Peso A B C Aprox. (kg)) 300 100 ~196 0,40 600 100 ~196 0,80 900 100 ~196 1,20 Tensão Nominal: 14,6kV (Fase/Fase) Tensão de Teste: 13kV (Fase/Terra) 2B-Coberturas Protetoras Circulares de 150 mm de Diâmetro Dimensões Peso A B C Aprox. (kg)) 300 150 ~135 0,50 600 150 ~135 0,90 900 150 ~135 1,30 Tensão Nominal: 14,6kV (Fase/Fase) Tensão de Teste: 13kV (Fase/Terra) 3- Cobertura Protetora para Cruzetas Tem como aplicação principal evitar o contato dos laços de amarração com a cruzeta, nas tarefas de troca de isolador de pino ou pilar. Pode ser usada também para apoio do jumper provisório ou do condutor sobre a cruzeta. No caso de condutor, este deve ser protegido com a cobertura adequada. São disponíveis dois modelos, sendo um para uso em cruzeta com isolador de pino e outra para isolador de pilar Peso Descrição Aprox. (kg)) Cobertura protetora para cruzeta com isolador pilar 1,30 Cobertura protetora do tipo curta, para cruzeta com isolador 1,00 pilar Tensão Nominal: 36,6kV (Fase/Fase) Tensão de Teste: 32kV (Fase/Terra) PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
48. Peso Descrição Aprox. (kg)) Cobertura protetora para cruzeta 1,40 Tensão Nominal: 36,6kV (Fase/Fase) Tensão de Teste: 32kV (Fase/Terra) 4-Coberturas Protetoras para Carcaça de Chave Faca Uma vez instalada entre a primeira e a segunda saia do isolador de chave faca, esta cobertura estabelece uma proteção isolante entre o terminal e a parte aterrada Peso Descrição Aprox. (kg)) Cobertura protetora para carcaça de chave faca 1,40 Tensão Nominal: 14,6kV (Fase/Fase) Tensão de Teste: 13kV (Fase/Terra) 5-Coberturas Protetoras para Suporte de RDC (Rede de Distribuição Compacta) Estas novas coberturas foram desenvolvidas para a proteção dos suportes de RCD (Rede de Distribuição Compacta), na troca de isoladores de pino. São disponíveis em 2 modelos: Para suporte horizontal e para suporte "C" Cada modelo é composto de duas peças, que são instaladas sobrepostas, proporcionando total proteção dos componentes PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
49. Peso Descrição Aprox. (kg)) Cobertura protetora para suporte horizontal de RDC 1,40 Cobertura protetora para suporte "C" de RDC 0,80 Tensão Nominal: 26,4kV (Fase/Fase) Tensão de Teste: 24kV (Fase/Terra) PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
50. 6-Coberturas Protetoras para Condutor Estas coberturas são as que oferecem a maior área de proteção nas áreas energizadas e portanto as mais utilizadas nos trabalhos em linha viva. São disponíveis em vários modelos para atender aos diversos tipos de instalações elétricas de tensões nominais até 48,3kV. - Suas extremidades são dotadas de sistemas de encaixe macho/fêmea, que permite a conexão de duas ou mais unidades, ou a sua conexão com outras coberturas, como exemplo as coberturas para isolador de pino e coberturas para isolador de disco Alguns modelos possuem presilhas metálicas com olhais, que permitem a sua instalação com bastão de manobra PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
51. 6 A-Cobertura para proteção de Rede Secundária Peso Descrição Aprox. (kg)) Cobertura protetora para condutor de B.T. até 25mmØ 0,50 Tensão Nominal: 14,6kV (Fase/Fase) Tensão de Teste: 13kV (Fase/Terra) 6 B- Cobertura para rede primária Tensão Nominal: 26,4kV (Fase/Fase) Tensão de Teste: 24kV (Fase/Terra) PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
52. 6C-Cobertura flexível para condutor. Cobertura flexível para condutor, para uso das equipes de linha viva ao contato, na isolação das redes aéreas de distribuição. Classe tensão Comprimento 2 - 15 kV 1820 mm Cobertura flexível para condutor, tipo II, confeccionada em borracha natural ou sintética. 7-Coberturas Protetoras para Isolador de Disco Estas coberturas estabelecem a proteção das partes energizadas, junto aos isoladores de disco em cadeias de ancoragem. Elas possuem encaixes em suas extremidades, sendo em uma extremidade para acoplamento no isolador e na outra extremidade para acoplamento na cobertura do cobertura do condutor. São disponíveis em dois modelos, exclusiva para isoladores de disco e o modelo novo redimensionado e mais leve, também para isoladores de disco, para isoladores poliméricos e rígidos de porcelana. Ambas dispõe de olhais metálicos, que permitem a sua instalação à distância com o bastão de manobra. Peso Descrição Aprox. (kg)) Cobertura protetora para isolador de disco até 266mm Ø 1,90 Tensão Nominal: 36,6kV (Fase/Fase) Tensão de Teste: 32kV (Fase/Terra) PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
53. Peso Descrição Aprox. (kg)) Cobertura protetora para isoladores de ancoragem, poliméricos, rígidos de porcelana e de discos até 160mm 1,60 Ø Tensão Nominal: 26,4kV (Fase/Fase) Tensão de Teste: 24kV (Fase/Terra) 8-Coberturas Protetoras para Isoladores de Pino e Pilar Estas coberturas são destinadas a proteger o condutor energizado junto ao isolador de pino ou pilar, sendo normalmente utilizadas conjuntamente com as coberturas de condutor, nas quais são acopláveis através de encaixes padronizados. Peso Descrição Aprox. (kg)) Cobertura protetora para isolador de Pino 0,70 Tensão Nominal: 26,4kV (Fase/Fase) Tensão de Teste: 24kV (Fase/Terra PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
54. Peso Descrição Aprox. (kg)) Cobertura protetora para isolador de Pino e pilar 0,80 Tensão Nominal: 26,4kV (Fase/Fase) Tensão de Teste: 24kV (Fase/Terra) Peso Descrição Aprox. (kg)) Cobertura protetora para isolador de Pino 4,00 Tensão Nominal: 48,3kV (Fase/Fase) Tensão de Teste: 42kV (Fase/Terra PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
55. 9-Coberturas Protetoras para Chave Fusível e Chave Faca Estas coberturas são usadas como proteção nas estruturas onde existem chaves fusíveis ou faca, podendo ser instaladas com luvas isolantes ou à distância com bastão de manobra. A cobertura para chave faca é instalada envolvendo-se as duas saias do isolador, nas quais se mantém presa por pressão. Peso Descrição Aprox. (kg)) Cobertura protetora para chave fusível 2,80 Tensão Nominal:26,4kV (Fase/Fase) Tensão de Teste: 24kV (Fase/Terra) Peso Descrição Aprox. (kg)) Cobertura protetora para chave faca 2,60 Tensão Nominal:26,4kV (Fase/Fase) Tensão de Teste: 24kV (Fase/Terra) PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
56. 10-Coberturas Protetoras para Espaçador Losangular de RDC Esta cobertura é específica para use em RDC (Rede de Distribuição Compacta) e tem como função proteger o condutor junto ao espaçador losangular. Ela é usada em conjunto com as coberturas de condutor nas quais é acoplada através de encaixes em suas extremidades. Peso Descrição Aprox. (kg)) Cobertura protetora para espaçador lozangular de RDC 0,70 Tensão Nominal:26,4kV (Fase/Fase) Tensão de Teste: 24kV (Fase/Terra) 11- Pregador de Cobertura PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
57. Manutenção, Teste, Acondicionamento e Transporte do Equipamento. Existem produtos diferentes para a Manutenção, Teste, Acondicionamento e Transporte do Equipamento para trabalhos em Linha Viva, são eles: 1. Acondicionamento e Transporte; 2. Restauradores e Lubrificantes; 3. Cabide e Cavalete para Bastões. Acondicionamento e Transporte 1-Reboques para Ferramentas de Linha Viva Os reboques para acondicionamento e transporte de ferramentas de Linha Viva, são construídos em fiberglass poliéster. 2-Restauradores e Lubrificantes Limpeza e reparo dos bastões para Linha Viva Sob condições ideais de trabalho, os bastões de Linha Viva não requerem manutenção periódica. Contudo, devido ao uso constante, abrasão ou uso indevido, poderá ser necessário uma manutenção ocasional. Recomenda-se uma limpeza a cada 6 (seis) meses ou mais frequentemente se as ferramentas apresentarem sinais visíveis de contaminação. PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0
58. Limpeza dos Bastões A maioria das impurezas são removidas passando-se um pano embebido em acetona. Depois de lavado como acima, deve-se usar um pano seco para a secagem dos líquidos de limpeza. Depois de estar limpo e seco, passa-se o TECIDO PARA LIMPEZA DE BASTÕES, que na verdade é um pano impregnado de susbtância própria para proteção dos mesmo. Feito isto, testa-se eletricamente o bastão de Linha Viva usando o Testador de Bastões. Isto deve ser feito para verificar se todas as impurezas foram removidas. O RESTAURADOR DE BRILHO deve ser aplicado somente quando for evidente que a película do revestimento está em más condições! Antes de aplicar o RESTAURADOR DE BRILHO, seque o bastão como recomendado acima, em seguida use uma lixa fina para remover o antigo restaurador de brilho. Este bastão deve ser limpo novamente usando-se acetona e então seco com um pano limpo, antes da aplicação do RESTAURADOR DE BRILHO. Recuperação de Rupturas A aplicação do "Restaurador de Brilho" é recomendado para arranhões normais na superfície. Se parecer que o dano é mais que superficial, pode ser usado o RESTAURADOR DE RUPTURA preenchendo a área danificada. Em seguida use uma lixa fina para retirar o excesso de restaurador. Para o uso dos "Restauradores de Ruptura e Brilho" consulte o nosso MANUAL DE RECUPERAÇÃO DE BASTÕES E VARAS DE MANOBRA. Deve-se fazer diariamente uma inspeção nas ferramentas para Linha Viva. Isto pode ser feito pelo próprio usuário. Antes de serem levadas para os eletricistas na estrutura, as ferramentas devem ser limpas usando-se o TECIDO PARA LIMPEZA DE BASTÕES. Durante estas operações de limpeza pode-se fazer a inspeção visual das partes metálicas e isolantes. PESQUISADO E ELABORADO POR SANTOS DE CASTR0