UL/TUV/RoHS H01z2z2K resistente a UV -40 grau 4mm 6 mm de fio PV PV/Cabo Solar –UL/TUV/RoHS H01z2z2K resistente a UV -40 grau 4mm 6 mm de fio PV PV/Cabo Solar fornecido por Hebei Huatong Wires & Cables Group Co., Ltd. para Lusofonia
Home> Lista de Produto> Cabos de alimentação com XLPE> Outros cabos de alimentação em XLPE> UL/TUV/RoHS H01z2z2K resistente a UV -40 grau 4mm 6 mm de fio PV PV/Cabo Solar
Principais Produtos: Cabo de Alimentação, Cabo de Borracha
Embalagem:Flexible or Drum Packing
Padrão:UL IEC DIN ASTM VDE BS
Parte 1 UL 4703 Cabo PV standard
Fio PV é classificada como 600, 1000 ou 2000 V, e é adequado para sistemas de AC e DC. Este fio é classificada como 90, 105, 125 ou 150°C secos e 90°C molhado. Fio PV emprega 12 AWG - 2000 kcmil encalhados cunhada em alumínio ou cobre ou alumínio18 AWG - 2000 kcmil, fresa rotativa de cobre entrançado condutores de cobre.
Este versátil de condutores único cabo é projetado para atender às diferentes necessidades da indústria Solar. As aplicações incluem a ligação ao módulo caixas de junção; roteamento de cabo necessário no equilíbrio do sistema (BOS) integração.
Tipo de UL PV (fotovoltaico) UL 4703, 600 V, -40°C a 90°C
Single-Conductor: 2kV • classificada como 90°C • RHH/RHW-2 • CSA 1kV RPV-90
Único condutor, isolada e não consentir a camisa, luz solar fotovoltaica resistente ao fogo para fios 90°C seco ou molhado, 600V para interconexão de fiação aterrada e sistemas de energia fotovoltaica não aterrado conforme descrito na Seção 630.31 (e outras partes aplicáveis do Código Elétrico Nacional (NEC), a norma NFPA 70). Apenas as classificações são aplicáveis a certas gage tamanhos.
--Tensão máxima de funcionamento: 600 VRMS (UL PV)
- A classificação de temperatura: -40°C a 90°C
- Condutores AWG: 12 a 2000 AWG
- Materiais Semicondutores: Recozimento suave de Cobre entrançado estanhado, segundo a ASTM B-33 e EN 60228
--Separador: Fita de papel
- Material de isolamento: XLPE livres de halogênio, termofixo, polyolefin especificamente concebidos para o máximo de flexibilidade
- Revestimento de Material: Sunlight-Resistant PVC preto, baixa emissão de fumaça e não-halogenados, retardador de chama, óleo, abrasão, químicos e resistente à luz solar reticulada reunião compostos UL 44, UL 854
--Min. Raio de curvatura: 8x diâmetro
Características físicas (continuação):
- As especificações aplicáveis:
Tipo de UL PV (total) UL 4703 USE-2 nominal (14 AWG e maior 600V)
Tipo de UL RHW-2 (90°C molhado) (14 AWG e maior UL)
Compatível com RoHS MARCAÇÃO
- Chama de Resistência: VW-1
Parte 2: EN50618 condutores de cobre estanhado 4mm, 6mm 10mm Pv1f cabo solar PV
1. A Tensão nominal:
AC , DC1000/1800600/1000V V Temperatura: -40°C-- 125°C
(1)Conductor: Conservas Cobre anelada
(2)Isolamento: 125°C XLPO , ficha preta
(3)Jacket: 125°C XLPO , preto ou vermelho
Especificamente projetado para conectar os componentes do sistema fotovoltaico dentro e fora do prédio e equipamentos Com elevados requisitos mecânicos e as condições meteorológicas extremas para instalações permanentes.
Cabo fabricado do feixe de electrões Reticulada; E revestimento de Alta resistência Contra o calor, o frio, óleo, abrasão, ozono, UV e intempéries; Com melhor reacção no caso de incêndio.
1. Isolamento duplo, Reticulada de feixe de elétrons
2. Excelente Resistência Aos Raios UV, água, ozono, fluidos, sal, decomposição geral
3. excelente Resistência À Abrasão
4. Livres de halogênio Retardantes de chama, , baixa Toxicidade
5. Excelente Flexibilidade E Desempenho de decapagem
6. Capacidade de transporte de corrente alta
7. TUV E Aprovado pela UL
142/0, 30
228/0, 30
361/0, 30
Se qualquer consulta sobre os fios e cabos, não hesite em me informe
Cabo Cabo de Arame Eletrônico Cabo de Fio Elétrico Cabo de Controle Cabo Elétrico Fios e Cabos Elétricos
Cabo Pv Fabricantes Bateria de Energia Solar Fotovoltaica Fabricantes Pv Inversor de Energia Solar Fabricantes Inversor de Energia Solar Fotovoltaica Fabricantes Pv Inversor Sistema Solar Fabricantes Cabo de Energia Solar Fotovoltaica Fabricantes