Ferramentas de mansueio
Para chaves fusíveis de potência, fusíveis limitadores de corrente, chaves interruptoras, seccionadores monopolares e chaves fusíveis
As ferramentas de manuseio da S&C oferecem acoplamento mais fácil, aderência mais segura e movimentos mais simples de manuseio que as ferramentas convencionais.
As ferramentas de manuseio da S&C proporcionam operação fácil e prática de fusíveis de potência, chaves fusíveis e seccionadores monopolares da S&C e de outros fabricantes. Cada ferramenta consiste em um encaixe removível especificamente projetado para uma operação de manuseio específica, que está ligado a uma vara de manobra. Quando necessário, uma extensão de polo pode ser ligada a vara de manobra. As ferramentas de mão da S&C oferecem acoplamento mais fácil, aderência mais segura e movimentos mais simples de manuseio que as ferramentas convencionais. Algumas podem executar operações que não são possíveis com ferramentas convencionais.
O projeto de cada ferramenta de manuseio da S&C é fruto de ampla experiência operacional. Todas foram testadas em campo para comprovar que oferecem o melhor desempenho possível para uma tarefa específica. Loadbuster®—The S&C Loadbreak Tool da S&C é uma ferramenta de abertura sob carga leve e fácil de usar, que leva a capacidade de seccionamento de cargas a fusíveis, corta-circuitos e seccionadores.
Cada acessório oferece a solução ideal para um problema específico de manuseio. Mas você não fica necessariamente preso a uma ferramenta "especializada". Sempre que possível, os acessórios da S&C foram projetados para, ao menos, lidar de forma adequada com outros tipos de equipamentos. Essa funcionalidade polivalente de forma alguma compromete o principal uso do acessório.
Soquete redondo grande
O soquete redondo grande foi projetado especificamente para lidar com as unidades fusíveis SMD-2B, SMD-2C e SMD-3 em capacidades de até 69 kV. Ele tem características que tornam a substituição dessas unidades fusíveis simples e prática a partir do solo.
Primeiro, o soquete é fixado em uma vara de manobra do comprimento correto para a instalação específica. Em seguida, o tubo de liberação da unidade fusível é inserido no soquete, onde é preso firmemente. A unidade fusível efetivamente se torna parte da vara de manobra. Não há carga em cantiléver para se preocupar, e a unidade fusível não pode balançar ou cair.
Após o encaixe da unidade fusível na dobradiça do suporte de montagem do fusível, o soquete pode ser facilmente desacoplado da unidade fusível. Em seguida, uma extensão de polo é fixada na vara de manobra. A seguir, utilizando o pino no soquete para acoplar o anel de tração, a unidade fusível é movida para cima, para a posição totalmente fechada.
A remoção de uma unidade fusível também é fácil. Basta inverter o procedimento descrito acima.
Soquete redondo pequeno
O soquete redondo pequeno foi projetado especificamente para lidar com as unidades fusíveis SMD-1A em capacidades de até 69 kV. Ele tem características que tornam a substituição dessas unidades fusíveis simples e prática a partir do solo.
O Grappler foi projetado especificamente para instalação e remoção de suportes de fusíveis, unidades fusíveis e lâminas de comutação em montagens de fusíveis de distribuição para ambientes internos da S&C. É ideal para as chaves fusíveis SM-20 e SM-4Z de taxa nominal de até 25 kV e abaixo, chaves fusíveis SML-20 e SML-4Z, além de Chaves Fusíveis Eletrônicas de Potência Fault Fiter®. O Grappler também funciona como uma eficiente ferramenta de abertura e fechamento de fusíveis.
A ponta acolchoada proporciona aderência antiderrapante. Ele oferece o equilíbrio perfeito e o controle imediato que o pessoal operacional preza ao remover e substituir fusíveis em painéis metal-enclosed e pad-mounted.
O Talon é um acessório altamente resistente com duas pontas projetado para sistemas de distribuição para uso externo. É utilizado na instalação e remoção de Chaves Fusíveis SMD-20, Chaves Fusíveis Tipo XS, Fusíveis Limitadores Fault Tamer® e Religadores tipo Dropout TripSaver®. O Talon também pode ser utilizado para abrir e fechar seccionadores e chaves interruptoras.
A ponta curvada do Talon oferece uma inclinação ascendente que evita que o fusível escorregue da extremidade da vara de manobra (Hookstick), especialmente varas do tipo "extendo". A ponta curvada apresenta uma exclusiva seção reta que orienta adequadamente o fusível durante a instalação no suporte de montagem.
A ponta reta do Talon, concebida de acordo com a configuração e as dimensões definidas pela ANSI para varas de chaves de distribuição, apresenta uma superfície plana que é utilizada durante operações de fechamento de fusíveis.
Ponta de estação
A ponta de estação é um acessório altamente resistente para serviços pesados com a principal finalidade de uso em subestações em ambientes externos, para abrir e fechar chaves fusíveis e seccionadores tipo estação.
Funciona bem com as Chaves Fusíveis SM-4 e SM-5 estilo seccionador, Chaves Fusíveis SMD-20 e SMD-40, Chaves Fusíveis Tipo XS, Loadbuster Disconnects® e Chaves Seccionadoras sob Carga Alduti-Rupter® de polo único para serviços pesados. Além disso, a ponta de estação pode executar uma série de funções de manuseio de emergência na ausência de acessórios especialmente projetados para as aplicações em questão.
O cabeçote de manobra é uma ferramenta convencional dimensionada segundo os padrões do ANSI, adequada para operações de chaves fusíveis e seccionadores monopolares de distribuição aérea. Não recomendamos o uso com seccionadores do tipo estação ou chaves fusíveis de potência que não sejam as dos tipos SMD-20 e SMD-50 da S&C.
O cabeçote de manobra é especialmente útil para transportar em veículos de linha da concessionária, pois pode ser utilizada em qualquer polo universal. Não há necessidade de carregar uma vara de manobra (Hookstick) convencional.
O pino de travamento é especialmente adequado para lidar com Chaves Fusíveis SM-4 e SM-5 não seccionadoras em ambientes externos, Chaves Fusíveis SM-4Z não seccionadoras de taxa nominal de até 25 kV e abaixo, Chaves Fusíveis SM-5S de capacidades de até 13,8 kV e abaixo, além de Chaves Fusíveis SM-5SS. Ele também pode ser utilizado para abrir e fechar seccionadoras e chaves interruptoras.
Esse acessório robusto tem um compartimento integrado que envolve e estabiliza a extremidade inferior do olhal de elevação do fusível. Um entalhe profundo na ponta evita que escorregue.
A pinça grande também é adequada para remover e instalar unidades fusíveis de Chaves Fusíveis SMD-40 para ambientes externos.
Os mordentes acolchoados da pinça são abertos e fechados ao girar a vara de manobra, e podem ser predefinidos por uma ranhura de bloqueio em qualquer posição até 45 graus do eixo do polo.
Pinça extragrande
A pinça extragrande se destina expressamente à instalação e remoção dos suportes das Chaves Fusíveis Eletrônicas de Potência Fault Fiter® de capacidades 4,16 kV e 13,8 kV. Ela oferece controle positivo e preciso, e é especialmente útil quando o suporte de montagem está na altura cintura ou acima.
A vara de manobra e as extensões de polo da S&C oferecem manuseio firme e preciso de chaves fusíveis, corta-circuitos, seccionadores e chaves interruptoras da S&C e de outros fabricantes. São feitos de laminado de fibra de vidro em trama fina, unidirecional, compatível com dispositivos elétricos, aplicado a um núcleo de espuma unicelular e finalizado com um selante epóxi de alto brilho livre de porosidades. Todos apresentam uma cabeça estriada universal padrão, fixada por parafuso, arruela e porca em aço inoxidável. Recomendamos o polo universal de duas cabeças onde dois acessórios forem necessários para concluir um determinado trabalho de manuseio.
A vara de manobra e as extensões de polo da S&C são 50% mais rígidos e muitas vezes mais fortes que a madeira. Também duram mais que a madeira, e têm melhores propriedades elétricas e maior resistência à absorção de umidade.
A vara de manobra e extensões de polo da S&C são testados a 100 kV/pé durante cinco minutos em toda a sua extensão, em conformidade com o padrão de segurança e saúde ocupacionais 1926.951.