linha_582
Uploaded by biazinn
Localização no website Tigre: Obra Predial Eletricidade Quadros de Distribuição
Função: Abrigar os disjuntores (dispositivos de segurança), receber os fios que vem do medidor e distribuir os circuitos elétricos que vão alimentar a edificação.
Aplicações: Para instalações elétricas Residenciais e Comerciais.
DIMENSÕES (mm) Cotas A B C 12 330 190 94 16 420 209,5 94,3 32 420 357 94,3 48 420 505 94,3 64 420 653 94,3
Tampas: Fabricadas de PVC, com design diferenciado; Opção de inversão do sentido da abertura (lado direito ou esquerdo); Abertura 180°; Lado de abertura indicado sobre a tampa.
Corpo: Componente fabricado de PVC anti-chama na cor branca. Grau de proteção IP40 conforme NBR 6146. Modelo de embutir: - Entradas nas bitolas de 25 e 32 mm no fundo e nas laterais, para instalação dos Eletrodutos Roscáveis ou flexíveis Tigreflex, com pastilhas destacáveis. - Os quadros de Distribuição Slim não possuem barramentos. Moldura: Componente fabricado de PVC anti-chama na cor branca; Fixação ao corpo através de parafusos auto-atarraxantes com fenda combinada; Apresenta espaço para colagem das etiquetas de identificação dos circuitos / disjuntores, com proteção plástica; Acompanha tampas cegas de PVC para cobrir os espaços da moldura não ocupados pelos disjuntores. São fornecidas em placas, com medidas pré-definidas que são destacadas conforme o tamanho necessário. Encaixada por pressão na moldura; Grau de proteção IP40 conforme NBR 6146.
Utilize as 4 marcas deixadas na placa como gabarito para iniciar o recorte. e conecte os eletrodutos por simples encaixe. Passo 2: Fixe o quadro no local previsto em projeto. retire as pastilhas pressionando com os dedos. Fácil Manuseio: Porta com sistema reversível. 2) Identificando o local.4 ITENS COMPLEMENTARES Eletrodutos Rígidos Tigreflex Novas Caixas de Luz Tigreflex e Eletroduto Rígido Quadros de Distribuição Fita Isolante 12 16 32 42 64 2. BENEFÍCIOS: Design moderno: Simples de Instalar possui excelente acabamento.Proteção NBR 5410 . Fixação dos quadros / Modelo de embutir em paredes Dry wall: 1) Utilize os 4 pontos em relevo do fundo do quadro para fazer a marcação na placa de gesso. conectando os respectivos eletrodutos. IMPORTANTE: considere o nível da alvenaria. bastando destacá-Ias. no local pré-definido em projeto. Concluído o recorte. Passo 1: Após definir quais serão as aberturas para ligação dos eletrodutos. 3. abertura 180º. . sendo as pastilhas DN 25 e 32 preparadas para receber eletrodutos Tigreflex ou Eletrodutos Rígidos. deixando espaço para posterior acabamento com reboco.2 TAMANHOS E MODELOS: 1. Facilidade de identificação dos circuitos através das etiquetas. 1.Instalações Elétricas de Baixa Tensão NBR IEC 60670-Caixas para Instalações Elétricas Fixas para usos Domésticos e Similares. Lado de abertura indicado sobre a porta. Fácil Instalação: São mais finos. tornando-o mais competitivo. comece a instalação do quadro.3 NORMAS DE REFERÊNCIA NBR 6808 . Limpeza Facilitada: Superfícies lisas do quadro não criam incrustações e facilitam a limpeza. Segurança: Grau de proteção representa menor risco de acesso às partes vivas (eletrificadas) do quadro.Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão Montados em Fábrica – Especificação NBR 6146 . faça 4 recortes na placa. INSTRUÇÕES: 3.1. eles são montados em módulos dentro da fábrica e atendem ao principal padrão de disjuntor (DIN). Termine a abertura com serrote ou serra ticotico. 3) Com o auxílio de uma furadeira equipada com serra-copo 60mm. para combinar com qualquer ambiente. Todas as entradas possuem pontos de interferência para travamento dos eletrodutos.1 MONTAGEM / INSTALAÇÃO Fixação dos quadros I Modelo de embutir em paredes de alvenaria: Os quadros de embutir são providos de aberturas para encaixe dos eletrodutos em todas as faces (laterais e fundo). oferecendo maior segurança.Invólucros de Equipamentos Elétricos . pressione com firmeza a caixa contra a placa.
Quadro de Embutir 5) Faça a instalação elétrica conectando os fios NEUTRO e TERRA aos barramentos. Posição A: uma placa de gesso acartonado Posição B: duas placas de gesso acartonado 4) Fixe os barramentos NEUTRO e TERRA nos alojamentos localizados nas bordas do quadro de embutir. 6) Após a instalação elétrica. Utilize a posição A para 1 placa de gesso. fixe a moldura com a tampa no quadro de distribuição com os parafusos que o acompanham. e a fase e os disjuntores aos circuitos correspondentes. .4) Para fixar o quadro de distribuição na placa. utilize os 4 fixadores para Dry Wall que acompanham o produto. IMPORTANTE: Certifique-se que o quadro ficou nivelado com a placa. 5) Termine a fixação parafusando a placa e os fixadores para Dry Wall. 8) Cole os adesivos de identificação dos disjuntores. parafuse os fixadores para Dry Wall direto no montante. Instalação dos Disjuntores e Moldura 1) Fixe o suporte ao quadro com os parafusos que o acompanham. encaixando-a no outro lado. 2) Encaixe os disjuntores no suporte. Disjuntor DIN 7) Para inverter o lado de abertura da porta. Encaixe os fixadores nos suportes existentes nas laterais do quadro. desencaixe-a do eixo do quadro. e a posição 8 para 2 placas. Utilize os rasgos existentes na borda do quadro como orientação de posicionamento dos fixadores. Finalize colocando a proteção plástica sobre os adesivos. 3) Conecte os disjuntores utilizando sistema de jumping ou pente de fase. Caso preferir.
ITENS DA LINHA: Quadros de Distribuição Slim de Embutir DIMENSÕES (mm) Cotas A B C 12 330 190 94 16 420 209.3 32 420 357 94. 4. água e sabão neutro.3 48 420 505 94.5 94. 3. Retirar o produto da embalagem somente no momento da sua instalação. cubra os espaços restantes através das tampas cegas.3 EMBALAGEM / ESTOCAGEM Armazenar o produto em sua embalagem original sobre superfície plana.2 TRANSPORTE / MANUSEIO Transportar o produto em sua embalagem original.9) Caso não sejam usados todos os disjuntores que o quadro comporta. Corte-as da moldura. 3. Aconselha-se apenas a fazer uma limpeza periódica com um pano macio.3 .4 MANUTENÇÃO Os Quadros de Distribuição dispensam manutenção. isenta de irregularidades. conforme tamanho e quantidade necessária. Evitar a queda do material. 3. IMPORTANTE: não utilize nenhum produto químico corrosivo para limpeza. em local coberto e ventilado .3 64 420 653 94.