Novo Template de Controle de Ventilação Economiza Tempo e Dinheiro dos Usuários do Monitor de Transformador SEL-2414 | Schweitzer Engineering Laboratories
Notícias / Produtos e Soluções / Novo Template de Controle de Ventilação Economiza Tempo e Dinheiro dos Usuários do Monitor de Transformador SEL-2414
Novo Template de Controle de Ventilação Economiza Tempo e Dinheiro dos Usuários do Monitor de Transformador SEL-2414
Um novo guia de template do QuickSet transforma o SEL-2414 em um dispositivo de controle de ventilação completo, que não requer programação lógica (SELogic) pelo usuário final. Este guia fornece uma interface compreensível e fácil de usar que permite que nossos clientes definam e apliquem facilmente as seguintes funções de controle de ventilação:
Controle manual local ou remoto de até dois bancos de ventiladores.
Controle automático de até dois bancos de ventiladores com base na temperatura máxima do óleo, temperatura do ponto quente do enrolamento ou carga atual.
Bancos de ventiladores alternados com base em dados reais de tempo de operação para fabricar equipamentos usados mais uniformemente.
Banco de ventiladores periódico sendo usados para reduzir problemas de manutenção imprevistos durante condições críticas de carga.
Monitoramento de subcorrente do ventilador de refrigeração.
O template também fornece as seguintes funções de monitoramento do transformador:
Anunciador de alarme através de display points programáveis.
Função selada para o relé de pressão súbita do transformador (63PR) (SPR).
Alarme e disparo programáveis com base em qualquer condição ou entrada monitorada.
Configuração do monitor de eventos para faltas passante.
O template também ajuda o cliente a criar um modelo térmico mais preciso, pois fornece assistência de cálculo para constantes de tempo do modelo térmico, de acordo com a IEEE C57.91. A precisão dessas constantes é crítica para o cálculo adequado das temperaturas do topo do óleo e do ponto mais quente quente e para determinar a perda térmica de vida útil sofrida pelo sistema de isolamento do transformador. Os clientes também podem adaptar o SEL-2414 para controlar e monitorar as bombas de óleo para o resfriamento forçado de óleo.
Esse modelo economiza tempo e dinheiro para nossos clientes, tornando o SEL-2414 uma opção ainda mais desejável para todas as suas aplicações de monitoramento e controle de transformadores. Para perguntas ou mais informações, entre em contato com o Gerente do Programa de Marketing, Amir Zalloum.