China 068Z3206 Danfoss tipo TX 2 válvulas de expansão termostática Fabricantes
Descrição:Conexão de alargamento de saída de 3/8 '' entrada 1/2 '',Válvula de expansão térmica R22 / R407C DANFOSS,Válvula de expansão equalizada interna do evaporador seco
Página inicial > Lista de Produto > Válvula solenóide de refrigeração > 068Z3206 Danfoss tipo TX 2 válvulas de expansão termostática
068Z3206 Danfoss tipo TX 2 válvulas de expansão termostática
Modelo: 068Z3206
A válvula mostrada é 068Z3206 Danfoss Type TX 2 - Válvula de expansão termostática. O elemento termostático possui dados de gravação a laser na parte superior do diafragma. A impressão fornece o tipo de válvula (com nome de código), faixa de temperatura de evaporação, ponto MOP, refrigerante e máximo. Pressão do trabalho. PS / MWP.
T2 = equilíbrio interno
TE2 = equilíbrio externo
As válvulas gerais T2 e TE2 possuem conjuntos de orifícios do acelerador intercambiáveis. Os conjuntos de orifícios estão disponíveis em todas as versões de corpos de válvulas e refrigerantes e em todas as faixas de temperatura de evaporação. A quantidade de ar no elemento termostático depende da faixa de temperatura do refrigerante e da evaporação. A válvula possui função de balanceamento de pressão interna (T2) ou externa (TE2). Os sistemas com dispensadores de líquidos sempre devem usar a equalização da pressão externa. A lâmpada responde com rapidez e precisão às mudanças de temperatura no evaporador. A lâmpada é fixada com uma alça para uma conexão rápida, fácil e confiável. A válvula pode suportar os efeitos usuais do degelo por ar quente. Para garantir uma longa vida útil, o cone e a sede da válvula são feitos de liga especial com excelente resistência ao desgaste.
Parâmetros técnicos das válvulas de expansão termostática Danfoss Tipo TX 2:
Dimensão geral das válvulas de expansão termostática Danfoss Tipo 068Z3206 TX 2:
Exposição das peças principais da válvula de expansão térmica tipo R22 / R407C DANFOSS:
Detalhes do produto da válvula de expansão equalizada interna do evaporador seco:
Mostra de empacotamento da válvula de expansão de conexão de flare de saída de 3/8 '' de entrada 1/2 '' :
Instruções de seleção e instalação das válvulas de expansão termostática do tipo Danfoss:
1. Selecione Corpo da válvula
Selecione o corpo da válvula com base no refrigerante e precise de equalização interna ou externa usando a tabela na página anterior em [Selecionar corpo da válvula ".
2. Selecione Orifício
As capacidades da válvula T2 / TE2 são baseadas no orifício instalado. Para selecionar o orifício de tamanho correto, use um dos dois métodos usando a seção [Selecionar orifício "na página anterior.
3) Monte a válvula e instale no sistema
1. Deslize o orifício no corpo da válvula e prenda usando a porca de alargamento da linha de líquido
2. Conecte a entrada do evaporador ou o conjunto do distribuidor à porca de alargamento da saída da válvula
3. Aperte as duas porcas de alargamento
A especificação para a entrada é de 26 a 33 pés-lbs
A especificação para tomada é de 37 a 52 pés-lbs
4. Prenda a lâmpada sensora com a alça da lâmpada fechada na linha de sucção. A lâmpada deve
deve estar localizado entre 1:00 e 4:00 no tubo, e a alça deve estar apertada
suficiente para que nenhum movimento da lâmpada seja possível.
5. Enrole a fita de isolamento incluída, começando uma polegada antes da lâmpada e sobrepondo cada uma delas, terminando uma polegada além da lâmpada na outra extremidade.
4) Ajuste o superaquecimento
2. Faça os ajustes de superaquecimento ¼ gire de cada vez (¼ giro ≈ 1,75 ° F).
Girar no sentido horário aumenta o superaquecimento.
Girar no sentido anti-horário diminui o superaquecimento.
3. Reinstale a tampa
Conexão de alargamento de saída de 3/8 '' entrada 1/2 '' Válvula de expansão térmica R22 / R407C DANFOSS Válvula de expansão equalizada interna do evaporador seco Válvula de expansão térmica de alargamento de 3/8 '' 1/2 '' Válvula de pulso flangeada de saída de 1-1 / 2 '' Kit de reparo de diafragma de onda de 3/4 '' Válvula Solenóide de Controle de Ar de 3/8 '' AC110V Conexão da soldadura de 7/8 de polegada ODF