Comparação entre XT40 e QT40 (fontes de alimentação de calha DIN)
Nos dias que correm, em que o tempo é muito escasso, é de grande importância o tempo que se dedica desde a engenharia à seleção e tomada de decisões sobre o produto a integrar. No caso das fontes de alimentação, é cada vez mais difícil, dada a grande variedade que podemos encontrar no mercado. Por isso, é importante otimizar a nossa escolha, procurando a maior rentabilidade, associada à simplicidade. Este artigo concentra-se na nossa gama de fontes de alimentação em calha DIN de 960 W, pormenorizando a excelência do desenho, tanto interior, como exterior, das versões semirreguladas XT40 e as completamente reguladas QT40.	No momento de olhar para os custos, é importante comparar os totais no sistema e não nos limitarmos ao preço de aquisição da fonte. É sempre aconselhável ter em consideração várias fontes de alimentação, dependendo da aplicação. Com a PULS, há duas opções de 960 W que podem focar-se como modelo a escolher, dependendo da própria aplicação. A série XT40 foi inicialmente desenvolvida para cargas de acionamento, manobra, arranque, tal como podem ser os motores. Esta série converte a voltagem de entrada de 3 fases por meio de um conversor ressonante semirregulado que proporciona uma tensão de saída contínua dependendo da versão (24 V, 36 V, 48 V ou 72 V).
Este conceito de uma única etapa de conversão é muito rentável, compacto e especialmente eficiente, embora se deva ter em consideração uma possível variação da tensão de saída em função do intervalo de tensão de entrada, o ruído e a ondulação, assim como o reduzido Hold up time (ou tempo de manutenção) em caso de corte de alimentação em AC.
Esta série é totalmente regulada e possui múltiplas características que ajudam, igualmente, a economizar custos no cálculo global do sistema.
QT40 - dispositivo desenhado com 3 fusíveis, economizando custos de instalação e espaço.
A vantagem de um alto nível de eficiência é óbvia e não é um objetivo em si mesmo para os fabricantes de fontes de alimentação. Com efeito, é um fator que serve para conseguir uma série de características como perdas reduzidas, pequenas dimensões e menor espaço requerido no formato de calha DIN, baixa geração de calor, facilidade de instalação, pouco peso, redução de temperatura no próprio quadro, tempo de vida útil mais prolongado, fiabilidade, etc. Nos dois casos, falamos de produtos líderes e diferenciadores dos seus concorrentes. Por exemplo, na versão de 24 V, a XT40 tem apenas 96 mm de largura e oferece uma eficiência de 95,5%. No caso da QT40, alcançamos 95,3% e ela ocupa somente 110 mm na calha DIN. Com estes valores de eficiência, as perdas de potência em 40 A são reduzidas para um nível padrão de várias fontes do mercado de 10 A. Ou seja, conseguimos um rendimento 4 vezes maior, empregando o mesmo espaço e gerando o mesmo calor que as fontes do mercado de 10 A. Outro dos benefícios da QT40 é a otimização da eficiência em todo o intervalo de carga. Até agora, tinha-se sempre considerado importante para otimizar a eficiência na carga máxima, mas, com a nossa QT40, temos uma alta eficiência em intervalos de carga inferiores. Como os sistemas e máquinas raramente funcionam de forma contínua com carga total, a eficiência com carga parcial também é importante. Para isso, recorre-se a complexos circuitos de controlo e algoritmos por meio de microprocessadores e software proprietário. No caso da QT40, há um total de 3 microprocessadores trabalhando lado a lado para conseguir a maior eficiênca na entrega de potência.
Intervalo de Tensão Um amplo intervalo de tensão de entrada aumenta a imunidade às flutuações e facilita a utilização global, em caso de diferentes tensões de rede. No entanto, esta característica num único dispositivo é complexa e custa dinheiro. Com a série XT40, são necessários dispositivos independentes para redes de 400 VAC e 480 VAC, mas a série QT40 abrange todo o intervalo. Outro traço distintivo é o comportamento em caso de falha de uma fase. Quanto a isto, a QT40 responde adequadamente e, inclusivamente, em condições de corrente reduzida, pode continuar a funcionar em apenas duas fases. Em compensação, a XT40 protege-se e desliga-se nestas circunstâncias.
Capacidade de sobrecarga, ligação em paralelo e carregamento de baterias
Ambas as opções integram importantes reservas de potência, o que facilita o trabalho com motores ou cargas capacitivas. A QT40 proporciona 50% de "potência extra" durante 4 segundos e (BonusPower ®) e limita logo a corrente automaticamente à corrente nominal. A XT40 semirregulada tem 25% de PowerBoost integrado. A ligação em paralelo das saídas ou carga das baterias só é possível com a QT40. Para conseguir uma distribuição uniforme da corrente com várias fontes de alimentação ligadas em paralelo, a QT40 incorpora uma função para partilhar corrente passiva. No modo de utilização em paralelo, a tensão de saída é controlada de tal modo que é cerca de 5% superior sem carga do que com carga nominal. Com esta característica, evita-se a sobrecarga de um único dispositivo e impede-se o sobreaquecimento das fontes ligadas em paralelo, do que resulta uma maior vida útil das mesmas.
Hold-Up Time (tempo de manutenção) O hold up time é o tempo de manutenção que decorre entre a perda de tensão de entrada e a queda da tensão de saída. Com a QT40, é possível aproveitar algumas ondas senoidais da tensão de entrada em paralelo com os condensadores, embora isso também dependa da carga na saída. Com a XT40, a queda de tensão é imediata após a perda de tensão de entrada. É importante ter presente se queremos ou não esse pequeno tempo de manutenção. Se falamos de motores, uma falha imediata não implica um problema para os mesmos, pelo que uma XT40 pode ser perfeitamente integrada. Em contrapartida, se são sistemas de controlo e monitorização, são elementos muito sensíveis às interrupções, embora sejam muito breves. Nestes casos, é sempre recomendável recorrer a sistemas de alimentação ininterrupta (UPS) de 24 VDC. A família UB da PULS é muito adequada para estes casos.