96-97_92_prot | Relé | Rede Elétrica | Avaliação gratuita de 30 dias | Scribd
manual rele digmec
salvarSalvar 96-97_92_prot para ler mais tarde
Os relés de corrente tipos MPI-1, MPI-11, MPS-14 e MPS-57 foram desenvolvidos pela Digimec para proteção de equipamentos elétricos, monofásicos, que não podem operar quando a corrente que cir- cula pelo circuito de carga estiver acima ou abaixo
Estes aparelhos possuem em seu frontal o ajuste da corrente cujo valor determina a atuação de seus relés de saída. Os funcionamentos dos diversos tipos de supervisores estão descritos abaixo:
MPI-1 e MPI-11
O relé de saída permanecerá energizado enquanto
a corrente do circuito supervisionado estiver acima
do valor ajustado em sua escala e desenergizado na situação inversa.
O relé de saída permanece energizado enquanto a
corrente do circuito supervisionado estiver abaixo
do valor ajustado em sua escala e desenergizado na
de seu valor nominal. Montados em caixa plástica de ABS, apresentam alta resistência a choques, vibrações, além de possuirem um sistema de fácil fixação em trilho DIN, ou por parafusos.
- TEMPO DE INIBIÇÃO
Esse ajuste permite determinar o intervalo de tempo durante o qual o circuito de detecção de sub ou sobre corrente do MPS-57 fique inibido, evitan- do-se desta forma, falsas informações até que o cir- cuito supervisionado entre em regime.
- TEMPO DE RETARDO
Esse ajuste permite determinar um retardo no desligamento do relé de saída, caso seja detectado sub ou sobre corrente, evitando-se assim que dis- túrbios momentâneos e comuns, provoque o desligamento de circuitos ou indicação de alarmes indevidos.
SUB CORRENTE (bornes c e d fechados)
Este aparelho pode supervisionar sub ou sobre cor- rente e, em ambos os casos, duas temporizações atuam em sua operação: uma delas quando o mesmo é energizado e inibe a saída até que a cor- rente a ser supervisionada alcance a situação de regime, e a outra atua sempre que for detectada uma irregularidade na corrente supervisionada atrasando a resposta do relé de saída evitando alarme ou desarme do sistema em caso de pertur- bações passageiras.
Neste modo de operação, o relé de saída estará energizado enquanto a corrente supervisionada estiver com valor superior ao selecionado na escala do aparelho.
- SOBRE CORRENTE (bornes c e d abertos)
Neste modo de operação, o relé de saída estará energizado enquanto a corrente supervisionada estiver com valor inferior ao selecionado na escala do aparelho.
MPI-1, MPI-11 e MPS-14: 24, 110 ou 220 Vca (especificar) MPS-57: 110, 220 Vca ou 24 Vcc (especificar)
MPI-1, MPI-11 e MPS-14: 0,5, 1, 5 ou 10 Aca (especificar)
MPS-57: 1 / 5 Aca
5 / 10 Aca - 1 / 5 Acc
- 5 / 10 Acc (especificar)
MPI-1, MPI-11 e MPS-14: direto ou com TC MPS-57: direto ou com TC (Aca), shunt de 60mV (Acc) (especificar)
MPS-57:
de inibição: 20 seg de retardo : 10 seg
+ 2% ( fundo de escala )
1% ( fundo de escala )
5A em 220 Vca - carga resistiva
HLT-00092 03.03 / 12.06: DEVIDO A CONSTANTE EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A DIGIMEC RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER INFORMAÇÃO TÉCNICA SEM PRÉVIO AVISO.