Chave de Fluxo AT-2011 Italiar - BAGAREL INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO
Chave de Fluxo AT-2011 Italiar - [AT-2011]
Disponibilidade: Prazo de Entrega/Envio: 30 dias
Referência: 007187
Modelo/Marca: AT-2011
MODÊLO AT - 2011
CHAVE DE FLUXO TIPO PALHETA EXTENSÍVEL,
PARA LÍQUIDOS, COM CONEXÃO
TIPO "MACHO" COM DIÂMETRO - Ø 1" BSPT
Amplamente utilizado pelos setores de ar condicionado, equipamentos para refrigeraço, sistemas de bombeamento na prevenção de incêncio, de resfriamento de máquinas, motores, fornos, bombeamento em geral, e ainda, em sistemas de controle de vazão de líquidos, a chave de fluxo é aplicada, como sensor para indicar a presença ou ausência, queda ou aumento de vazão no fluxo do líquido dentro de tubulação convencional (PVC, Ferro, Cobre e Inox) atuando sempre como um dispositivo complementar de segurança e proteção para ligar e ou desligar alarmes, motores, compressores, máquinas, bombas d'água, sinalização em painéis de controle, etc., ajundando a detectar eventuais problemas como por exempo: aquecimento indevido, quebra de correia, mancal, obstrução na tubulação, cavitação (formação de bolhas de vapor ou gás em líquidos), entre outros.
Indicado para água natural, gelada, salmora, óleo ou qualquer líquido com viscosidade semelhante a água e que não possua elementos corrosivos ao latão e borracha nitrílica;
O ATENÇÃO! - A CHAVE DE FLUXO NUNCA DEVE SER USADA COMO DISPOSITIVO ÚNICO DE SEGURANÇA E PROTENÇÃO. RECOMENDA-SE O USO DE OUTROS DISPOSITIVOS PARA TRABALHAREM EM CONJUNTO.
DESCRIÇÃO DE MATERIAIS E ESPECIFICACÕES TÉCNICAS E MECÂNICAS:
Conexão em latão tipo "macho" de Ø 1" NPT;
Caixa em nylon 6.0, sendo inadequado o uso ao tempo ou exposto a gases, vapores ou pós;
Micro-chave reversível (SPDT-COM-NO-NC) com capacidade de 10 A (resistivo) - 1/2 HP-125/250 VAC e vida mecânica de 10.000.000 de ciclos e vida elétrica de 200.000 de ciclos (dados fornecidos pelo fabricante);
Borne para ligação elétrica;
4 (quatro) palhetas em aço inóx austenítico;
Sistema de selagem tipo "fole" em borracha nitrílica que suporta pressões de até 10 Kfg/cm2 (150) psi: (e temperaturas do fluído entre a máxima de 80ºC e a mínima de 0ºC);
Ajustado na fábrica para vazões mínimas (aciona a partir de 20 LPM - litros por minuto - na tubulação de 1" Ø), permitindo detectar maiores velocidades de fluxo acima da mínima, girando parafuso de regulagem no sentido horário (fig.1).