FÓRUM TRABALHISTA DE FLORIANÓPOLIS EDIFÍCIO UTRILLO PROJETO DE ACESSIBILIDADE - PDF
Download "FÓRUM TRABALHISTA DE FLORIANÓPOLIS EDIFÍCIO UTRILLO PROJETO DE ACESSIBILIDADE"
Letícia Dias Zagalo
1 FÓRUM TRABALHISTA DE FLORIANÓPOLIS EDIFÍCIO UTRILLO MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO DE ACESSIBILIDADE Responsabilidade e Compromisso com o Meio Ambiente
2 MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO DE ACESSIBILIDADE OBRA: Fórum Trabalhista de Florianópolis Edifício Utrillo LOCALIZAÇÃO: Avenida Jorn Rubens de Arruda, nº 21 Bairro Centro Florianópolis - SC PROPRIETÁRIO: TRT - Tribunal Regional do Trabalho. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: Pedro Paulo Duarte da Silva Engenheiro Civil - CREA/SC Paulo Andrey Pauli Arquiteto - CREA/SC _MEMACE_REFORMA_EDIFÍCIO_UTRILLO_R02
3 SUMÁRIO 1. APRESENTAÇÃO GENERALIDADES DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS Pavimentações EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS Louças Metais Acabamentos BEBEDOURO BARRAS DE APOIO E PUXADORES Vasos Sanitários Lavatórios Puxadores Horizontais REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS CORRIMÃO E GUARDA CORPO DEMARCAÇÃO DA VAGA PNE Sinalização Mobiliário Diversos CONCLUSÃO _MEMACE_REFORMA_EDIFÍCIO_UTRILLO_R02
4 1. APRESENTAÇÃO O projeto refere-se à adaptação às normas brasileiras de acessibilidade do subsolo ao décimo segundo pavimento do Edifício Utrillo, que será adequado para abrigar a Vara do Trabalho de Florianópolis. A empresa contratada respeitará os dados constantes nos projetos e respectivas especificações. Qualquer modificação que possa ocorrer para o seu aprimoramento deverá ser objeto de consulta prévia, por escrito à Fiscalização do TRT, pois somente com o seu aval, por escrito, as alterações poderão ser executadas. 2. GENERALIDADES Similaridade: Para produtos e materiais das marcas ou fabricantes mencionados nestas especificações, a Contratante admitirá o emprego de similares, desde que ouvida previamente a Fiscalização e mediante sua expressa autorização, por escrito. Entende-se por similaridade entre dois materiais e equipamentos, quando existe a analogia total ou equivalência do desempenho dos mesmos, em idêntica função construtiva e que apresentam as mesmas características exigidas na especificação ou no serviço que a eles se refiram. Caberá à Contratada comprovar a similaridade e efetuar a consulta, em tempo oportuno, à Fiscalização da Contratante, não sendo admitido que a dita consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na documentação contratual. Todos os materiais e equipamentos a serem empregados e/ou fornecidos para execução dos serviços especificados deverão ser novos, salvo quando solicitado de modo contrário e estiver em perfeito estado de conservação e funcionamento _MEMACE_REFORMA_EDIFÍCIO_UTRILLO_R02
5 Os serviços deverão ser executados de acordo com projeto específico e em conformidade com as exigências da ABNT NBR 9050 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamento urbanos. 3. DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS 3.1. PAVIMENTAÇÕES Regularização do Piso O piso será regularizado, sem qualquer caimento nos pisos secos. Nos pisos molhados haverá uma regularização com um caimento de 2% para as caixas sifonadas Piso Tátil Os pisos táteis serão nos modelos alerta e direcionais colados sobre o piso existente. As placas podotáteis caracterizam-se pela diferenciação de textura e cor em relação ao piso adjacente, destinado a construir alerta ou linha de guia, perceptível por pessoas com deficiência visual. Modelos: Piso Tátil Direcional - tem a função de orientar o percurso a ser seguido, possui a superfície de relevos lineares. Piso Tátil de Alerta - tem a função de sinalizar perigo ou mudança de direção, com superfície em relevo tronco-cônico. O piso tátil será em borracha com dimensões de 250 x 250 mm e espessura de 5 mm, na cor azul, da marca Arco ou similar. As placas deverão estar em conformidade com a NBR 9050 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos _MEMACE_REFORMA_EDIFÍCIO_UTRILLO_R02
6 Piso Tátil de Alerta Piso Tátil Direcional Preparo do Piso Antes da instalação deverá ser efetuada limpeza do piso existente com esponja embebida em solução de água e detergente, esfregando de forma a retirar toda a sujeira. O piso deverá estar completamente seco no momento da fixação Instalação O contrapiso deve estar limpo, firme, sem rachaduras ou peças soltas e irregulares. Passo a Passo: Colocar as placas do piso tátil nas posições pré-definidas em projeto; Passar fita crepe em seu contorno; Tirar as placas de dentro à marcação e limpar bem a área com diluente de pinturas (Thinner) para colocação das peças; Passar camada fina de adesivo de contato extra (teor de sólidos maior 18%), nas duas bases (lados) e deixar secar por um tempo médio de 15 a 20 minutos; _MEMACE_REFORMA_EDIFÍCIO_UTRILLO_R02
7 Repetir o adesivo com a segunda demão, dando o mesmo intervalo de cura (de 15 a 20 minutos); Colar as placas sobre o piso e pressioná-las para aumentar a aderência. Se bater, fazê-lo com martelo de borracha; Retirar a fita crepe; Arredondar as pontas das placas dos cantos para diminuir pontos de descolagem; Retirar os restos de adesivo das bordas; Aplicar o vedador de borda no entorno das placas coladas (entre 3 a 4 mm do entorno); A cura da colagem se completa após 24 horas, por isso, não deverá ser efetuada lavagem do piso anteriormente a este período Limpeza Conservação e Manutenção A limpeza do piso deve ser feita com detergente neutro e água na proporção 1:7. Não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza do piso. 4. EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS Todos os equipamentos e acessórios serão instalados obedecendo-se rigorosamente a posição e medidas do projeto e a ABNT NBR LOUÇAS Vasos Sanitários Os vasos destinados ao uso de portadores de necessidades especiais (PNE) serão da linha Vogue Plus Confort, cor branco gelo, modelo P510, conforme NBR _MEMACE_REFORMA_EDIFÍCIO_UTRILLO_R02
8 A fixação dos vasos sanitários no piso ocorrerá por meio de dois parafusos com buchas plásticas expansíveis, em furos previamente abertos e ligados ao esgoto por anel de vedação de Ø 4. A ligação com a entrada de água será de tubo cromado de Ø 1.½. Os assentos dos vasos serão do tipo plástico na cor branco gelo na linha Vogue Plus Assentos e Tampos Os assentos e os tampos dos vasos sanitários serão especiais para o vaso sanitário descrito acima, na cor branca, de polipropileno injetado da mesma linha ou compatíveis com o vaso Lavatórios Os lavatórios de coluna suspensa a serem instalados nos banheiros para PNE serão em louça na cor branco gelo, linha Vogue Plus da Deca, com 550 x 470 mm, modelo L51 ou similar. Os lavatórios com coluna suspensa deverão ser instalados integralmente METAIS As torneiras serão utilizadas nos seguintes modelos com os respectivos locais de aplicação: Pressmatic Benefic Compact de mesa da Docol ou similar; Instaladas nos W.C. s para acesso PNE; Os acabamentos para as válvulas de descarga PNE serão do tipo Benefit modelo da Docol ou similar. Os demais acabamentos que contemplam as instalações sanitárias como sifões, válvulas de escoamento e parafusos deverão ser de metal e cromados _MEMACE_REFORMA_EDIFÍCIO_UTRILLO_R02
9 As válvulas de escoamento devem ser colocadas de cima para baixo nos furos das peças sanitárias, para garantir o exato posicionamento delas e em seguida remover o conjunto montado. É recomendável que os metais sejam manuseados com luva de borracha para não serem danificados ACABAMENTOS Suporte para Toalhas Interfolhadas O suporte para papel toalha será do tipo sobrepor em plástico ABS reforçado, Linha Standart na cor branca, código 7020, da marca Melhoramentos ou similar. O suporte possuirá dimensões externas de 277 mm de largura x 368 mm de altura x 118 mm de profundidade Porta Papel Higiênico O dispenser para papel higiênico será em plástico ABS reforçado, linha Standart na cor branca, código 7019, da marca Melhoramentos ou similar. O porta papel higiênico possuirá dimensões externas de 125 mm de largura x 330 mm de altura Saboneteira Nos W.C. s para portadores de necessidades especiais (PNE) serão instaladas saboneteiras em plástico ABS reforçado, linha Standart na cor barnca, código 7048, da marca Melhoramentos ou similar. A soboneteira possuirá dimensões externas de 130 mm de largura x 280 mm de altura x 130 mm de comprimento _MEMACE_REFORMA_EDIFÍCIO_UTRILLO_R02
10 Espelhos Os espelhos do tipo bisotê indicados em projeto serão com espessura mínima de 6 mm e dimensões: 120 x 80 cm para os W.C. s PNE. Os espelhos serão fixados na parede com acabamento em botão cromado. Poderão ser instalados com inclinação de 10% a fim de facilitar a visualização, conforme figura a seguir: Figura 01 Instalação Banheiro PNE Torneiras As torneiras dos lavatórios acessíveis serão cromadas, com acionamento automático e alavanca, da marca Docol, modelo Pressmatic Benefit, ou similar _MEMACE_REFORMA_EDIFÍCIO_UTRILLO_R02
11 5. BEBEDOURO Será instalado bebedouro acessível para portadores de necessidades especiais (PNE) no modelo BDF 100 da marca IBBL ou similar. A instalação deverá seguir as recomendações do memorial descritivo do projeto arquitetônico. 6. BARRAS DE APOIO E PUXADORES 6.1. VASOS SANITÁRIOS Os vasos sanitários para portadores de necessidades especiais (PNE) serão equipados com barras de aço inox, conforme seções e , da ABNT NBR 9050:2004. As barras deverão possuir resistência mínima a um esforço de 1,5 KN em qualquer sentido, possuir entre 3 cm e 4,5 cm, firmemente fixada a parede a uma distância mínima destas de 4 cm da face interna da barra Junto à bacia sanitária, na lateral e no fundo, devem ser instaladas barras horizontais para apoio e transferência, com comprimento mínimo de 0,80 m a 0,75 m de altura do piso acabado (medidos pelos eixos de fixação). A distância entre o eixo da bacia e a face da barra lateral ao vaso deve ser de 0,40 m, estando esta posicionada a uma distância mínima de 0,50 m da borda frontal da bacia. A barra da parede do fundo deve estar a uma distância máxima de 0,11 m da sua face externa à parede e estender-se no mínimo 0,30 m além do eixo da bacia, em direção à parede lateral LAVATÓRIOS Os lavatórios dos banheiros para portadores de necessidades especiais (PNE) serão equipados com barras de aço inox, conforme seção e 7.3.6, da ABNT NBR 9050:2004. As barras deverão possuir resistência mínima a um esforço de 1,5 KN em qualquer sentido, possuir entre 3 cm e 4,5 cm, firmemente _MEMACE_REFORMA_EDIFÍCIO_UTRILLO_R02
12 fixada a parede a uma distância mínima destas de 4 cm da face interna da barra As barras devem ser fixadas nas paredes laterais aos lavatórios, com distância mínima do mesmo de 0,04 m e 0,80 m do piso acabado PUXADORES HORIZONTAIS Nos sanitários acessíveis, no lado interno da porta, será instalado um puxador de tubo de aço galvanizado cromado, com diâmetro de 2,5 cm com anéis de fixação soldados nas pontas com 45 cm de comprimento, a instalação deve obedecer ao projeto de acessibilidade. 7. REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS As portas dos banheiros acessíveis (PNE) receberão proteção contra impactos provocados por bengalas, muletas e cadeiras de rodas. Esta proteção dar-se-á com a fixação de uma chapa em aço espessura de 0,5 mm, instalada em ambos os lados da porta com altura de 40 cm a partir do piso. A chapa será revestida com uma demão de fundo preparador (Primer) e três demãos de esmalte sintético seguindo a paginação da pintura, conforme indicado em projeto. 8. CORRIMÃO E GUARDA CORPO Os corrimãos e guarda corpo das escadas e da rampa deverão ser fixados conforme orientações da seção 6.7 da NBR 9050:2004. As demais especificações, tais como cor, material e pintura do corrimão estão detalhadas em memorial descritivo do projeto arquitetônico. 9. DEMARCAÇÃO DA VAGA PNE Uma das vagas de veículos da garagem, localizada no subsolo, será destinada para pessoas com deficiência e/ou idosos _MEMACE_REFORMA_EDIFÍCIO_UTRILLO_R02
13 A vaga deverá ser pintada no piso através de 03 demãos de tinta Novacor Piso Ultra da Sherwin Williams ou similar. A linha do perímetro de demarcação da vaga deverá ser na cor branco e, a faixa de circulação de largura 1,20 m pintada na cor amarelo. A sinalização em espaço interno da vaga deverá possuir dimensões de 0,50 x 0,70 m na cor azul, conforme ABNT NBR 9050:2004 seção SINALIZAÇÃO Todos os elementos de sinalização tátil e visual do edifício deverão estar de acordo com o projeto de acessibilidade e com as especificações da seção 5 da ABNT NBR 9050: Placas de Sinalização Visual Os espaçamentos e proporções dos caracteres e símbolos deverão contemplar as seções 5.4 e 5.5 da norma citada acima. O fundo, caracteres e símbolos devem ser executados de vinil ou pintura foscos. As placas de PVC para sinalização de portas serão de acrílico branco ou incolor, com espessura de 4 mm com fundo de vinil adesivo e caracteres com vinil adesivo, com cores contrastantes e formas especificadas no projeto de acessibilidade. Deverão ser fixadas por meio de fita adesiva dupla face. As partes inferiores dessas placas deverão estar a 1,40 m em relação ao piso e centralizada horizontalmente na porta Placas de Sinalização Tátil Todas as portas de salas com acesso direto ao público e os sanitários acessíveis terão placas de sinalização tátil. Os espaçamentos, _MEMACE_REFORMA_EDIFÍCIO_UTRILLO_R02
14 proporções e características de relevo dos caracteres e símbolos deverão contemplar a seção 5.6 da norma ABNT NBR 9050:2004. As placas serão de chapa de aço inoxidável ou outro material que atenda às especificações de relevo da norma citada acima. Elas terão a largura de 30 cm por 12 cm de altura. Devem ser fixadas na parede adjacente à porta do ambiente, do lado onde estiver a maçaneta, a 1,1 m de altura. E conterão o nome do ambiente representado em Braille, na sua parte inferior e o nome do ambiente ou símbolo que o represente em relevo na parte superior. Os arranjos de seis pontos e os espaçamentos entre as celas Braille devem ter diâmetro do ponto na base: 2 mm; espaçamento vertical e horizontal entre pontos medido a partir do centro de um ponto até o centro do próximo ponto: 2,7 mm; largura da cela Braille: 4,7 mm; altura da cela Braille: 7,4 mm; separação horizontal entre as celas Braille: 6,6 mm; separação vertical entre as celas Braille: 10,8 mm e altura do ponto: 0,65 mm. Os caracteres em relevo devem ser grafados em maiúsculas; ter altura do relevo: 0,8 mm a 1,0 mm e distância entre caracteres: 5 mm; Sinalização Visual nos Degraus Os degraus de escadas serão sinalizados visualmente na borda do piso, em cor contrastante com a do acabamento, medindo entre 2 e 3 cm de largura, com no mínimo 20 cm de extensão, conforme seção 5.13 da ABNT NBR 9050: Sinalização Visual no Piso (Módulo de Referência) O espaço de espera reservado para pessoas em cadeira de rodas na área interna de público será demarcado no piso por vinil adesivo, cor azul, conforme projeto _MEMACE_REFORMA_EDIFÍCIO_UTRILLO_R02
15 Sinalização Tátil de Corrimão Nos corrimãos deverá ser instalada sinalização tátil com anel de borracha em textura contrastante com a superfície do corrimão, instalado a 1,00 m antes das extremidades, conforme projeto. Além do anel de borracha, deverá ser instalada placa em Braille, informando sobre os pavimentos no início e no final das escadas fixas e rampas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão, conforme seção 5.12 da ABNT NBR 9050: MOBILIÁRIO Deverá ser prevista a instalação de 50% de bebedouros acessíveis por pavimento, respeitando o mínimo de um, e eles devem estar localizados em rotas acessíveis. As mesas para trabalho previstas em espaços acessíveis deverão obedecer à seção 9.3 da ABNT NBR 9050:2004, que recomenda um mínimo de 5% delas destinadas para pessoas em cadeira de rodas _MEMACE_REFORMA_EDIFÍCIO_UTRILLO_R02
16 9.3. DIVERSOS Elevador Os elevadores sociais, localizados na recepção, deverão estar equipados com sistema de digitalização de voz, no momento da desaceleração da cabina para atender os usuários portadores de deficiência visual. A modernização dos elevadores será efetuada por empresa especializada, conforme orientações pela Fiscalização/NPO. 10. CONCLUSÃO A conclusão da obra dar-se-á com a efetivação de todas as vistorias do órgão competente pela fiscalização. O Projeto de Acessibilidade levou em consideração o programa de necessidades do contratante. Não será permitida nenhuma alteração no Projeto de acessibilidade sem devido consentimento e/ou autorização dos responsáveis técnicos pelo projeto. A inspeção minuciosa de toda a construção deverá ser executada pelo engenheiro da obra, acompanhado do mestre de obras, para constatar e relacionar os arremates e retoques finais que se fizerem necessários. Em consequência dessa verificação, terão de ser executados todos os serviços da revisão levantados. Serão procedidos testes para verificação de todas as instalações, equipamentos, para evitar reclamações futuras. Em função da diversidade de marcas existentes no mercado e dos novos produtos que surgem, constou em alguns itens desse memorial o termo equivalente _MEMACE_REFORMA_EDIFÍCIO_UTRILLO_R02
17 Esse, com o objetivo de possibilitar eventuais substituições. Neste caso, quando as substituições forem necessárias às marcas ou linhas equivalentes propostas deverão ser submetidas à aprovação da contratante. Em tempo suficiente para que esta possa fazer a análise do material. São José, Dezembro de Paulo Andrey Pauli Arquiteto - CREA/SC TOPOSOLO Engenharia, Arquitetura e Topografia SS _MEMACE_REFORMA_EDIFÍCIO_UTRILLO_R02