Av. São Francisco de Assis, 569 - Sala 1 - Vila Real - Hortolândia / SP (19) 3909 2931contato@whlengenharia.com.br
WHL Engenharia
Só mais um site WordPress
Home
Sobre Nós
Soluções
Projetos
Laudos
Assessoria
Inspeção
Auditoria
Clientes
Blog
Contato
SOLICITE UMA PROPOSTA
Home
Sobre Nós
Soluções
Projetos
Laudos
Assessoria
Inspeção
Auditoria
Clientes
Blog
Contato
Largura Mínima das Portas das Saídas de Emergência
jul122017
Sem categoria
No artigo Dimensionamento das Saídas de Emergência abordamos o cálculo de largura mínima das saídas de emergência, as larguras para acessos, escadas, rampas ou descargas, devem ser de 1,2 m para as ocupações em geral com ressalvas a algumas particularidades. Hoje vamos abordar as larguras mínimas para as portas de rotas de fuga.
A largura, vão livre ou “luz” das portas, comuns ou corta-fogo, utilizadas nas rotas de saída de emergências, devem ser dimensionadas como estabelecido no item 5.4 da Instrução Técnica nº 11/2014 – Saídas de Emergência conforme demonstrado no artigo sobre Dimensionamento das Saídas de Emergência . As portas devem ter as seguintes dimensões mínimas de luz:
a. 80 cm, valendo por 1 unidade de passagem;
b. 1 m, valendo por 2 unidades de passagem;
c. 1,5 m, em duas folhas, valendo por 3 unidades de passagem;
d. 2 m, em duas folhas, valendo por 4 unidades de passagem
Notas: 1. Porta com dimensão maior que 1,2 m deve ter duas folhas;
2. Porta com dimensão maior ou igual a 2,2 m exige coluna central.
As portas das rotas de saídas e aquelas das salas com capacidade acima de 100 pessoas, em comunicação com os acessos e descargas, devem abrir no sentido do trânsito de saída. Se as portas dividirem corredores que constituem rotas de saída, devem abrir no sentido do fluxo de saída.
Para as ocupações do grupo “F”, com capacidade total acima de 100 pessoas, será obrigatória a instalação de barra anti-pânico nas portas de saídas de emergência, conforme NBR 11785, das salas, das rotas de saída, das portas de comunicação com os acessos às escadas e descarga.
Nas rotas de fuga não se admite porta de enrolar, exceto quando esta for utilizada com a finalidade de segurança patrimonial da edificação, devendo permanecer aberta durante todo o transcorrer dos eventos, mediante compromisso do responsável pelo uso, através de termo de responsabilidade das saídas de emergência, conforme modelo do anexo “M” da IT 01 – Procedimentos administrativos. Neste caso, havendo, internamente, portas de saídas na rota de fuga, estas devem abrir no sentido de fuga e serem dotadas de barra anti-pânico, quando a capacidade de público for superior a 100 pessoas.
Exceto para as ocupações do Grupo “F”, com capacidade total acima de 100 pessoas, são admitidas nas rotas de fuga e nas saídas de emergência portas de correr com sistemas de abertura automática desde que possuam dispositivo que, em caso de falta de energia, pane ou defeito de seu sistema, permaneçam abertas.
A colocação de fechaduras com chave nas portas de acesso e descargas é permitida, desde que seja possível a abertura do lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo lado externo seja feita apenas por meio de chave, dispensando-se maçanetas etc.
Quando não houver dispositivo de travamento, tranca ou fechadura na porta de saída de emergência, não haverá necessidade de dispositivo de barra anti-pânico.
Ocupações do grupo “F” são locais de reunião de público conforme apresentado no Decreto Estadual 56.819. Esses ambientes são os quais devem se ter mais atenção no desenvolvimento do projeto com as medidas de segurança.
Deixe seu Comentário
12 de julho de 2017
Compartilhar esta postagem
Share on FacebookShare on Facebook TweetShare on Twitter Share on LinkedInShare on LinkedIn Share on WhatsAppShare on WhatsApp
Autor: WHL Engenharia
Navegação de post:
AnteriorPost anterior:Dimensionamento das Saídas de EmergênciaPróximoPróximo post:Largura Mínima das Portas das Saídas de Emergência
Postagens Relacionadas
Você sabe quais são as principais causas de incêndio nas indústrias?
16 de outubro de 2021
Como devem ser as escadas de emergência em shoppings?
29 de agosto de 2021
Laudo de vazão de hidrante do sistema de combate a incêndio
11 de junho de 2021
Condições Para Enquadramento da Edificação Como Projeto Técnico Simplificado
14 de fevereiro de 2018
Projeto Contra Incêndio e Pânico: como saber quais medidas de segurança são exigidas para indústrias.