Hoe moet een vermogensschakelaar worden ingesteld? - ABB
> Support > FAQ > Vermogensschakelaars > Hoe moet een vermogensschakelaar worden ingesteld?
Hoe moet een vermogensschakelaar worden ingesteld?
Thermomagnetische trip units hebben 1 of 2 draaiknoppen. Een draaiknop voor het instellen van de nominale stroom (beveiliging tegen overbelasting L of I1) is altijd aanwezig. Hiermee dient de nominale stroom te worden ingesteld tussen een waarde van 0.
Elektronische trip units hebben verschillende groepen of blokken van dipswitches (micro schakelaars). Via de dipswitches in blok L (I1) kan de nominale stroom ingesteld worden tussen een bereik van 0,4 en 1 x In. Als alle dipswitches beneden staan, is
Trip units met een display worden ingesteld met behulp van een menustructuur en het programmeren van een exacte stroomwaarde. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de vermogensautomaat.
U kunt het instellen van onze vermogensautomaten ook oefenen of testen via een online simulator. Deze kunt u vinden via onderstaande links:
TmaxTrip unit simulator Emax 2
Trip unit simulator Emax
Waar kan ik terecht voor ondersteuning als de vermogensautomaat niet naar behoren functioneert?
Indien uw vraag c.q. antwoord niet bij de veelgestelde vragen staat vermeld, kunt u altijd het bijgevoegde 'Trouble shoot' formulier invullen. Bij voorkeur in het Engels aub. Download in het 'Volledige antwoord' het formulier Trouble shoot.
Wat is de betekenis van L, S, I en G op de trip unit van een vermogensschakelaar?
De L, S, I en G duiden op het soort beveiligingen die aanwezig zijn op verschillende elektronische trip units. Via deze trainingen kunt u hier meer over te weten komen. L = Long Time (overbelastingsbeveiliging) S = Short Time (kortsluitingsbeveiling met vertraagde uitschakeling) I = Instantaneous (kortsluitingsbeveiling met onmiddelijke uitschakeling) G = Ground Fault (aardingsfout met vertraagde uitschakeling)