Incinerateur Mirom Roulers - Industrie - Referentie - Ardovlam
Mirom verbrandingsoven Roeselare
De verbrandingsoven van Mirom in Roeselare had reeds enkele calamiteiten rond brand gekend. Ardovlam heeft de installatie voorzien van puntdetectoren, multi frequentie beams (OSID) en vlamdetectoren (40/40i triple ir). Ook werden alle meldingen van de blusunit ingelezen op de brandmeldcentrale. De alarmen worden doorgemeld naar de eigen centrale controlepost
De keuring werd uitgevoerd door ANPI op basis van de norm S21-100.
Ardovlam heeft er samengewerkt met Spanbo (hoofdaannemer en onze opdrachtgever), Elektriciteitswerken Afschrift, Ingenial (koppeling met blussing).
Beschrijving van het proces : In de Schredderhal is een mobiele schredder geplaatst. Dit toestel zorgt ervoor dat het te grote grof vuil (zetels, kasten, matrassen, enz…) vermalen wordt tot een soort pulp. Op die manier kan men het eindproduct ook gebruiken als brandstof voor de verbrandingsoven. De oven zelf heeft maar een opening van 1m². De hal creëert ook een buffer voor het geval er een tekort is aan brandstof voor de oven.
Bij het vermalen komt enorm veel stof vrij. Om dit te bestrijden heeft men een vernevelingssysteem voorzien voor stofbestrijding. Wanneer dit is ingeschakeld kunnen we geen goede werking van de OSID-beams meer garanderen en worden deze automatisch tijdelijk uitgeschakeld. Wanneer de schredder en de verneveling worden uitgeschakeld, worden de beams automatisch terug in dienst gezet.