Kennis en actualiteiten Slimme aanpassingen Do's & Don'ts voor groenbemesting in tussenteelt Kritisch kijken naar de brandveiligheid van je eigen stal Altijd op zoek naar kostprijsverlaging Zo kun je de energiekosten op je bedrijf verlagen
Over ons Missie en visie Geschiedenis
Werken bij Agra-Matic
Contact Pers en media
Terug
Planontwerp Bedrijfsontwikkeling Marktontwikkelingen en innovatie Maatlat duurzame veehouderij
Ruimtelijke ordening Bedrijfsuitbreiding Bedrijfsverplaatsing Functiewijziging
Vergunningstrajecten MER-procedures Omgevingsvergunningen Wet natuurbescherming
Bouw en uitvoering Brandveiligheid Bouwkundig tekenwerk Aanbesteding Bouwbegeleiding
Mineraal Advies mestbeleid Advies ruwvoerteelt Organisatie ruwvoerdemo’s en praktijkpilots Bemiddeling fosfaatrechten
Werken bij Agra-Matic Vacatures Leren en ontwikkelen
Terug naar Kennis en actualiteiten
Kennis en actualiteiten
Tips stalklimaat najaar
Tips voor een goed stalklimaat in het najaar
John Van Helden
22 oktober 2021
Bij grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht is een goed werkende klimaatregeling onmisbaar. In het najaar kan het overdag zomaar 15-20 ⁰C worden terwijl het ’s nachts en ook ’s ochtends vroeg nog verraderlijk koud kan worden. Nachtvorst is zelfs geen uitzondering.
Klimaat-tips
Streefwaarde: Wanneer je de streefwaarde tijdens de zomer één of meer graden hebt verhoogd, dan mag deze nu weer terug worden gezet naar de oorspronkelijke waarde (rond de 20,0°C) Er zijn klimaatcomputers die de streefwaarde automatisch verhogen bij hoge buitentemperaturen.
Ventilatie: Om de hoeveelheid ventilatie te beperken bij lagere buitentemperaturen kan de bandbreedte (automatisch) worden verhoogd. Deze mag met 0,1°C worden verhoogd per °C daling van buitentemperatuur lager dan 15°C. Als de klimaatcomputer deze mogelijkheid niet heeft, dient de bandbreedte te worden vergroot. (bijvoorbeeld naar 6,0-8,0°C) Een (beter) alternatief is het automatisch verlagen van de maximum ventilatie. Afhankelijk van de leverancier heeft men deze mogelijkheid ingebouwd.
Luchtstroming: Voor een goede luchtstroming dient de minimale opening van een inlaatventiel ongeveer 3 cm te zijn. Bij een luchtinlaatregeling met een zomer/winter-regeling zal dit normaal gesproken altijd het geval zijn. Als de stal niet beschikt over deze regeling zal een gedeelte van de inlaatventielen bij een lage buitentemperatuur (beneden 15°C) handmatig moeten worden gesloten.
Voorkom lekkage: Bij lagere buitentemperaturen zal een gedeelte van de snaar aangedreven ventilatoren niet meer ingeschakeld worden. Voorkom lekkage door goed sluitende jaloezieën of monteer een deur of geïsoleerde plaat. Hiermee wordt voorkomen dat het strooisel vochtig wordt en dat er dieren in de tocht zitten.