De gebruikscategorie van elektrische contacten geeft aan voor welk type belasting de contacten geschikt zijn en  specificeert de nominale bedrijfsstroom. Bij het schakelen van weerstanden treden geen schakelverschijnselen op, maar bij het uitschakelen van spoelen ontstaat als gevolg van de zelfinductie een grote overspanning. Hiervoor moeten de contacten een bluskamer hebben. Bij een capacitieve belasting treedt juist bij het inschakelen een storend effect op. Doordat de condensator meestal nog ongeladen is, ontstaat bij het inschakelen een stroompiek. Daarom worden voor het schakelen van condensatoren contactoren gebruikt met voorijlende contacten met weerstanddraad om de inschakelpiek te beperken.

Gebruikscategorieën voor vermogensscheiders volgens IEC 60947-3-1 
 Stroomtype
 Gebruikscategorie: Typische toepassingen 
 Wisselstroom
 AC-15: Schakelen van elektromagnetische belastingen (>72 VA) 
 AC-20: In- en uitschakelen zonder last 
 AC-21: Schakelen ohmse last inclusief matige overbelasting
 AC-22: Schakelen gemengde ohmse en inductieve last incl. matige overbelasting 
 AC-23: Schakelen van motorlast of andere sterk inductieve last 
 Gelijkstroom 
 DC-20: In- en uitschakelen zonder last (scheiden)
 DC-21: Schakelen ohmse last inclusief matige overbelasting 
 DC-22: Schakelen gemengde ohmse en inductieve last inclusief matige overbelasting (bijvoorbeeld shuntmotoren) 
 DC-23: Schakelen van sterk inductieve belasting (bijvoorbeeld seriemotoren)

Gebruikscategorieën voor schakelaars volgens IEC 60947-4-1 
 Stroomtype
 Gebruikscategorie: Typische toepassingen 
 Wisselstroom 
 AC-1: Niet inductieve of zwak inductieve last, weerstandsoven, frequentieregelaar 
 AC-2: Sleepringmotoren: aanlopen, uitschakelen 
 AC-3: Asynchrone motor: aanlopen, uitschakelen tijdens draaien
 AC-4: Asynchrone motor: aanlopen, tegenstroomremmen, omkeren, tippen (bijvoorbeeld hijsmotoren)
 AC-5A: Schakelen van gasontladingslampen 
 AC-5B: Schakelen van gloeilampen 
 AC-6A: Schakelen van transformatoren 
 AC-6B: Schakelen van condensatorenbatterijen 
 AC-7A: Zwak inductieve last in huishoudelijke apparaten en dergelijke toepassingen conform specificaties van de leverancier 
 AC-7B: Motorlast voor huishoudelijke toepassingen 
 AC-8A: Sturen van hermetisch afgesloten koelcompressormotoren met handmatige ontgrendeling van de thermische beveiliging
 AC-8B: Sturen van hermetisch afgesloten koelcompressormotoren met automatische ontgrendeling van de thermische beveiliging
 AC-53a: Sturen van een kooiankermotor met halfgeleiderbeveiliging
 Gelijkstroom
 DC-1: Niet inductieve of zwak inductieve last, weerstandsoven
 DC-3: Shuntmotoren: aanlopen, tegenstroomremmen, omkeren, tippen. Dynamisch remmen van gelijkstroommotoren
 DC-5: Seriemotoren: aanlopen, tegenstroomremmen, omkeren, tippen. Dynamisch remmen van gelijkstroommotoren
 DC-6: Schakelen van gloeilampen
 DC-12: Schakelen van weerstanden en halfgeleiderbelastingen, geïsoleerd door optocouplers

Gebruikscategorieën voor relais volgens IEC 60947-5-1 
 Stroomtype
 Gebruikscategorie: Typische toepassingen 
 Wisselstroom
 AC-12: Schakelen van weerstanden en halfgeleider belastingen, geïsoleerd door optocouplers
 AC-13: Schakelen van halfgeleider belastingen met transformator isolatie 
 AC-14: Schakelen van kleine elektromagnetische belastingen (<72 VA)
 AC-15: Schakelen van elektromagnetische belastingen (>72 VA) 
 Gelijkstroom 
 DC-12: Schakelen van ohmse belastingen en statische belastingen geïsoleerd door optocouplers
 DC-13: Schakelen van elektromagneten 
 DC-14: Schakelen van elektromagnetische belastingen met spaarweerstanden
 DC-20: In- en uitschakelen zonder last (scheiden)

Zie ook
Contactor
Contact

Externe links 
IEC60947-5-1 preview
IEC60947-4-1 preview
IEC60947-3 preview

Elektriciteit