Heating and heatpump | Nijlstroom.nl
Nijlstroom.nl > Sustainable living > Heating and heatpump
Ons huis heeft geen gas aansluiting, voor de bereiding van tapwater en verwarming / koeling van het huis wordt gebruik gemaakt van een warmtepomp.
De warmtepomp die we gebruiken is de Techneca Toros 9kW warmtepomp.
Er zijn grofweg 3 typen:
1) Oppompen water uit rivier of meer.
Indien je naast een waterloopje of meer woont kan je daaruit je water oppompen, door het warmtepompsysteem laten lopen en dan terug lozen. Daarbij moet je wel zorgen voor een goed filter. Het rendement ligt dan relatief hoog aangezien een rivier of meer meestal niet helemaal dichtvriest en de temperatuur normaal dus niet onder de 4° C komt te liggen. Ook zal er geen uitputting van het medium ontstaan doordat het continu vervangen wordt.
2) Verticale grondwarmtewisselaar.
Hierbij laat je twee putten boren, uit de ene pomp je grondwater op waaruit je de warmte dan haalt. In de andere loos je het koude water dan terug. De tweede put is nodig omdat het lozen van het afvalwater niet toegestaan wordt omwille van de grote waterverspilling. Dit systeem heeft een groter rendement dan het vorige maar de kostprijs van de installatie ligt natuurlijk veel hoger doordat je ook een tweede put moet laten boren. Het rendement hangt ook sterk af van het type grond waar je installatie geplaatst wordt. Dit systeem heeft grote voordelen wanneer je je woning of gebouw ook wilt koelen. In de winter pomp je namelijk warm grondwater op, doordat je hier warmte uit onttrekt, koelt het af. Dit afgekoelde grondwater sla je weer op in de andere put, zodat je het in de zomer daaruit kunt halen om je gebouw te koelen. Hierdoor warmt het grondwater weer op, deze warmte kun je weer opslaan en in de winter gebruiken. In Nederland is ook voor dit type een vergunning nodig, wanneer je maximaal meer dan 10 m3/h op kunt pompen. Afhankelijk van in welke provincie je je bevindt, moet je je aan bepaalde regels houden.
In dit huis is gekozen voor een Water/water warmtepomp met een verticale grondwarmtewisselaar. De put is geboord op 71 meter, de berekening is uitgegaan van een goed rendement voor 30 jaar.
Een warmtepomp is pas echt effectief wanneer de lagere uitgaande temperatuur gebruikt wordt met grote oppervlakte radiatoren. In de meeste gevallen zal dat betekenen dat een warmtepomp in combinatie met een Laag Temperatuur Verwarming (LTV) wordt aangelegd.
In dit huis is ruim 2800 meter LTV leiding geplaatst over 13 verschillende groepen. De woonkamer is bv verdeeld in 4 secties. De leidingen liggen op 10 cm afstand, bij de openslaande deuren op 5 cm afstand.