germengde pv panelen | Ecobouwers.be
Home » Forum » germengde pv panelen
germengde pv panelen
29/05/2008 - 09:16
weet iemand of je verschillende PV-panelen (andere fabrikant, of ander Wp) in 1 kring mag mengen, en zo nee, waarom niet?
29/05/2008 - 19:00
Re: germengde pv panelen
Een PV-paneel moet je beschouwen als een actief element (stroombron) die je in serie schakelt. Elke PV-paneel heeft zijn specificaties. Heb je PV-panelen met een verschillende Wpiek maar met gelijkwaardige stroomwaarden (Isc) en (Impp) dan zijn in elk geval de Voc en Vmpp verschillend. Deze verschillen in spanningswaarden kan je zonder problemen optellen als je panelen in serie staan. Verschillen de stroomwaarden merkelijk dan zal er door de string een stroom vloeien gelijk aan het paneel met de kleinste Isc en Impp. Het paneel met de grootste Isc en Impp zal trachten zijn stroom af te geven door het paneel met de lagere stroomwaarden en zal dit extra gaan opwarmen wat niet gewenst is. In de praktijk worden PV-panelen met uiteenlopende specificaties niet gemengd. Autobatterijen met een sterk uiteenlopende capaciteit schakel je ook niet in serie.
02/06/2008 - 13:58
wat moet er dan gebeuren als er bv binnen 10 jaar een paneel stuk gaat en dit niet meer te verkrijgen is?
02/06/2008 - 17:25
dan komt de kat op de koord he!
fabrikanten maken steeds andere modellen met verschillende afmetingen
dus indien 1 paneel stuk zullen ze u een gelijk paneel bezorgen doch met verschillende afmetingen en uitzicht
maar we gaan er vanuit dat panelen niet stuk gaan
02/06/2008 - 19:00
GOEDE OPMERKING VAN FRANK!
ik vroeg naar bijkomende panelen Sanyo HIT 215 en de leverancier had er nog maar twee in stock. Meer zijn er niet meer te verkrijgen! De productie zou gestopt zijn.
De nieuwe Sanyo's halen nu 225 KwP, maar ze zijn iets groter van formaat geworden en de tekening is niet meer ruitvormig maar cirkelvormig.
Met als gevolg dat mijn plan voor de tweede bouwvergunning voor 11 bijkomende panelen zal moeten worden gewijzigd.
03/06/2008 - 12:06
als er, zeg dus wel 'als', eentje stukgaat, dan denk ik dat een goede en eenvoudige oplossing eruit bestaat van dit ene paneel te overbruggen.
Je hebt dan wel iets minder opbrengst, maar normaal gezien zou de rest van het systeem het dan wel nog moeten doen.
Je kan er ook een ander paneel tussenzetten, maar zoals blijkt uit bovenstaande (niet meer leverbaar, andere afmetingen, andere I waarden, ...) hoop ik hier niet op.
03/06/2008 - 21:38
Re: gemengde pv panelen
Omdat ik maar weinig overschot heb op de startspanning van mijn omvormer, zou deze bij het overbruggen van 1 paneel niet meer kunnen opstarten...vandaar mijn bezorgdheid. En ja, de panelen durven wel eens stuk gaan. Heb ondertussen weet van 2 installaties die al te kampen hebben gehad met een defect paneel (na enkele jaren dienst)!