Hidroelektrana Čapljina
Hidroelektrana Čapljina smještena u Svitavi, nadomak Hutova blata, u opštini Čapljina, Bosna i Hercegovina. Njezini objekti nalaze se i na području opština Neum i Ravno. Puštena je u rad 25. novembra 1979. godine.  

Elektrana koristi prelijevne vode na brani Grančarevo iz akumulacija Bilećko jezero, i Trebinjsko jezero na rijeci Trebišnjici i vode slivnog područja nizvodno od brane Gorica. Od brane Gorica izgrađen je dovodni kanal, uglavnom trasom korita rijeke Trebišnjice. Kanal je dug 65 km, a površina betonske obloge je 2.200.000 m², što je za ono vrijeme bio izuzetan građevinski poduhvat. Voda iz kanala, u dnu Popova polja formira gornji kompenzacijski bazen elektrane, površine 70 ha, volumena 7,2 hm³, od čega korisnoga 6,5 hm³, i nalazi se u neposrednoj blizini mjesta Hutovo.  Voda se zatim dovodi tunelom prečnika 8.0  m i dužine 8.105  m u smjeru Hutova blata gdje je podzemna mašinska hala s dva agregata.  Iz elektrane vode se ispuštaju u donji kompenzacijski bazen Svitava, površine 1.000  ha, maksimalnog volumena  44.000.000  m³.

Karakteristike 
Elektrana je reverzibilna crpno-akumulacijska hidroelektrana koja koristi vode slivnog područja rijeke Trebišnjice. U vrijeme kada je izgrađena, bila je prva reverzibilna elektrana na prostoru Jugoslavije. Radi u tri režima rada:
 Sa svoja dva motor–generatora jedinične snage 240 MVA elektrana daje energiju u elektroenergetsku mrežu, prvenstveno radi pokrivanja vršnih opterećenja. 
 Sa dvije reverzibilne vertikalno postavljene Francis crpke–turbine, jedinične snage po 210  MW. u razdobljima malih voda i za vrijeme  manjega opterećenja na mreži, radi kao reverzibilna elektrana crpeći (vraćajući) vodu iz donjega u gornji kompenzacijski bazen.
 Elektrana može raditi i u kompenzatorskom pogonu, odnosno može proizvoditi ili uzimati iz mreže reaktivnu energiju i to s turbinskim i crpnim smjerom vrtnje agregata.

Osnovni podaci:

 broj agregata: 2
 instalirana snaga: 420 MW
 instalirani proticaj: 225 m³/sec
 tehnički minimum po agregatu: 140 MW
 srednja godišnja proizvodnja: 620 GWh
 ukupan stupanj korisnog djelovanja (pumpa-turbina): 74%
 tip turbine: Francis-reverzibilni
 proizvođač: Riva - Calconi
 instalirana snaga: 250 MW
Generatori:
 tip: Trofazni sinhroni
 proizvođač: AEG
 prividna snaga: 240 MVA
 način hlađenja statora: vazduh - voda
 način hlađenja rotora: vazduh
 broj okretaja: 300 o/min

Reference 

Čapljina
Čapljina