• %107,5 verim • 28 kW kapasite • ErP A enerji verimlilik sınıfı • Sessiz çalışma • 678 mm x 410 mm x 288 mm minimal boyutlarıyla kullanım alanında tasarruf • Doğalgaz ve LPG ile kullanım imkanı • Düşük NOx ve CO emisyonları • ¼ modülasyon oranı • Tesisatı ve kombiyi koruma altına alan otomatik By-Pass sistemi • Donmaya karşı koruma • Kalorifer devresi İçin Eko ve Konfor Modu • Akıllı oda termostatı vasıtasıyla IOS ve Android uygulamaları ile kontrol edilebilme • TSE ve CE Belgeli • ErP yönetmeliğine uygunluk • Kullanım suyu için plakalı eşanjörlü model seçeneği • Sadece ısıtma ve boyler ısıtma kullanımı için model seçeneği • Paslanmaz çelik brülör ile yüksek yanma verimi, düşük atık gaz emisyonu • Kullanım suyunda feed forward ve türbin sistemi ile sabit sıcaklıkta su alma imkanı (plakalı eşanjörlü modeller için geçerlidir) • Otomatik By-Pass sistemi ile tesisatı ve kombiyi koruma altına alma özelliği • Enerji verimli sirkülasyon pompasıyla daha az enerji tüketimi • Oda termostatı, dış hava sıcaklık sensörü ve zamanlayıcı (timer) bağlama imkanı • Tesisattaki ısıl yığılmaları engelleyen ‘’pump over- run’’ özelliği • Tek elektrotta 2 fonksiyon (ateşlemeiyonizasyon) • Basınçlı sistem güneş enerjisi desteği (Opsiyonel) • Ergonomik tasarımlı elektronik kart ile bütünleşik büyük ekran negatif LCDbeyaz aydınlatma • Kompakt full hermetik yapı • Ergonomik kontrol paneli dizaynı • Kumanda paneli arka kapağı esnek açılabilir yapısı sayesinde tamamen kapağı çıkarmadan müdahaleye imkanı • Servis ve bakım kolaylığı sağlayan tasarım • 60/100 mm ve 80/125 bacalar için tek gövde Teknik & Tasarım Özellikleri 17 Üstün Emniyet Sistemi • Alev sönme emniyeti • Kalorifer devresi suyu aşırı ısınma emniyeti (95 °C) • Atıkgaz tahliye emniyeti için baca gazı emniyet sensörü (95°C) • Sks (sıcak kullanım suyu) aşırı ısınma emniyeti (71 °C) • Yüksek su basınç emniyeti (3 bar) • Düşük su basınç emniyeti (0,4 bar) • Düşük voltaj emniyeti (170 VAC) • Sıcak su yığılma emniyeti (dahili by-pass devresi ve pompa ek çalışması) • Hem kalorifer hem kullanım suyu devresi için donma emniyeti • Kullanım suyu akış denetimi • Pompa sıkışma emniyeti • 3 Yollu valf sıkışma emniyeti • Otomatik hava purjörü • Genleşme tankı (8 litre) • Sifon tıkanma durumunda uyarı sistemi • Bacadan girebilecek yağmur suyuna karşı koruma sistemi • Yıllık bakım hatırlatma sistemi