Tek kol üzerinden tüm daireyi dolaşan tesisatlarda son radyatörler ısıtmayabilir. Bu yüzden tesisat mümkün olduğunca kollara ayrılarak yapılmalıdır.Özellikle kombiye yakın radyatör çok fazla ısındığından muhakkak reglaj vana kullanılmalıdır ve reglaj ayarı yapılmalıdır.
“Reglaj ayarı”; kombiye yakın olan radyatörlerin vanalarının kısılması, uzak olanların ise tam açık kalması demektir.Radyatör tesisatı minumum 5 bar basınca uygun şekilde tesis edilmelidir.Radyatör tesisatının dönüş hattına pislik yutucu takılmalıdır.Tesisatta mümkün olduğunca dirsek ve eklerden kaçınılmalıdır.
Radyatörlerdeki havanın alınabilmesi için, her radyatör grubuna hava tahliye purjörü konulmuş olmalıdır. Radyatörlerde termostatik vana kullanılması öngörülüyor ise radyatörlerden bir tanesine normal vana takılmalıdır. Oda termostatı kullanılan mahalde radyatörde termostatik vana olmamalıdır.
1,5 m’den uzun radyatörlerde çapraz bağlantı yapılmalıdır. Sıcak su ve kalorifer tesisatı duvar geçişlerinde boru ısınınca hareket edebilmesi için sabitlenmeli ve duvar geçişlerinde kılıf kullanılmalıdır.
Kullanım suyu tesisatı yük kaybını minumum seviyede tutacak şekilde gerçekleştirilmelidir. Dirsek sayısını sınırlandırmak, yeterli debi sağlayacak çapta musluklar kullanmak gerekmektedir. Kombi 0,8 bar minimal bir doldurma giriş suyu (şebeke) basıncı ile çalışabilir fakat bu durumda sıcak kullanım suyu debisi düşük olur.
İyi bir kullanım konforu elde etmek için 1 barın üstünde bir giriş suyu (şebeke) basıncı gerekmektedir. Bunu sağlamak için gerekiyorsa hidrofor tesis edilmelidir.Tesisat doldurma işlemi bittiğinde su ile doldurularak hidrolik test uygulanmalı, tesisatta kaçak olmadığından emin olunmalıdır.