Türkiye’nin en büyük ilk 50 sanayi kuruluşunun 23’ü, elektrik projelerini tasarlamak için cofaso kullanıyor
Şalt, Motor ve Sürücü Teknolojileri
Kesici Ayırıcı Discrepancy Şalterler
Topraklama Ölçümü, Nasıl Yapılır, Neden Önemlidir?
ENTES Yeni Fiyat Listesi 4 Ocak 2021 tarihi itibarıyla yayınlandı
5G teknolojisi, Akıllı Şehir veri merkezlerini dönüştürecek
ENTES Yeni Fiyat Listesi 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla yayınlandı
Harmonik Filtre Nedir? Nerelerde Kullanılır?
Kaçak elektrik hattı çekti, ‘Bir hata yaptık’ diyerek kendini savundu
Eminönü’nde elektrik kablolarında patlama anı
Anasayfa » Teknik Makaleler » Yüksek Gerilim Sigortaları ve Çeşitleri
Yüksek Gerilim Sigortaları ve Çeşitleri
Teknik Makaleler / Haber
16 Mayıs 2017
0 YORUM
Muhammet Çiftçiler
İlk önce sigortanın ne olduğuna bakalım. Sigorta devreden geçen akımın belirli bir sınırın üstüne çıkması durumunda devreyi açma amacı ile kullanılır. Devreye seri bağlanırlar.
Yüksek gerilim sigortalarıda aynıdır. Enerji iletim hatlarının kopması, yıldırım düşmesi aşırı gerilim yükselmesi gibi durumlarda kısa devre akımlarına karşı koruma sağlar.
Kulanıldığı yerler hat başları, transformatör, motor, kondansatör, gerilim trafosu gibi alıcıların önlerine koyularakta alıcıların korunmasını sağlarlar.
İki çeşit YG sigortası vardır. Bunlar
Optik Göstergeli
Çarpma Pimli
YG Sigortaların Yapısı
İç kısmında + şeklinde bulunan porselen malzeme üzerine titizlikle sarılmış erime hattı için gümüş tel kullanılır. Bunlar her iki uçtaki bakır terminal üçlarına ponta kaynak ile tutturulur. Dış gövde genelde porselenden imal edilir boru şeklindeki porselennin iç kısmına yarleştirilen + şelindeki erime hattı yerleştirilir ve kapatılmadan içerisine ark söndürme amacı ile belirli tane büyüklüğünde kuvartz kum ile doldurulur.
Optik Göstergeli YG Sigortaları
Optik göstergeli sigortalarda sigortanın atması durumunda üzerinde bulunan fanusun içine kırmızı renk alır.
Çarpma Pimli YG Sigortaları
Çarpma pimli sigortalarda sigortanın atması durumunda üzeri etiketle kapalı olan pim etiketi yırtarak dışarı çıkar ve sigortanın attığı buradan anlaşılır.
YG Sigorta Seçimi
Kullanılacak işletme gerilimine uygun olarak seçilmelidirler
Koruma yapacağı yere göre :
Motor Koruması: Motor kısa devre korumalarında yol verme akımı ve sıklığına bağlı olarak In değeri yüksek seçilmelidir.
Transformatör Koruması: Trafo korumasında mıknatıslanma akımı değeri altında olamamalıdır. Örnek 0.1 sn lik süre için yol alma akımı trafo nominal akımının 10-12 katı olarak hesaplanır.
Kondansatör Koruması: Kondansatör bankının tam yük akımının 1,6-2 katı arasında bir değerde seçilmelidir.
Gerilim Trafosu Koruması: Genellikle ölçü hücrelerinde kullanılan gerilim trafosu için In:2 seçilmelidir.