Novec 1230 yangın söndürme sistemleri, yangın söndürücüsü ekipmanı tarafından üretilen bir ön mühendislik hesap(pre-engineered) sistemine dayalı üründür. Hesaplamaya dayalı yapılan tasarımlar (engineered) sistemlerde olanaklıdır. Sistem, ortamdan ısıyı absorbe etme prensibi ile yangına müdahale eder ve mahaldeki oksijen miktarını etkilemeden yangını kontrol altına alır. Ozon tabakasına zarar vermediği çevre koruma birliği tarafından belirlenmiş olan Novec 1230 gazı, gerekli tasarım konsantrasyonunda solunabilir ve insan sağlığına herhangi bir zarar vermez. Novec 1230 gazının atmosferik ömrü ise 3 ila 5 gün arasındadır ve küresel ısınma potansiyeli faktörü 1’dir. Diğer bir deyişle Novec 1230 gazı ozona zararlı olmadığı gibi sera etkisi de yoktur. Novec 1230’un en yakın rakibi olan FM200’ün atmosferik ömrü 36,5 yıldır. Sistem kendisine uygun algılama ve kontrol ekipmanlarıyla otomatik olarak çalıştırıldığı gibi elle de çalıştırılabilir. Novec 1230 sıvısı, ısıyı hızla çıkararak yangını başlamadan söndürür.
Novec 1230 Yangın Söndürme Sistemleri
Tipik bir toplam taşma sisteminde, sıvı azot ile basınçlı silindirlerde sıvı olarak depolanır. Otomatik algılama sensörleri, yangın başlangıç ​​aşamasındayken serbest bırakmayı tetikler ve yalnızca saniyeler içinde söndürür. Novec 1230 sıvısı sudan 50 kat daha hızlı buharlaşır. B ve C Sınıfı yangın tehlikeleri için uygundur. Bu ürün özel tehlike sınıfları için ideal; yüksek değerli ekipmanların ve elektronik sistemlerin çalışmasının kesintiye uğratılamayacağı, insanların bulunduğu ve aynı zamanda yangın güvenliğinin çok önemli olduğu yerlerde genel olarak kullanılmaktadır.
Novec 1230 Gazlı Söndürme Sistemleri Uygulamalara örnek olarak;
*Bilgi işlem merkezleri,
*Server odaları,
*Haberleşme merkezleri,
*Elektronik kontrol ve işlem odaları,
*Denizcilikte pompa ve yardımcı ekipman odaları,
*Makine daireleri vb. alanlar gösterilebilir.
Silindirler
Silindirler D.O.T teknik şartnamesi 4BW500 veya 4BA500’e göre üretilmektedir. Silindirler altı değişik ebatta temin edilebilir. 20 kg, 40 kg, 80 kg, 120 kg,160kg, 225 kg ve 300 kg kapasitelerindedir. Her bir silindir 480 ila 1200 kg/m³ arasında doldurulur ve kuru nitrojen ile 360 psi (24,84 bar) 21,1 ºC (70 ºF) ‘da basınçlandırılır. Çalışma ısıları -28ºC ( -20ºF) ile 54,4ºC ( 130ºF) arasındadır.
Valfler
Boşaltma valfi pirinçten üretilmiştir ve basınca dayanıklıdır. Valf bir solenoid tarafından elektriksel olarak harekete geçirilmekte ve bir basınç ölçeri ile izlenmektedir.
Nozullar
Nozullar, bir ön hesaplamaya göre belirli bir ölçüdedir sistem montaj manuel’ine uygun olarak yerleştirilmelidir. Tanımlama temiz gazlı yangın söndürme sistemi kapalı mekanlardaki kıymetli mal ve eşyalar için bir Tam Baskın tipi korumadır(Total Flooding). 3M™ Novec™ 1230 kapalı bir hacime boşaltıldığında, A, B ve C sınıfı yangınları söndürür.Sistem kendisine uygun algılama ve kontrol ekipmanlarıyla otomatik olarak çalıştırıldığı gibi elle de çalıştırılabilir.