Fosil yakıt sistemlerinden ziyade bir ısı pompası tarafından üretilen ısının ekonomik ve çevresel faydaları, ancak sistemler dikkatlice tasarlanıp kurulduğunda ve doğru kullanıldığında önemlidir. Özellikle, ısı pompası sistemlerinin boyutlandırılması ek bir zorluk teşkil etmektedir. Herhangi bir hata, yağlı veya gazlı ısıtıcılar gibi geleneksel bir ısıtma sisteminden daha ciddi sonuçlara neden olacaktır.
Toplam ısıtma talebi ve ısıtma yükü
Kötü yerleştirilmiş bir ısı dağıtım sistemi, ısı pompasının verimini düşürür ve ömrünü kısaltır. Hataları düzeltmek zordur. Bu nedenle, ısı pompası kapasitesini boyutlandırırken, toplam ısıtma talebini ve binanın ısıtma yükünü tanımlamak önemlidir. Tahminler, her ülke için geçerli en son standartları temel almalıdır. Almanya'da DIN EN 12831 uygulanmaktadır.
Bir yaşam alanının metrekaresi başına özel ısıtma talepleri, binanın inşaat türüne bağlıdır.
Pasif ev 0,015 kW / m²
ENEV kararnamesine göre yeni bina 0,04 kW / m²
Isı yalıtım standartlarına sahip yeni bina 0,06 kW / m²
Isı yalıtımlı yenilenmiş eski bina veya ısı yalıtımı olmayan yeni bina 0,08 kW / m²
Isı yalıtımı olmayan eski bina 0,12 kW / m²
Binanın ısıtma talebini tahmin etmenin formülü aşağıdaki gibidir:
Yaşam alanı [m²] × spesifik ısıtma talebi [kW / m²] = bina ısıtma talebi [kW]
Isıtma yükü: Bir binanın ısıtma yükü de toplam ısıtma talebi ile karıştırılmaması için DIN 12831'e göre hesaplanır. Bir binanın ısıtma yükü: Dondurucu soğukta istenen oda sıcaklığına ulaşmak için bir ısıtma sisteminin sağlaması gereken gücü ifade eder.
Toplam ısıtma talebi = enerji / tüketim
Isıtma yükü = ısıtma gücü
Isıtma yükünü belirlemek için, iklim durumu, ilgili bölgelerin sıcaklık standartlarına dahil edilerek dikkate alınmalıdır.
Örneğin, Bavyera'nın çoğu için kışın ortalama sıcaklık -16 ° C'dir. Kışların daha ılıman geçtiği sahillerde ortalama sıcaklık -10 ° C'ye düşer. İnşaatta kullanılan malzemeler ve bir binanın U değeri, binanın geometrisinin yanı sıra hesaplamada da dikkate alınır.
Çoğu zaman, ısıtma yükünü ve toplam ısı talebini hesaplamayı unuturuz ve bir güvenlik marjı sağlamak için daha büyük bir ısı pompası seçeriz. Ve çoğu zaman, ısı pompası ihtiyaç duyulandan iki kat daha büyüktür. Bunun kompresörün hizmet ömrü üzerinde olumsuz etkileri vardır. Bu, özellikle ilkbahar ve sonbahar gibi, aşırı büyük bir kompresörün devre dışı kaldığı, örneğin daha sık kesildiği, ancak kısa süreler için erken aşınmaya ve artışa neden olduğu geçiş mevsimlerinde geçerlidir. arıza riski. Güç yeterli değilse, çoğu zaman doğrudan elektrikli ısıtmadır. Elektrik konusunda çok açgözlü olan.
Sertifikasyon, kesin verimlilik verileri sağlar
Bir binanın tahmini toplam talebi ve daha da önemlisi, gereken tam ısıtma yükü bir enerji danışmanı, inşaat mühendisi veya tesisatçı tarafından belirlenmiş olsa da, imalatçıdan hatalı bilgiler yine de ortaya çıkabilir. bir sorunu temsil eder. Bu nedenle sertifikasyon, bu tür bir hatayı ortadan kaldırmanın ve ısı pompalarının en ekonomik ve ekolojik avantajlarından yararlanmanın tek yoludur. Örneğin, Eurovent Certita Certification tarafından sağlanan Avrupa ısı pompaları sertifikasyonu, tüm ürünlerin aynı prosedürlere göre test edilmesini sağlar. Testler, kesinlikle tanımlanmış özdeş koşullar altında bir üçüncü şahıs tarafından gerçekleştirilir. Böylece fabrika kontrolleri tüm yeterlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık kriterlerini karşılar.