bütün odadaki peteklerin alt kısımları ısınmıyor.peteğin hem sağ hem sol tarafında 2 şer tane giriş var bizim boruların ikiside bütün odalarda sol taraftaki girişlere bağlı.acaba bundan mı kaynaklanıyor yoksa başka bir sebebi olabilir mi?merkezi sistemdede böyleydi,yani alt kısımlar ısınmıyodu.
Son Cevap: haticemayaz
15 Cevap
0
Beğen
9526
Tüketiciler Radyatör
Cevaplar
Cevap Yaz
selka
18 Şubat 2009
sanırım merkezi sistemden bireysele kombiye geçtiniz
sirkilasyon pomp. yetersiz
yanlış baglantı
denge depo ihtiyacı sorunlar bunlardan biridir
ısınma şekli petek adedi sistem şekli kombi kapasite gibi degerleri yazarsan daha iyi yardımcı olabilirim
kolay gelsin
0
Beğen
Alıntı Yap
beyda
18 Şubat 2009
kombi 24 000 lik,petek adediderken ysklsşık her odada 1.5 mt uzunluğunda petekler.yanlış bağlantı olmasından şüphe ediyorum,yukarda dediğim gibi peteğin 2 tarafında alt ve üst tarafta girişler varya,bizim petekte 2 boruda sol taraftaki giriş yerinden bağlandı.yukarıdaki komşumun borularından biri sol üstten biri sağ alttan bağlanmış.o yüzden bağlantı hatası olduğunu düşünüyorum.
0
Beğen
Alıntı Yap
ahmetakyil
18 Şubat 2009
beyda yazdı:
bütün odadaki peteklerin alt kısımları ısınmıyor.peteğin hem sağ hem sol tarafında 2 şer tane giriş var bizim boruların ikiside bütün odalarda sol taraftaki girişlere bağlı.acaba bundan mı kaynaklanıyor yoksa başka bir sebebi olabilir mi?merkezi sistemdede böyleydi,yani alt kısımlar ısınmıyodu.
Arkadaşım bunun nedeni aşağıdaki nedenler olabilir.
1) Kombiden peteklere tek hat üzerinden dağıtım yapılması,
2) Kullanılan borunun çapı yetersiz kalması(örn. petekler arası mesafe uzundur ve kombiden çıkar çıkmaz 3/4" boru ile dağıtım başlamıştır ve son peteklere doğru 1/2" ile su dağıtımı yapılmıştır.)
3) Sivas'ta bizim şoklama dediğimiz olay yani peteğin sol üst köşesinden su girişinin yapılıp sağ alt köşesinden çıkışının yapılmaması,
4) Daha önce kömürlü merkezi sistemde kullanılmışsa petekler bunların temizlenmeden kullanılması ( !!! bu çok önemlidir. periyodik bakımı yapılmayan peteklerin su içerisindeki kireç,tortu..vs. etkenlerin peteğin tabanına çökmesi sonucu hem peteğin su çıkışının tıkanarak pompanın zorlanmasına, hemde tabanda birikme yaparak peteğin alt kısımlarında ısı kaybının yaşanmasına neden olmaktadır.)
5) Evdeki toplam petek metrajına göre uygun kombinin seçilmemesi. (örn : Topalm petek metrajı 8 m yi geçiyorsa ve hat uzun ise kombi kapasitesinin yetersiz kalması.)
Ahmet Turan AKYIL
0
Beğen
Alıntı Yap
beyda
18 Şubat 2009
üstteki seçeneklerde dediğiniz gibi peteklerde giriş sol üstten çıkış sağ alttan mı olması gerekiyor?bizimkisi giriş sol üstten çıkış sol alttan,yani iki boru paralel gidiyor. bu sebep olabilir diyorum ben.sizce?
0
Beğen
Alıntı Yap
iyilmaz66
18 Şubat 2009
kombiiçerisindeki sirkülasyon pompasının devrinin (ki pompalar genelde 2 veya 3 kademelidir) kaçta olduğuna bakın ve bu tür hatlarda en üst seviyeyi seçerek tekrar deneyin derim.
0
Beğen
Alıntı Yap
gantepmec
18 Şubat 2009
beyda yazdı:
üstteki seçeneklerde dediğiniz gibi peteklerde giriş sol üstten çıkış sağ alttan mı olması gerekiyor?bizimkisi giriş sol üstten çıkış sol alttan,yani iki boru paralel gidiyor. bu sebep olabilir diyorum ben.sizce?
Radyatörlerde yanlış bağlantı dediğiniz zaman sıcak hattın alt kısma soğuk hattında üst kısma bağladığı anlaşılır; bu durumda radyatörün alt kısmında hafif bir ısınma olmasına rağmen radyatörün geneli soğuk olur,sizdeki durumda bu olmadığından yanlış bağlantı olmadığını düşünüyorum.Yukarıda görüş belirten arkadaşların yorumları doğrultusunda bir yol izlerseniz daha sağlıklı olabileceğini düşünüyorum.
Ayrıca sizin radyatörlerinizde olduğu gibi; şayet giriş ve çıkışlar çapraz değilde paralel bağlantı olursa çeşitli etkenlerden (yukarıda arkadaşların belirttiği sebepler; pompa yetersiziliği, kireçlenme, çap uygunsuzluğu vb.) dolayı radyatörün bir kısmında yeterli ısıyı elde edememe ile daha kolay karşılaşılmaktadır.
Saygılar..
0
Beğen
Alıntı Yap
ahmetakyil
18 Şubat 2009
beyda yazdı:
üstteki seçeneklerde dediğiniz gibi peteklerde giriş sol üstten çıkış sağ alttan mı olması gerekiyor?bizimkisi giriş sol üstten çıkış sol alttan,yani iki boru paralel gidiyor. bu sebep olabilir diyorum ben.sizce?
bana görede sebep bu..
0
Beğen
Alıntı Yap
ahmetakyil
18 Şubat 2009
ha birde unutmadan şunu da ekleyeyim. bazı kombilerde sıcak su çıkışı sağda bazılarında ise soldadır. yani kombilerde giriş çıkış yönleri farklılık gösterebiliyor.çok düşük bi ihtimal ama kombi giriş ve çıkışlarınada bi bakın isterseniz belki ters bağlantı yapılmış olabilir..
saygılar..
0
Beğen
Alıntı Yap
brugmaster
19 Şubat 2009
tesisatın duvar kenarindan tek hat üzerinden uzun mesafeelr kat etmesi
çapraz bağlantı yapılmaması
kaynak yapan usatanın becerisksizliği
kombinin yetersiz olması
peteklerin dandik olaması( basılarının su hazneleri yarımdır)
döşenen folyolu borunun ince olması
ble ble ble ...........bisürü sebeb işte birini çagar baktır burdan anlyamassın
çaprasda bağlanmasa tamamı ısına bilri sebep çok .........
0
Beğen
Alıntı Yap
brugmaster
19 Şubat 2009
he en güxel çözüm bak bunu herkez bilmez ilk petegi 2 tur aç 2 . petegi 4 tur 3 . petegi 6 tur son petege kadar bu şekilde devam et eskisinden daha ii olur ama tama anlamıyla çözermi problemini bilemem
boş konuşmam çözüm bulurum BRUGMASTER _O_ ÇÖZER
0
Beğen
Alıntı Yap
beyda
19 Şubat 2009
verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim,bakalım inşallah sorunu çözeriz.
0
Beğen
Alıntı Yap
muludeveci
19 Şubat 2009
oooo at kafadan bilgi yarışmasına dönmüş ortalık,
şoklama yöntemi ile montaj, 8 metreden sonra kombinin bir üst modele geçer, boru ince oldu v.s. arkadaşlar biraz araştırıp yorum yazalım.
ortalama bir evin ısı ihtiyacı 10-12.000 kcal civarındadıe. dolayısıyla evlerdeki kombiler her türlü ısıtırda, tesisatlarda borular montaj sırasında , özellikle plastik tesisatlarda, tıkanmışsa, her sene suyu boşaltıp petekleri temizliyorsanız işiniz zor.
ilk mesaja dönelim, peteklerde metrej çok uzun değilse, sol yada sağ 2 yandan bağlanabilir, metraj uzun ise çapraz bağlanması iyidir. Diğer yöntem ise, peteklerin girişlerindeki vanaları sonuna kadar açın, sonra radyatör dönüşlerindeki vanayı en uzaktakinden başlayarak, kısa kısa kombiye en yakın radyatöre kadar gelin. Yani en uzakdaki peteğin dönüş vanası tamamen açık, kombiye en yakın petekde ise dönüş vanası kapalıya yakın olacak şekilde reglaj ayarı yapınız.
0
Beğen
Alıntı Yap
beyda
20 Şubat 2009
çok teşekkürler bunu evde deniycem.
0
Beğen
Alıntı Yap
haticemayaz
2 hafta önce
Peteklerin üstleri ısınıyor altları ısınmıyor
Viessman marka yeni kombi aldım bir senelik fakat petekler eski petekleridr temizlettik havasinida aldik ama nedense petekler hala aynı tesisat doğru bağlanmış ama hala aynı ne yapacağımızı sasirdik
Moderatörün Notu:
Konu ilgili başlık altına taşındı.
0
Beğen
Alıntı Yap
Danışman canguntan
2 hafta önce
Kombinizi kaç derecede yakıyorsunuz?Petekerin alt ve üstünde bir miktar fark olacaktır.Eğer yüksek sıcaklıkta kullandığınız halde ısınmıyorsa muhtemelen bir sirkülasyon sorunu vardır ya da petekleriniz kombinin ısıtabileceğinden çok daha fazla olabilir diyebiliriz. Kombinizin tam model ve kapasitesini ve ne tip radyatör kullandığınızı belirtirseniz daha kolay yardımcı olabiliriz.(Eski tip dilimli ise dililm adetlerini varsa bir resmini gönderirseniz daha kolay inceleyebilirim.)