Arızalı Buhar Kapanlarını Onarmak Yüksek Oranda Tasarruf Sağlayabilir | Endüstri Forum – Sektörel Sosyal Medya
Menu
Endüstri Medya
FORUM
Yeni mesajlar Forumları ara
Neler yeni
Yeni mesajlar Yeni profil mesajları Son etkinlikler
Üyeler
Tüm Üyeler Yeni profil mesajları Profil mesajlarında ara
Forum Kullanımı
Giriş Kayıt ol
Neler yeni Ara
Ara
Everywhere Konular This forum This thread
Sadece konu başlıklarında ara
Üye mesajlarında:
Ara
Gelişmiş arama...
Yeni mesajlar
Forumları ara
Menu
Giriş
Kayıt ol
Hoş geldiniz,
Yeni bir iş ağı olan Endüstri Forum’a ÜCRETSİZ üye olarak değerli paylaşımlarınızı buradan da yaparsanız, akışta kaybolmaz ve sürekli okunur.
Ücretsiz üye olmak için tıklayın...
FORUM
Endüstrinin Yeni Sosyal Medyası
Enerji sektöründe bak neler oluyor?
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.
Arızalı Buhar Kapanlarını Onarmak Yüksek Oranda Tasarruf Sağlayabilir
Thread starter NETES MÜHENDİSLİK
Start date 18 Ekim 2021
NETES MÜHENDİSLİK
Aktif Üye
18 Ekim 2021
#1
Uygulama Notu
Arızalı buhar kapanlarından kaynaklanan buhar kaybı her yıl on binlerce Euro’ya mal olabilir. Bu kayıptan kaçınmanın tek yolu, her yıl buhar kapanlarını birkaç kez testten geçirmektir. Buhar kapanları genellikle yüksek, ulaşılması zor yerlerde bulunur. Bunlara erişmek için iskele ve merdiven kullanmak gerekir. Termal görüntüleme cihazı, test işlemlerini makine odasının zemininden gerçekleştirmeyi kolaylaştırır. Cihazı doğrultup düğmesine basarak buhar kapanının sıcaklık profilini tamamıyla görselleştirebilir ve kapanın düzgün çalıştığını ya da onarıma ihtiyacı olduğunu tespit edebilirsiniz. Görüntüleme cihazları buhar kapanlarını ve tüm buhar sistemini izlemek ve sorunlarını gidermek için taşınabilir, kolay bir yol sağlar. Arızalı olan tek bir büyük buhar kapanını bulmak, görüntüleme cihazının maliyetini telafi edebilir.
Arızanın Maliyeti
Kimyasal, yiyecek-içecek ve eczacılık gibi sektörlerde, arızalanan bir buhar sisteminin saatlik maliyeti 550.000 € ile 850.000 € arasında değişebilir. 7 bar buhar sisteminde bulunan orta büyüklükteki bir buhar kapanı açılmazsa her yıl yaklaşık 2500 € kayba neden olur.
Üç ila beş yıl bakım yapılmadığında, buhar kapanlarınızın %15 ila %30'u arızalanabilir. Yani, orta büyüklükteki 60 buhar kapanın buhar kaçırmasından doğan yıllık kayıp, 22.500 € ile 45.000 € arasında değişir.
Yukarıdaki gibi düzgün çalıştığında, buhar kapanı termal görüntüleri sıcaklıkta ani bir değişiklik göstermelidir.
ABD'deki bir uygulamada, buhar hatlarında termal görüntülemenin kullanılması yıllık enerji maliyetini 16.200 $ azalttı. Fluke Ti 480PRO Termal Görüntüleme Cihazı çeşitli sorunları tespit etti. Bu sorunlar arasında düzgün çalışmayan altı buhar kapanı, kaplama hatlarındaki kaplama tankı bobinlerinde buhar kaçakları ve yoğuşmayı iyileştirme fırsatları bulunuyordu. Buhar kapanları, kapan başına 500 $ maliyetle değiştirildi, böylece kapan başına 3200 $ tasarruf elde edildi. Kazan tedarik panelindeki enerji kaydı, yapılan modifikasyon çalışmalarının başarılı olduğundan emin olmak için çalışmadan önce ve sonra güncellendi.
Buhar kapanları nasıl çalışır?
Hammaddeleri ısıtma, ürünleri işlemden geçirme, ekipmana güç verme, ortam ısıtması ve elektrik üretimi gibi çok sayıda uygulamada buhar kullanılır. ABD Enerji Bakanlığı'nın tahminlerine göre, ABD'li üreticiler tarafından yakılan yakıtların %45'inden fazlası buhar üretmek için kullanılmaktadır.
Buhar ısıyı verimli bir şekilde taşır, çünkü iç sıcaklığı büyük miktarda enerjiyi tutacak kadar yüksektir ve düşük bir maliyet karşılığında gereken yere borularla kolayca iletilebilir.
Yukarıdaki görsellerde HVAC kanalına buharın beslenmesi gösterilmiştir. Besleme borusu, dikey borunun altında yoğunlaşmayı göstermektedir.