Atmosfere açık kondens sistemini haiz buhar üretim tesislerinde kondens tankından atmosfere kaçan buhardan (flaş buhar) geri ısı kazanımı;
Buhar kazanından belirli bir işletme basıncında üretilen buhar, kullanım yerinde gizli ısısını bırakarak işletme basıncında yoğuşur ve su halinde kondenstoptan geçerek; atmosfer (açık hava) ile irtibatlı kondens hattına gelir.
Basınç düşümü nedeni ile yoğuşum neticesi oluşan suyun bir kısmı tekrar buharlaşır. (flaş buhar) ve su – buhar karışımı kondens hattından kondens tankına gelir. Su kondens tankına dolarken buhar, kondens tankının havalık borusundan kaçarak atmosfere gider.
Kondenstopların hatalı seçilmesi veya arızalı olması halinde bu kaçaklar artar. Buhar kullanan birçok tesiste kazan dairesinin yan tarafından yükselen beyaz buhar bulutu bu olayın göstergesi olur ve sanki doğal bir olaymış gibi algılanır.
Önlem alınmadığı taktirde kondens tankına dönen kondens suyunun %10…15’i flaş buhar kaçağı olarak havaya gider.