EXPOFLEX, EXTRAFLEX, CORRFLEX sistemleri, düz veya dalgalı iç cidar oluşturarak spiral mekanik bağlantı sistemi ile
gerçekleştirilir.
Fleks boru, eski bacaların, şaftların ve teknik bölmelerin yenilenmesi için iç borulama borusu olarak kullanılabilir; duman kanalı
olarak (bir başka deyişle, kazan ve baca arasında bağlantı yolu olarak) kullanılması öngörülmemektedir. Yeniden borulama
yapılacak bacadan, zaman içerisinde birikmiş kurumun temizlenerek fleks borunun dış cepherinde oluşabilecek her türlü
korozyon riskinin önlenmesi gerekmektedir.
Herhangi bir komponentin montajına başlamadan önce, gerek parça gerekse paket üzerindeki ürün CE işaretinin
gerçekleştirilecek montaj ile aynı olduğundan emin olunuz
Fleks boru, baca içerisine aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağıya doğru çekilerek yerleştirilecektir; çekiş gücü 50 kg’dan az
olmalıdır. Boru üzerinde yer alan DUMAN YÖNÜ ok işaretinin gösteridiği yöne riayet edilmesi kesinlikle zorunludur.
Fleks boru, baca duvarının yukarısına, örneğin merkezleme kelepçesi (ahtapot kelepçe) ile sabitlenir. İç tarafta, fleks boru
aşağıda verilen elemanlarla bağlanır:
a) Boru Manşonu 3400.. doğru monte edilebilmesi için, şekil 1 de gösterilen talimatlara riayet edilmesi gerekmektedir:
Şekil. 1 – Manşon 3400… montaj talimatı
1.
2.
3.
4.
Genel Bakış
Daha iyi kayması için iç cepheri yağlayınız.
Bağlantıyı, fleks boru tamamen girinceye kadar vidalayarak veya sokarak yerleştiriniz.
Kilitleme kelepçesini bağlantı parçasındaki uygun yere koyunuz ve normal bir tornavida/ allen anahtar kullanarak
vidalayınız.
b) Fleks boruların contasız boru manşonu(3402…, 3403…, 3404…), ile doğru montajı şekil 2 de gösterilmektedir.