THRV; TORKEM Isı geri kazanım cihazları taze hava ihtiyacı olan ortamlarda iç ortamdaki şartlandırılmış havanın ısı enerjisinin recuperatör vasıtasıyla geri kazanarak enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
Isı geri kazanım cihazları 500 ila 4.000 m³/h hava debisi aralığında standart 8 model olarak üretilmektedir.
Sessiz çalışan 3 hız kademeli ithal Nicotra - Gebhardt fanlar vasıtasıyla seçilen cihaz çalışma kapasitesi ihtiyaç duyulan oranda arttırılıp azaltılabilmektedir.
Recuperatör alüminyum plakalı ve % 72 'e varan verim ile taze ve temiz havanın iç ortam enerjisini kullanarak enerji harcamalarında % 30'a varan tasarruf sağlar.
Sessiz çalışan 3 hızlı direkt akuple motora sahip radyal fanları, yüksek verimli recuperatörü; akustik ve ısı izolasyonu yapılmış sızdırmaz ve profil karkaslı hücresi ile kompakt bir cihazdır. Isıtma ve Soğutma yapılan mahallerde hava kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla temiz ve taze havaya ihtiyaç vardır. Genellikle egzost edilen hava yerine direkt dış ortamdan taze hava flitre edilerek alınır ve ortam havasının sıcaklığını sabit tutabilmek için gerekenden daha az kapasitede bir ısı veya soğutucu ile istenilen ortam sıcaklığı sağlanmış olur.
Üretilen modeller asma tavan arasına konulabilecek yükseklikte, kolaylıkla montaj ve bakım yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır.
THRV MODELLERİ TEKNİK TABLOSU
MODEL THRV THRV THRV THRV THRV THRV THRV THRV
50 75 100 150 200 250 300 400
Hava Debisi 500 m³/h 750 m³/h 1.000 m³/h 1.500 m³/h 2000 m³/h 2500 m³/h 3.000 m³/h 4.000 m³/h
Statik Basınç ( Cihaz Dışı ) 200 Pa 175 Pa 150 Pa 200 Pa 180 Pa 150 Pa 200 Pa 150 Pa
Motor Gücü 2 x 0.10 Kw 2 x 0.10 Kw 2 x 0.10 Kw 2 x 0.37 Kw 2 x 0.37 Kw 2 x 0.37 Kw 2 x 0.42 Kw 2 x 0.55 Kw
Ses Seviyesi 48 db 48 db 48 db 52 db 52 db 55 db 55 db 55 db
Toplam Güç Girişi ( 230 V - 50 Hz ) 0,20 Kw 0,20 Kw 0,20 Kw 0,8 Kw 0,80 Kw 0,80 Kw 0,80 Kw 1.1 Kw
Tahrik Tipi Direkt Akuple Direkt Akuple Direkt Akuple Direkt Akuple Direkt Akuple Direkt Akuple Direkt Akuple Direkt Akuple