kazan kapasitelerine göre veya baca çaplarına göre malzeme et kalınlıkları nedir tablo tarzı bir bilgi varsa rica edebilir miyim. şimdiden teşekkürler ii çalışmalar..
kazan kapasitelerine göre veya baca çaplarına göre malzeme et kalınlıkları nedir tablo tarzı bir bilgi varsa rica edebilir miyim. şimdiden teşekkürler ii çalışmalar..
yaklaşık 12 yıl önce. (2010-03-10 15:35:31)
Cevap ;
Şu an geçerli standartlara göre böyle bir tablo yoktur. CE işareti zorunlu olduğu için firmaların kendi ürünlerine ait performans değerlerini belirtebilmeleri için mutl »
Şu an geçerli standartlara göre böyle bir tablo yoktur. CE işareti zorunlu olduğu için firmaların kendi ürünlerine ait performans değerlerini belirtebilmeleri için mutlaka deney yapmalıdırlar. Bu deneylerde maksimal yüklere göre size ait bacanın kalınlığının yeterli olup olmadığını görebiliyor ve sonuçlara göre bir tabloyu her firma kendi ürünleri için yapıyor, beyan ediyor. «
yaklaşık 12 yıl önce. (2010-03-10 15:35:31)
volkan aslan ;
Atık gaz kütle debisini metreküp / saat olarak nasıl hesaplayabiliriz
Atık gaz kütle debisini metreküp / saat olarak nasıl hesaplayabiliriz
yaklaşık 14 yıl önce. (2007-07-11 18:04:54)
Cevap ;
Kütlesel debi (kg/h) / atık gaz yoğunluğu(kg/m3)=kesit(m2)x hız(m/h)=Çekme kapasitesi(m3/h)dir.
Kütlesel debi (kg/h) / atık gaz yoğunluğu(kg/m3)=kesit(m2)x hız(m/h)=Çekme kapasitesi(m3/h)dir.
yaklaşık 14 yıl önce. (2007-07-11 18:04:54)
sevket erkul ;
kağir,çelik bacalardakistandarşesaplarınformüllerini rica edebilirmiyim
kağir,çelik bacalardakistandarşesaplarınformüllerini rica edebilirmiyim
yaklaşık 14 yıl önce. (2007-07-04 17:17:46)
Cevap ;
Aşağıdaki adresten indirebilirsiniz. http://www.dogalgazprojesi.com/show_entry.asp?EntryID=110
Aşağıdaki adresten indirebilirsiniz. http://www.dogalgazprojesi.com/show_entry.asp?EntryID=110
yaklaşık 14 yıl önce. (2007-07-04 17:17:46)
Şükrü Çetinkaya ;
Sayın yetkili, Merhaba. Benim sorum şu: Baca yapılacağı sırada kullanılan malzemenin 316 krom olduğunu gözlemle yada basit olarak nasıl anlarız? onu 304 kromdan ayıran »
Sayın yetkili, Merhaba. Benim sorum şu: Baca yapılacağı sırada kullanılan malzemenin 316 krom olduğunu gözlemle yada basit olarak nasıl anlarız? onu 304 kromdan ayıran nedir? 304 de mıknatıs tutmuyor. Selamlar, Şimdiden teşekkürler. «
yaklaşık 14 yıl önce. (2007-06-21 10:38:32)
Cevap ;
Biz bile senelerdir bu konuda çalışmamıza rağmen bakarak anlayamıyoruz. Emin olmak için gelen tüm malları KOSGEB e teste gönderiyoruz. 2 gün içinde rapor geliyor. Ond »
Biz bile senelerdir bu konuda çalışmamıza rağmen bakarak anlayamıyoruz. Emin olmak için gelen tüm malları KOSGEB e teste gönderiyoruz. 2 gün içinde rapor geliyor. Ondan sonra imalata o malzemeyi sokuyoruz. Mıknatıs en basit yöntemdir ferritik olup olmadığını anlayabilirsiniz. Molibden ayrıştırıcı sıvı ilede içinde Mo var mı diye bakabilirsiniz. Fakat binlerce paslanmaz çelik çeşidi olduğundan Mo olsa bile Cr-Ni i ölçmediğiniz için kesin olarak 316 diyemezsiniz. Piyasada taşınabilir Spektrometreler var.(~30.000€) Sadece Carbon oranını ölçemiyorsunuz.Yani 316 mı 316L mi anlayamazsınız. «
yaklaşık 14 yıl önce. (2007-06-21 10:38:32)
Bahredin Osmani ;
eger bacanin capi kucukse ve insaat olmussa gaslarin duzgun bir sekilde cikmasi icin ne yapmak gerekir?
eger bacanin capi kucukse ve insaat olmussa gaslarin duzgun bir sekilde cikmasi icin ne yapmak gerekir?
yaklaşık 15 yıl önce. (2007-04-29 10:23:19)
Cevap ;
Baca çekişi yetmiyor ve baca geçirebileceğiniz başka bir alternatifiniz ( başka şaft, aydınlık, bina dışı) yoksa "Baca Fanı" kullanarak sorunu çözebilirsiniz. Bilgi »
Baca çekişi yetmiyor ve baca geçirebileceğiniz başka bir alternatifiniz ( başka şaft, aydınlık, bina dışı) yoksa "Baca Fanı" kullanarak sorunu çözebilirsiniz. Bilgi için www.bacamarket.com adresini ziyaret edebilirsiniz. «
yaklaşık 15 yıl önce. (2007-04-29 10:23:19)
ali zeyrek ;
çift cidarlı baca yalıtımında yalıtım kalınlığı nekadar olmalı neye göre hesaplanmalı
çift cidarlı baca yalıtımında yalıtım kalınlığı nekadar olmalı neye göre hesaplanmalı
yaklaşık 15 yıl önce. (2007-03-26 10:48:47)
Cevap ;
Baca gaz sıcaklığı Çiğ noktası sıcaklığının altına düşmeden atıkgazın atılabilesini sağlayabilen minimum kalınlık uygundur. EN 13384 de hesabı açık olarak v »
Baca gaz sıcaklığı Çiğ noktası sıcaklığının altına düşmeden atıkgazın atılabilesini sağlayabilen minimum kalınlık uygundur. EN 13384 de hesabı açık olarak verilmiştir. «
yaklaşık 15 yıl önce. (2007-03-26 10:48:47)
ilhan çavuşoğlu ;
200 kw gücünde kazan ve 300 mbar çalışma basıncı olan brülörli sistemin baca hesabında Pw değeri sıfır alınabilirmi? Pw değeri hangi durumlarda sıfır alınabilir.( »
200 kw gücünde kazan ve 300 mbar çalışma basıncı olan brülörli sistemin baca hesabında Pw değeri sıfır alınabilirmi? Pw değeri hangi durumlarda sıfır alınabilir.( dın 4705 e gore ) tesekkürler «
yaklaşık 15 yıl önce. (2007-02-28 01:50:11)
Cevap ;
Seçilecek brülör kazan direncini yenebilecek kapasitede seçilmesi gerekiyor.Direnci yendiği için Pw değeri 0 alınır.
Seçilecek brülör kazan direncini yenebilecek kapasitede seçilmesi gerekiyor.Direnci yendiği için Pw değeri 0 alınır.
yaklaşık 15 yıl önce. (2007-02-28 01:50:11)
arslan korkmaz ;
190 cm uzunlugu olan bir barbükü var bunu dumanı dışarı atmam için 18 metre yük taşımam gerekiyor nasıl bir baca sistemi kullanmam gerek
190 cm uzunlugu olan bir barbükü var bunu dumanı dışarı atmam için 18 metre yük taşımam gerekiyor nasıl bir baca sistemi kullanmam gerek
yaklaşık 15 yıl önce. (2006-10-13 09:14:26)
Cevap ;
300 mm çapında uygundur. Fakat davlumbazın üzerinden 2 noktadan çıkış olmalı ve bir kollektör ile düşey hatta bağlanmalıdır. Temizlik için yatayda ve düşey hatta »
300 mm çapında uygundur. Fakat davlumbazın üzerinden 2 noktadan çıkış olmalı ve bir kollektör ile düşey hatta bağlanmalıdır. Temizlik için yatayda ve düşey hatta gerekli yerlere civatalı kapak koydurun. «
yaklaşık 15 yıl önce. (2006-10-13 09:14:26)
buran hacıoğlu ;
mevcut bir şaft(300x300 mm) içine baca oturtulacak fakat yaptığım hesaplamaya göre çap 350mm çıkıyor.baca çapını 250mm kabul edince baca çekişi negatif çıkıyor.bu »
mevcut bir şaft(300x300 mm) içine baca oturtulacak fakat yaptığım hesaplamaya göre çap 350mm çıkıyor.baca çapını 250mm kabul edince baca çekişi negatif çıkıyor.burada ne yapmalıyım? iyi çalışmalar «
yaklaşık 15 yıl önce. (2006-08-07 10:07:16)
Cevap ;
Baca çekişi yetmiyor ve baca geçirebileceğiniz başka bir alternatifiniz ( başka şaft, aydınlık, bina dışı) yoksa "Baca Fanı" kullanarak sorunu çözebilirsiniz.
Baca çekişi yetmiyor ve baca geçirebileceğiniz başka bir alternatifiniz ( başka şaft, aydınlık, bina dışı) yoksa "Baca Fanı" kullanarak sorunu çözebilirsiniz.
yaklaşık 15 yıl önce. (2006-08-07 10:07:16)
burhan hacıoğlu ;
negatif ve pozitif baca sistemleri arsındaki fark nedir? İyi çalışmalar.
negatif ve pozitif baca sistemleri arsındaki fark nedir? İyi çalışmalar.
yaklaşık 15 yıl önce. (2006-06-10 11:25:32)
Cevap ;
Negatif basınçlı sistemlere uygun olabilmesi için; bacada 25 Pa sabit basınçta yapılan test ile sızdırmazlık aranır. Pozitif basınçlı sistemlere uygun olabilmesi i� »
Negatif basınçlı sistemlere uygun olabilmesi için; bacada 25 Pa sabit basınçta yapılan test ile sızdırmazlık aranır. Pozitif basınçlı sistemlere uygun olabilmesi için; bacada 200 Pa sabit basınçta yapılan test ile sızdırmazlık aranır. «
yaklaşık 15 yıl önce. (2006-06-10 11:25:32)
suat soy ;
yani bir baca yapmak için nereden başlamak gerekiyor.baca bağlantı kanalının çapıyla baca çapının karşılaştırmasını neye göre yapmalıyız?
yani bir baca yapmak için nereden başlamak gerekiyor.baca bağlantı kanalının çapıyla baca çapının karşılaştırmasını neye göre yapmalıyız?
yaklaşık 16 yıl önce. (2006-05-24 17:27:45)
Cevap ;
Sistemin yapısına, montaj yerinin durumuna bağlı olarak baca montajı başlama noktası değişebilir. Hiç bir kısıtlayıcı durum yoksa montaj aşağıdan yukarıya doğru »
Sistemin yapısına, montaj yerinin durumuna bağlı olarak baca montajı başlama noktası değişebilir. Hiç bir kısıtlayıcı durum yoksa montaj aşağıdan yukarıya doğru yapmak uygundur. Kazan çıkış çapıyla aynı veya daha büyük çaplı baca ile baca bağlantısı yapılmalıdır. Direnç yapmaması için hiç bir zaman çıkış çapından daha küçük çaplı bir duman kanalı önermiyoruz. «
yaklaşık 16 yıl önce. (2006-05-24 17:27:45)
AYHAN GÜL ;
çift cidarlı bacalarda dış cidar malzemesi olark paslabmayan başka malzemelerde kullanılması doğru olur mu?
çift cidarlı bacalarda dış cidar malzemesi olark paslabmayan başka malzemelerde kullanılması doğru olur mu?
yaklaşık 16 yıl önce. (2006-04-08 20:13:42)
Cevap ;
İkinci cidarın yapılmasının amacı; izolasyon malzemesini dış etkenlerden korumaktır. Eğer dış mekanda olursa da ayrıca görsellik ve estetikte düşünülmelidir. Dı� »
İkinci cidarın yapılmasının amacı; izolasyon malzemesini dış etkenlerden korumaktır. Eğer dış mekanda olursa da ayrıca görsellik ve estetikte düşünülmelidir. Dış cidar malzemesi olarak; paslanmaz çelik, çelik , alüminyum, galvaniz, bakır v.b kullanılabilir. İstenilen renk ile boyanarak çevreye uyumu sağlanabilir. «
yaklaşık 16 yıl önce. (2006-04-08 20:13:42)
akay sağlam ;
baca montajında yatayda en azyüzde 5 yukarı doğru eğim olmalıdır.lafı doğrumudur. doğru değilse ne olmalıdr.teşekkür ederim.
baca montajında yatayda en azyüzde 5 yukarı doğru eğim olmalıdır.lafı doğrumudur. doğru değilse ne olmalıdr.teşekkür ederim.
yaklaşık 16 yıl önce. (2006-03-18 03:20:49)
Cevap ;
Minimum 3 Derece eğim her zaman hem atık gazların hemde yoğuşan suyun akışını kolaylaştırır.Dirençleride azalttığından tercih edilmelidir. Fakat yer müsait değils »
Minimum 3 Derece eğim her zaman hem atık gazların hemde yoğuşan suyun akışını kolaylaştırır.Dirençleride azalttığından tercih edilmelidir. Fakat yer müsait değilse çap hesabına bakarak yeterli töleransımız varsa baca hatlarını düz olarak ta tasarlayabiliriz. «
yaklaşık 16 yıl önce. (2006-03-18 03:20:49)
zafer ozdemir ;
150(metre kare)LNG Dökme Dogalgazla çalışan Buharkazanına kullanılacak bacanın çapını ve boyunu ögrenmek istiyorum.Bina yüksekligi 7Mt.
150(metre kare)LNG Dökme Dogalgazla çalışan Buharkazanına kullanılacak bacanın çapını ve boyunu ögrenmek istiyorum.Bina yüksekligi 7Mt.
yaklaşık 16 yıl önce. (2006-02-24 21:08:18)
Cevap ;
900 mm çap uygundur. Tee parçasının merkezinden 11 mt düşey baca olmalıdır. yatayda maksimum 3 metre ve 1 adet 90 derece dirsek kullanılacağı öngörülmüştür.
900 mm çap uygundur. Tee parçasının merkezinden 11 mt düşey baca olmalıdır. yatayda maksimum 3 metre ve 1 adet 90 derece dirsek kullanılacağı öngörülmüştür.
yaklaşık 16 yıl önce. (2006-02-24 21:08:18)
ERDOĞAN TAŞKAN ;
TOPLU KONUT D.GAZ BACASI TEK CİDAR BACA GAZI GEÇİŞİ UĞULTUSUNU KESMEK/AZALTMAK İÇİN NE YAPILABİLİR?
TOPLU KONUT D.GAZ BACASI TEK CİDAR BACA GAZI GEÇİŞİ UĞULTUSUNU KESMEK/AZALTMAK İÇİN NE YAPILABİLİR?
yaklaşık 16 yıl önce. (2006-02-10 10:55:33)
Cevap ;
Öncelikle ses probleminin nedeni araştırılmalı: 1-Baca Çapı sistem için küçük olabilir, 2-Baca sisteminin imalat veya montaj hatası olabilir,(belirliyebilmek için ba »
Öncelikle ses probleminin nedeni araştırılmalı: 1-Baca Çapı sistem için küçük olabilir, 2-Baca sisteminin imalat veya montaj hatası olabilir,(belirliyebilmek için baca kamerası ile kontrol edilmelidir) 3-Kazan brülör uyumsuz olabilir,(brülör kapasitesi büyük seçilmiş bile olsa kazan max kapasitesine orantılı olarak ayarları yapılmış olmalıdır) Çözümü ise: 1-Mevcut bacanın etrafı taşyünü ile izole edilmelidir, 2-Mümkünse çap büyütülmelidir, Kazan çıkışında ani dönüşler varsa düzeltme olasılığına bakılmalıdır. Kazan çıkışından itibaren düz olarak en az 1 metre gidildikten sonra dirsek konabilir) 3-Baca hattına ve brülöre Susturucu konabilir, Hala çözüme ulaşamamış olursanız bizi tekrar aramaktan çekinmeyin, farklı çözümlerle de kesin sonuç alabiliriz. «
yaklaşık 16 yıl önce. (2006-02-10 10:55:33)
Harun Taş ;
Dın 4705 baca programında Pw değerini ne almalıyım?91 kw atmosferik brülörlü wiessman kazan. Birde Pw değerini kendimiz belirleyebilir miyiz?yoksa grafikten mi okuyacağ� »
Dın 4705 baca programında Pw değerini ne almalıyım?91 kw atmosferik brülörlü wiessman kazan. Birde Pw değerini kendimiz belirleyebilir miyiz?yoksa grafikten mi okuyacağız? «
yaklaşık 16 yıl önce. (2006-02-07 15:34:39)
Cevap ;
Pw değeri atmosferik kazanlarda üretici firma bir değer vermemişse 3 Pa alabilirsiniz.
Pw değeri atmosferik kazanlarda üretici firma bir değer vermemişse 3 Pa alabilirsiniz.
yaklaşık 16 yıl önce. (2006-02-07 15:34:39)
özgür ayık ;
baca yatay uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır.örneğin kazan kapasitesi1.150.000 kacal/h olan bir kazada emniyetli olarak nasıl hesaplanır?
baca yatay uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır.örneğin kazan kapasitesi1.150.000 kacal/h olan bir kazada emniyetli olarak nasıl hesaplanır?
yaklaşık 16 yıl önce. (2006-01-25 15:40:40)
Cevap ;
Yatay uzunluğu standartlarda yüksekliğin 4 de 1 i olmalı der. Fakat baca çap hesabı standartları EN 13384 veya TS 2165 e göre hesaplandığı zaman bunun önemi olmaz. Çü »
Yatay uzunluğu standartlarda yüksekliğin 4 de 1 i olmalı der. Fakat baca çap hesabı standartları EN 13384 veya TS 2165 e göre hesaplandığı zaman bunun önemi olmaz. Çünkü 1/4 oranı sadece ön çalışma içindir. Hesaplarda tüm doneleri kullanırsak çıkan sonuç kabul edilir. Sizin yatay baca uzunluğunuz 60 metre düşeyiniz 100 metre bile olsa uygun çap mutlaka bulunur. «
yaklaşık 16 yıl önce. (2006-01-25 15:40:40)
sedat göncü ;
kazan çıkışında bacanın max yataydaki mesafesi ne olmalıdır.
kazan çıkışında bacanın max yataydaki mesafesi ne olmalıdır.
yaklaşık 16 yıl önce. (2005-08-19 15:52:57)
Cevap ;
Sistemin doğru çalışabilmesi için ; Kazan çıkışında minimum baca çapının 3 katı düz gittikten sonra sağa veya sola dönüş için dirsek kullanılır. Max mesafe i� »
Sistemin doğru çalışabilmesi için ; Kazan çıkışında minimum baca çapının 3 katı düz gittikten sonra sağa veya sola dönüş için dirsek kullanılır. Max mesafe için EN 13384 e göre hesabı yapılmalıdır. Çap kurtarırsa sistem uygundur. Yatay mesafe uzunluğunun çekiş açısından engelleyici bir ölçüsü yoktur. «
yaklaşık 16 yıl önce. (2005-08-19 15:52:57)
eyup KİŞİN ;
TEK CİDARLI BACA DIŞINA PERLİT VE KUM KARIŞIM ORANI NE KADAR OLUYOR
TEK CİDARLI BACA DIŞINA PERLİT VE KUM KARIŞIM ORANI NE KADAR OLUYOR
yaklaşık 17 yıl önce. (2005-06-03 20:14:00)
Cevap ;
Mevcut tuğla bacalara uygulanan tek cidarlı uygumalarda Perlit kullanımınında baca içindeki inşai sorunlar, çatlaklar varsa kolayca buralara dolarak ve boşluklardan hava a »
Mevcut tuğla bacalara uygulanan tek cidarlı uygumalarda Perlit kullanımınında baca içindeki inşai sorunlar, çatlaklar varsa kolayca buralara dolarak ve boşluklardan hava akımı ile kolayca baca dışına çıkarak sorunlar yaratabildiği için önermiyoruz. «
yaklaşık 17 yıl önce. (2005-06-03 20:14:00)
Abdulkadir Omaç ;
kazandaki yük kaybı(Pw) genel olarak kataloglardan alınarak baca hesabı yapılır.Sizin baca hesabı programında Pw sorulmamakta bunu kazan kapasitesine göre hesaplıyor musu »
kazandaki yük kaybı(Pw) genel olarak kataloglardan alınarak baca hesabı yapılır.Sizin baca hesabı programında Pw sorulmamakta bunu kazan kapasitesine göre hesaplıyor musunuz? «
yaklaşık 17 yıl önce. (2005-04-12 15:04:43)
Cevap ;
Kendi içinde sabit değerler vererek hesaplıyoruz. Fakat yakında yayınlanacak 2.versiyonunda bunu siz gireceksiniz.
Kendi içinde sabit değerler vererek hesaplıyoruz. Fakat yakında yayınlanacak 2.versiyonunda bunu siz gireceksiniz.
yaklaşık 17 yıl önce. (2005-04-12 15:04:43)
erdal bayraktar ;
firmanızın cıkarmıs oldugu baca hesabı programını adreslere posta yolu ıle gonderıyormusunuz sureklı ınternette olamayanlar ıcın.ılgınıze tesekkur ederım
firmanızın cıkarmıs oldugu baca hesabı programını adreslere posta yolu ıle gonderıyormusunuz sureklı ınternette olamayanlar ıcın.ılgınıze tesekkur ederım
yaklaşık 17 yıl önce. (2005-04-03 11:23:57)
Cevap ;
Þu an için sadece internet üzerinden kullanıma açtık. Cd si çıktığında temin edebilirsiniz. Sitemizi lütfen takip edin.
Þu an için sadece internet üzerinden kullanıma açtık. Cd si çıktığında temin edebilirsiniz. Sitemizi lütfen takip edin.
yaklaşık 17 yıl önce. (2005-04-03 11:23:57)
ilker sezgin ;
izolasyonlu bacalarda kaç değişik bağlantı şekli var ve kullanılabılecek izolasyon malzemeleri nelerdir.teşekkürler...
izolasyonlu bacalarda kaç değişik bağlantı şekli var ve kullanılabılecek izolasyon malzemeleri nelerdir.teşekkürler...
yaklaşık 17 yıl önce. (2005-04-01 09:21:46)
Cevap ;
İzolasyon malzemesi olarak taş yünü kullanılmaktadır. İzolasyonun dışını Alüminyum sacla veya Paslanmaz çelik sacla kaplanmaktayız. Monoblok bacalar da ise dış cida »
İzolasyon malzemesi olarak taş yünü kullanılmaktadır. İzolasyonun dışını Alüminyum sacla veya Paslanmaz çelik sacla kaplanmaktayız. Monoblok bacalar da ise dış cidar paslanmaz çeliktir. «
yaklaşık 17 yıl önce. (2005-04-01 09:21:46)
sefer erler ;
bacalarda kazan rejime girdikten sonra (kazan sıcaklığı 60 derece iken)normal baca çekişi kaç milibar olmalıdır.bir bacanın iyi çekip çekmediğini nasıl anlarız.ilgin »
bacalarda kazan rejime girdikten sonra (kazan sıcaklığı 60 derece iken)normal baca çekişi kaç milibar olmalıdır.bir bacanın iyi çekip çekmediğini nasıl anlarız.ilginize şimdiden teşekkür ederim «
yaklaşık 19 yıl önce. (2002-11-05 20:06:46)
Cevap ;
Kazan tiplerine göre ideal baca çekişi değişebilir. Pratikte 10 Pa ila 30 Pa arası ideal kabul edilebilir. Baca gazı ölçüm cihazları ile ölçüm yaparak yanma veriminid »
Kazan tiplerine göre ideal baca çekişi değişebilir. Pratikte 10 Pa ila 30 Pa arası ideal kabul edilebilir. Baca gazı ölçüm cihazları ile ölçüm yaparak yanma veriminide bu değerlere göre ayarlayarak yükseltebilirsiniz. İdeal çekiş sistemin max verimde çalıştığı değerdir. «
yaklaşık 10 yıl önce. (2012-03-22 17:21:29)
Ergün Düzgören ;
Baca hesabı programının çalışma prensibini yani formülüze edilmiş halini incelemek amacıyla gönderebilirmisiniz? yani program hangi formüllerle bu değerleri buluyor b »
Baca hesabı programının çalışma prensibini yani formülüze edilmiş halini incelemek amacıyla gönderebilirmisiniz? yani program hangi formüllerle bu değerleri buluyor bilmek istiyorum. «
yaklaşık 19 yıl önce. (2002-11-05 14:21:13)
Cevap ;
Firma özel programı olduğundan içeriğini size göndereyemeyeceğimizi üzülerek bildiririz. DIN 4705 e göre hesaplamalar yapılmıştır.
Firma özel programı olduğundan içeriğini size göndereyemeyeceğimizi üzülerek bildiririz. DIN 4705 e göre hesaplamalar yapılmıştır.
yaklaşık 19 yıl önce. (2002-11-05 14:21:13)
Bu formu kullanarak sorularınızı bize iletebilirsiniz.
rotek.com.tr
Gizilik ve Güvenlik
Kullanım Hakkı
Ürünleri Filtrele
Paslanmaz Çelik Bacalar
Çamaşır ve Çöp Atma Şutları
Diğer Ürünler
Site Haritası
Soru Cevap
Site Haritası
?> © Fabrika :
A: ÇERKEŞLİ OSB MAH. İMES 9.CAD. NO:27, 41455 Dilovası/Kocaeli T: , F: + 90 216 497 22 06 , E: rotek@rotek.com.tr ?> © Merkez :
A: Necip Fazıl, Kaynaşlı Sk. No:25/1, 34925, 34925 Sultanbeyli/İstanbul T: , F: + 90 216 497 22 06 , E: rotek@rotek.com.tr Tasarım ve Uygulama JBM INTERACTIVE