Aşağıdaki değerler belirli koşullar altında yapılan testlerle doğrulanmıştır. Lütfen panelinizi tasarlamadan önce bu koşulları Wöhner'e sorun.
maks. izin verilen voltaj (IEC) DC: 800 V
Bir sigorta kombinasyon ünitesi acc. IEC 60947-3'e göre, maksimum değerine kadar kesme kapasitesi olmayan bir sigorta ayırıcı olarak kullanılırsa, yalnızca nominal geriliminden daha yüksek bir gerilimde çalıştırılabilir.nominal yalıtım gerilimi ve bu şekilde etiketlenmiştir.
IEC 60269-2-1 / DIN VDE 0636-201 boyut 000 sigorta bağlantıları için (maks. 21 mm genişlik)
Belirtilen AC ve DC anahtarlama özelliklerine uygun olarak ve aşırı yük koşulları dikkate alınarak, topraklanmış metal parçalara belirli mesafelere uyulacaktır. sorgulama üzerine ayrıntılı bilgi
Sürekli çalışmada birkaç cihaz yan yana kullanıldığında, IEC / EN 61439-1, Tablo 1'de belirtilen nominal yük faktörü dikkate alınmalıdır.