Yeni FireClass 500 EN54 standardına uygun ve büyük yangın alarm kurulumları orta için uygun olan adreslenebilir, modüler kontrol panelleri tamamen programlanabilir dizi her döngü 250 FireClass Dijital döngü kadar destekler adresleri – dedektörler ve cihazlar karışık olabilir ve kombinasyon halinde eşleşti. Buna ek olarak, her bir kontrol paneli cihazı uyumluluğu için maksimum esneklik için bir geleneksel alanı sunmaktadır. 4000 adresli cihazlar kadar kontrol edebilen büyük tesisler gerekli maksimum genişletme onboard RS485 veriyolu üzerinden bir ana ve yedi köle kontrol paneli bağlayabilirsiniz. Her çıkış için döngü ve / veya 3 girişlerine 4 bölgeye kadar ilişkili olabilir alarm sırasında seçilen müdahale (konum sinyal, yangın bariyer kapı kapanış). NAC programlanabilir silenceable çıkış sinyal aygıtlarının etkinleştirilmesi için kullanılabilir denetimli. Olmayan bir programlanabilir NAC, yardımcı olmayan kontrollü alarm çıkışı olmayan bir kontrollü hata sinyali çıkışı (röle) de mevcuttur. Konfigürasyon programlama ve yönetim FireClass 500 dilli alfanümerik tuş takımı ve geniş aydınlatmalı LCD ile basit yapılır. Kontrol paneli yetkili personele sadece komut erişimine izin kodlar ile korunmaktadır. Olanağı kontrol panelinin aynı ekran, gelişmiş kontrol fonksiyonu ve görselleştirme sahip, RS485 üzerinden kontrol paneline sekiz FC500REP tekrarlayıcı kadar bağlamak için.
ÖZELLİKLER:
EN54 ONAYLI
Her döngü 250 cihaz
Otomatik cihaz sürüklenme tazminat
En fazla 32 konvansiyonel cihazların bağlantısı için 1 konvansiyonel giriş-line
Tamamen programlanabilir yazılım bölgeleri: 64
İzlenecek 8 olan 16 adet programlanabilir açık kollektör çıkışı,
11 sigara programlanabilir NAC: NAC programlanabilir ve silenceable çıkışları denetimli
1 yardımcı olmayan kontrollü alarm çıkış (röle)
1 sigara kontrollü arıza sinyali çıkışı (röle)
en fazla 8 FC500REP tekrarlayıcı bağlantısı için ve en fazla 7 FireClass 500 Slave kontrol panellerine RS485 Arayüzü