HABER RÖPORTAJ TEKNİK KÜTÜPHANE SEKTÖR REHBERİ ÜNİVERSİTE YAZARLAR PROJE & DANIŞMANLIK SİNERJİ BULUŞMALARI
Tümü Araştırma & İnceleme Makale Mühendislik & Teknoloji Bilimin Öncüleri Mevzuat & Yönetmelik Sektör Raporları
Trafo Merkezi Nasıl İşletilir? |
Enerji Verimliliği Uygulaması
Enerjinin iletiminden dağıtımına geçildiği yer olan trafo merkezleri kendi içinde bir işletme mekanizmasına sahiptir. Örneğin bir elektrik kesintisi olduğunda beslenmesi gereken yük başka merkezden beslenmeye başlanır. Ring sistemi nedir? Kuplaj hücresi nedir? Elektrik panolarında alınan önlemler nelerdir? Trafo merkezlerindeki enerji verimliliği problemleri nelerdir? Cevaplar yazımızda.
A- A+
15.03.2014 tarihli yazı 65089 kez okunmuştur.
Entes Trafo Merkezi Şalt Sahası Enerji Elektrik Pano Kompanzasyon
Trafo Merkezinde Bulunan Elemanlar Nelerdir?
Kapalı tip trafo merkezlerinde; güç trafoları, bara elemanları, izolatörler, koruma düzenekleri, kumanda elemanları (şalterler), topraklama düzeneği, modüler hücreler, AG panoları, OG panoları, trafo merkezi aydınlatma ve havalandırma sistemi, yangın söndürme düzeni sistemi gibi yapılar bulunmaktadır. Trafo merkezlerindeki kilit rol elbette trafolardadır. Sistemi tamamlayan unsurlar ise bu başrol oyuncusuna daima destek konumundadır. Örneğin, bir aydınlatma sorunu olduğunda sistem arızasına müdahale edilemeyeceği gibi bir yangın esnasında eğer sistem düzgün çalışır durumda değilse büyük facialara yol açabilir.
Şekil 1: Bir trafo merkezi birçok yapının enerji odası olabilir. Trafo merkezleri enerji iletiminden dağıtımına gerçektiği yerlerdir.
Önceki yazılarımızda trafoların ne olduğuna, çalışma mantıklarına değinmiştik. Bu yazımızda ise trafo merkezinin biraz daha tümleşik yapısına odaklanıp işletme durumundaki halini inceleyeceğiz.
Ring Sistemi Nedir?
Ring sistemi ya da diğer adıyla ring şebekeler, enerjinin sürekliliği sağlamak amacıyla düzenlenir. Örneğin enerjisini verdiğiniz yükten sorumlu olan trafo merkezinin arızalanması durumunda veya herhangi bir nedenden dolayı panolarının devreyi açması durumunda enerjinin kesintiye uğramaması için sistem içerisindeki diğer trafo merkezi bağlanarak devamlılığı sürdürür. İlgili hata giderilinceye kadar yük diğer merkezlerden ring şebeke ile aracılığı ile beslenir. Orta gerilim şebekelerinin çoğunluğu ring sistemi ile işletilir.
Şekil 2: A.G. Akım Trafoları, primer akımı belli bir oran içerisinde sekonder tarafına düşüren ve primer akım ile sekonder akım arasındaki faz farkı sıfır derece olan bir ölçü transformatörüdür. Rölelerin ve ölçü aletlerinin yüksek gerilim sisteminden yalıtımını sağlarlar.
Ring panolarının girişi ve çıkışında gerilim trafosu bulunmaktadır. Çoğunlukla diğer panolarda tek gerilim trafosu vardır. Bunun nedeni ringlerin kullanılma amacından dolayıdır. İlk gerilim trafoları ringe giren gerilimi ölçer, ikinci gerilim trafosu ise ringler arasında gerilimin varlığını ölçer. Böylece baraların arasında kesicinin açılıp, açılmayacağını belirlenir. Şebeke itibariyle her yerden enerji gelebileceği için kesit tüm sistemde aynıdır. Bu da kullanılan iletkenin miktarını artırmaktadır.
► İlginizi Çekebilir : 5 Soruda Şalt Sahası
Kuplaj Hücresi Nedir?
Trafo merkezlerinde kullanılan panoların farklı görevleri vardır. Bunlarda bir tanesi de kuplaj hücreleridir. Bara kuplaj hücreleri birden fazla enerji girişinin olduğu sistemlerde sistem önceliğini belirlemek için kullanılan bir pano tipidir. Ring sistemi kullanan enerji merkezlerinde kuplaj hücreleri bulunmaktadır.
Panolarda Alınan Güvenlik Önlemleri Nelerdir?
Trafo merkezlerinin başrol oyuncusu panolardır. Çünkü panolar, enerjiyi yöneten elemanlardır. Enerjiyi yönlendirir, sürekliliği sağlar, kesici ve ayırıcılarla olası problemlerde sisteme müdahele eder. Kendilerine entegreli şekilde bulunan elektronik rölelerle sistemi sürekli takip etmenizi sağlar.
Bir panoya erişim demek trafolara giden ve gelen elektriksel hatta bulunmak demektir. Bu nedenle aşılması gereken çeşitli fiziksel ve elektriksel engeller konulur. Örneğin, ilk olarak bir anahtarla panonun ilk açılma mertebesi gerçekleşebilir. Ardından ek kollarla panonun çeşitli yerlerine monte edilen güvenlik birimlerinde açtırma yapılır. Siz bu açmalar sırasında her gerçekleştirdiğiniz fiziksel eylem aslında arka planda bir elektriksel bağlantıyı da kontrol etmiş olur. Panonun içi düzeneğine ulaştığınızda orada da üretici firmaya göre çeşitli güvenlik önemleri alınmış olabilir.
Şekil 3: Panolar, trafo merkezlerinin başrol oyuncularıdır. Elektriğin kontrolünü ve güvenliği sağlayan panoların üretim şartları, kalitesi oldukça önemlidir. Herhangi bir arıza durumunda ilk müdahaleyi gösterecek olan oyuncu elektrik panolarıdır.
Buradan çıkarılacak en önemli sonuçlardan birisi, panolarda uygulanan dış güvenlik önemlerinin firmadan firmaya değişiklik gösterebilir olmasıdır. Aslolan en yüksek derecede etkili güvenlik sistemi kurmaktır. Sonuç itibariyle her şey ne kadar elektronik gözükse de önemli bir arızada ilk müdahaleyi insan yapacaktır.
► İlginizi Çekebilir : Elektrik Panoları ve Üretimi
Trafo Merkezinde 3 Adımda Enerji Verimliliği Uygulaması
Bu çalışma örnek niteliğinde Entes'in katkılarıyla hazırlanmıştır.
1) Amaçları Belirleyin
Bir projeyi gerçekleştirmeden önce ilk olarak yapılması gereken, o projenin amacını belirlemektir. Örnek olarak sunulan uygulamadaki trafo merkezinde amaç, trafo çıkış baraları ve fider baralarında toplam 711 noktayı internet üzerinden anlık olarak izleyebilmek, elektriksel yüklerin kompanzasyonu için sahada bulunan 130 adet kondansatör bankının merkezden Enerji İzleme Yazılımı ile devreye alınmasını sağlamak, alçak gerilimde oluşabilecek elektrik kesintilerinden dolayı cihazlar ile izleme merkezi arasındaki haberleşme kopukluklarını önlemektir.
Şekil 4: Alçak gerilim güç kondansatörleri, endüktif reaktif yükleri kompanze eden devre elemanlarıdır. Otomatik kompanzasyon sistemlerinde yük değişimlerine paralel olarak gün içinde bazen yüzlerce kez devreye girip çıkması ise kondansatörlerin kalite ve dayanıklılığını ön plana çıkarır.
Amaçlar, ortaya çıkan problemler doğrultusunda belirlenir. Bu nedenle problemlerin, kompanzayonu takip edememek, yanlış ölçümler sonucunda fider açma ve demand cezalarının oluşması gibi sonuçlar meydana getirdiğini söyleyebiliriz.
2) Çözüm Sürecini İzleyin
Dağıtım şebekesi bünyesindeki 49 farklı trafo merkezine Şebeke Analizörleri takıldı.
Cihazların GEM-10 haberleşme modülleri ile bağlantıları yapılarak internet üzerinden izlemeye olanak sağlandı. GEM-10 haberleşme modülünün Ethernet ve SIM kart üzerinden GPRS bağlantısını aynı anda sağlaması ile haberleşme için kablolamaya ihtiyaç duyulmadı.
Elektrik kesintilerine karşı, kurulan sistemde yer alan cihazların beslemeleri UPS üzerinden PS-362 Güç Ünitelerine bağlandı. Böylece elektrik kesintisinde devreye giren UPS, PS-362 güç ünitelerini besleyerek cihazların sorunsuz çalışmasını sağladı.
Tüm sistem Entbus Pro yazılımı ile anlık olarak izlenmeye başlandı. Görsel raporlar sonucunda ölçüm hataları, kademe yanlışlıkları ve kompanzasyon problemleri ortaya çıkartıldı.
Şekil 5: Şönt Reaktörler, yüksek kaliteli cihazlar olup indüktif yük ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmışlardır.
3) Sonucu Değerlendirin
► Aylık olarak ödenen 250 bin TL reaktif bedel Enerji Yönetim Sistemi ile 50 bin TL’ye indirildi.
► Yanlış ölçümlere göre yapılan gereksiz trafo kademe yükseltilmesinden dolayı oluşan yaklaşık 10 bin TL yıllık masraf ortadan kaldırıldı.
► Fider açma cezalarının azaltılması ile yıllık 264 bin TL tasarruf sağlandı.
► Enerji Yönetim Sistemi ile demandlar doğru olarak belirlendi ve bütün trafo merkezlerinde yıllık 500 bin TL tasarruf yapıldı.
Yatırım kendisini 5 ay içerisinde amorti etmiştir.
Kaynak:
►
Tweet
Takip et: @elektrikport
YORUMLAR
YAZAR HAKKINDA
Sümeyye Menevşe Tüm yazıları Mesaj gönder Yazdır
YAZARIN DİĞER YAZILARI Raylı Sistemlerde Kaçak Akım ve Testi | Ray İzolasyonu Elektronik Mühendisleri İçin En İyi 7 Uygulama 3D Yazıcılar Rehberi Akıllı UPS (QUINT UPS IQ) Nedir? | Akıllı Kesintisiz Güç Kaynakları pCell | 4G'den 1000 Kat Daha Hızlı Kesintisiz Bir Teknoloji Apple Araçlar İçin CarPlay Sistemini Tanıttı Endüstri 4.0 Nedir? | 4. Sanayi Devrimi Gerçekleşiyor Enerji İzleme Sistemi Nedir? | 3 Adımda Enerji Tasarrufu Kendi Cihazınızı Kendiniz Onarın | iFixit Philips Akıllı Aydınlatma | Alışveriş Asistanınız
EDİTÖRÜN SEÇİMİ Tümü
VTOL Sistemi Nedir? Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) Küme Kuramı ve Üyelik... Kömür Yakıtlı Santrallerde Azot Oksit Giderme Güç İletiminde Yeni Boyut : M12 Konnektörler Yuvarlak Konnektörler SAI Connectors | Weidmüller
ETKİNLİK TAKVİMİ Tümü
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
FOTOPORT
Dünyanın En Görkemli 10 Güneş Tarlası
Dünyanın En Büyük 10 Makinesi
2020’nin En İyi 10 Kişisel Robotu
Programlamaya Erken Yaşta Başlayan 7 Ünlü Bilgisayar Programcısı
Üretimin Geleceğinde Etkili Olacak 10 Beceri
Olağan Üstü Tasarıma Sahip 5 Köprü
Dünyanın En İyi Bilim ve Teknoloji Müzeleri
En İyi 5 Tıbbi Robot
Dünyanın En Zengin 10 Mühendisi
Üretim için 6 Fabrikasyon İşlemi
VIDEOPORT
Yapay Zeka Tabanlı Güç Kalitesi Veri Analitiği ve Çözümleri | Siemens | Webinar
Siemens Kaçak Akım Koruma Cihazları | RCD, RCCB
Siemens 3WL açık tip güç şalterleri ACB
Siemens 7KM PAC3100, 3200, 4200 Ölçüm Cihazları Teknik Özellikler
Konvertör için SINAMICS V20 / G120 Smart Access Module 2
Kurulum ve bağlantı - SINAMICS V20 / G120 Smart Access Module 1
Sigma Elektrik Tanıtım Videosu
Kaçak Akım Algılamalı Şalterlere Açtırma Bobini Takılması
K400 K630 Tip Şalterlere Açtırma Bobini Takılması
Kaçak Akım Algılamalı Şalterlere Yardımcı Kontak Takılması
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir
Otomotiv
Enerji
Kimya
Maden
Sağlık
Gönder
Sonuçlar
Otomotiv 54 %
Enerji 29 %
Kimya 5 %
Maden 3 %
Sağlık 9 %
Güncel Anket
EN ÇOK OKUNANLAR Tümü
Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sisteminin Tasarlan... Mühendisler Ne İş Yapar ve Ne Kadar Kazanırlar? Alternatif Akımın Temel Tanımları IT Nedir? | IT Uzmanı Nedir? BIOS Nedir? BIOS Ayarları Nasıl Yapılır?
BENZER İÇERİKLER Tümü
ENTES’te Yeni Genel Müdür ENTES Analog Zaman Saati (MCB-A) Nedir? ENTES ARGE Harcamalarında Türkiye’de 204. Sırada! Taşınabilir Kalite Analizörü: ENTES EMK-10P ENTES Fiyat Listesi Yayınlandı | Haziran 2021
ELEKTRIKPORT
Hakkımızda Künye İletişim
KAYNAKLAR
Sıkça Sorulan Sorular Site Haritası Sosyal Medya
KURUMSAL
Çözümler Reklam ve Tanıtım Hizmetleri Kullanım Şartları Gizlilik Politikası Üyelik Sözleşmesi
Tesla Bobini Yapımı Nikola Tesla Buluşları Nicola Tesla - Hayatı Güneş Enerji Sistemleri Yıldırım Nedir
Güneş Enerjili Uçaklar Güneş Enerji Haritası Lisansız Elektrik Üretimi Yeraltı Trafo Merkezleri Elektronik Atıklar
Yol Aydınlatması Kompanzasyon Nasıl Yapılır Kompanzasyon Nedir Yeraltı Nükleer Santraller Step Motorlar
Fiber Optik Aydınlatma Elektrikli Araç - Akü Sistemleri Elektrikli Araçlar - Kablosuz Şarj Fotovoltaik Nedir Korona Olayı
Gerilim - Potansiyel Fark Elektrik Nedir Kesintisiz Güç Kaynağı - UPS TEDAŞ Mülakat Soruları Radyasyon ve Kaktüs
Matlab Dersleri - Matrix Matlab Dersleri - Grafik Matlab Devre Analizi Java Dersleri - Constructor Matlab Simulasyonu
Kyoto Protokolü Güneş Enerji Sistemi Nedir? Rüzgar Türbini Topraklaması Rüzgar Enerjisinin Tarihçesi Yüksek İrtifa Rüzgar Türbini
Rüzgar Türbini Tasarımları Gaz İzoleli Transformatörler Transformatör Arızaları Transformatör Bakımı Güç - Dağıtım Transformatörleri
Kesiciler ve Bakımı Ayırıcılar Alternatif Akım Sistemleri Alternatif Akım Temelleri Alternatif Akım Nedir
Harmonik Analizi Enerji Verimliliği Paratoner ve Faraday Kafesi Enerji Nakil Hatları Kestirimci Bakım