euromate elektrostatik hava temizleme cihazı ,bacasız davlumbaz,euromate bacasız davlumbaz,kanal tipi hava temizleme cihazları
Menü
Kurumsal Kurumsal Ana Sayfa Hakkimizda Vizyonumuz Ekibimiz Kalite Belgeleri Basında Biz Faaliyetler Videolar Euromate Breda
Referanslar Uygulama Resimleri Ana Sayfa Türkiye Dünya Özel Çözümler
Ürünler Ürünler Ana Sayfa SFE SERISI OZON PLAZMA ALZHC SERISI SWF SERISI ACP SERISI FD SERISI
Aksesuarlar Aksesuarlar Ana Sayfa Kablolu Kumandalar Karbon Filtre Kartuşları Allbright Filtre Temizleme Solüsyonu
Bayi ve Servisler Bayiler - Servisler Ana Sayfa Bayiler Servisler
Yedek Parça Yedek Parçalar Ana Sayfa SFE Serisi Yedek Parçaları HFE Serisi Yedek Parçaları CAM Serisi Yedek Parçaları
Makaleler Makaleler Ana Sayfa Hava temizleyiciler hakkında tanımlar Orta büyüklükte mutfaklar Büyük mutfaklar Mutfaklar için hava debisi Davlumbaz hava debisi hesabı Yapı ile ilgili önlemler İç hava kalitesi Koku Nedir ? Koku Kontrol Yöntemleri Aktif Karbon Nedir ? Aktif Karbon Filtre Verimliliği Olfaktometri Koku Yönetmeligi Koku Seviyesi Terimleri
Kullanım Kılavuzu ve Broşür Kullanım Kılavuzu ve Broşür Ana Sayfa Broşür (Pdf - 3,000 KB) Kullanım Kılavuzu (Pdf - 931 KB) Euromate SFE Sunum (Pdf - 555 KB) Adobe Reader ® İndirmek İçin Tıklayın
Orta Büyüklükteki Mutfaklar
ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ MUTFAKLAR
Bu boyuttaki mutfaklar lokanta, restaurant, kafeterya ve otel gibi yerlerde söz konusudur. Bu tür mutfaklarda ana ekipman fırın, ocak ve kızartma makinalarıdır. Ayrıca bulaşık evyesi ve bulaşık makinaları da ana koku, nem ve ısı kaynakları arasındadır.
Bu boyuttaki mutfaklarda havanın sadece emilerek dışarı atılması yetmez, aynı zamanda bu hacimlere taze hava beslemek gerekir. Aksi takdirde mutfak ile komşu hacimler ve dış ortam arasında büyük basınç farkları ve istenmeyen hava hareketleri oluşur. Geçmiş yıllardaki mutfaklarda, verilenden daha fazla hava emerek, negatif basınç yaratma uygulamasından günümüzde vazgeçilmiştir. Böylece komşu yemek salonlarındaki veya diğer hacimlerdeki kirlenmiş havanın mutfağa emilmesi engellenmiştir.
Mutfağa beslenen taze hava santralde ortam sıcaklığına kadar ısıtılmaktadır. Yazın ise mutfaktaki sıcaklık kontrolü havalandırma miktarı ile gerçekleştirilir. Daha iyi uygulamalarda ise klima santrali kullanılmakta ve hava soğutulmaktadır. Ayrıca taze hava santralinde en az EU 3 kalite filtre kullanılması gereklidir. Kanal olarak tam galvanizli sactan temizlenebilen yuvarlak kanallar kullanılması hijyenik açıdan gereklidir. Aynı şekilde egzoz kanalları da galvanizli sactan ve yuvarlak olmalıdır. Ayrıca egzoz kanallarında sızdırmazlık tam sağlanmalıdır. Bu kanallardan yağ ve buhar sızması olması kesinlikle istenmez. Yatay egzoz kanalları mümkün olduğunca kısa olmalı ve bir eğim verilmelidir. Geriye doğru bu eğim değeri en az %1 olmalıdır.
Kanallarda temizleme kapağı varsa yangın damperi şart değildir. Egzoz kanallarının yangına dayanıklı olması şarttır. Egzoz kanallarında hava hızı en az 7,5 m/s mertebelerinde olmalıdır. Maksimum hava hızları ise 12 m/s değerine kadar ulaşabilir. Kanal boyutlandırması bu hız limitleri arasında seçilen hız değerine göre yapılır. Kanal boyunca yağ kapanı fonksiyonunda bir eleman bulunmamalıdır. Çünkü burası da ayrıca bir yangın potansiyeli oluşturacaktır. Mutfaklarda emiş ağzında filtreler bulunmalıdır. Egzoz fanları sıcak ve yağlı havayı taşıyabilecek özellikte olmalıdır. Fan motoru hava akışının dışında olmalıdır ve yeterince soğutulabilmelidir.
Çatıya yerleştirilen fanlarda, çatı kirlenmeden havadan yoğuşan ve toplanan yağ tehlikesizce drene edilebilmelidir. Egzoz fanları geriye doğru eğimli santrifüj fanlardır. Özel çatı üstü fanları kullanılabileceği gibi oluşturulacak bir platforma oturan fan seti de kullanılabilir. Çıkışta egzoz havası çatı üzerindeki en yüksek noktadan dikey olarak 10-13 m/s hızla atılmalıdır. Böylece kokunun komşu yapıları rahatsız etmesi önlenir. Ayrıca rüzgar yönüne dikkat edilmelidir. Soğuk, ısıtılmayan bölgelerden geçen egzoz kanalları yoğuşmaya karşı izole edilmelidir.