Şirket Tarihçesi | Kalite Politikamız | Vizyon ve Misyon | Teknoloji | Fabrika Tanıtım | Temsilciliklerimiz | Haberler / Duyurular | Gizlilik Politikası
Akü Şarj Redresörleri | Galvano Redresörleri | Akü Test Cihazları | Akü İmalat Cihazları | Servo Regülatörler | Trafo | Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) | Otomasyon
Teknik Bilgi | Döküman İndirme | Sıkça Sorulan Sorular
Adres / İletişim Bilgileri | Online İletişim
Galvano Redresörleri
Switch Mode Redresörler
Galvano Redresörü
Eloksal Redresörü
Renk Redresörü
Kataforez Boyama Redresörü
Elektroliz Redresörü
Isıl İşlem Redresörü
Varyak Kontrollü Redresörler
Hull-Cell Deney Setleri
Isıl İşlem Redresörü
Endüstride sinterleme, kalıp ısıtma, pres öncesi tavlama gibi pek çok ısıtma uygulamalarında DC veya AC enerji kaynağına ihtiyaç vardır. MRS, uygulamaya yönelik redresör ve AC kontrol sistemleriyle yüksek performans ve verim sunarken, kaliteli ısıtma sağlar.
AC akımlı ısıtma indüksiyon tekniği ve ince kesitli parçaların ısıtılması için kullanılır. AC akım içinden geçtiği parçanın dış yüzeylerine daha fazla etki eder ve büyük kesitli parçalarda merkez ve dış yüzeyde sıcaklık farkları oluşabilir. DC akım ise içinden geçtiği parçanın tüm kesitini kullanır ve tüm alanda eşit sıcaklık dağılımı gösterir.
Genel Özellikler
Opsiyonel Özellikler
Kullanım Alanları
Teknik Özellikler
Teknik Çizim
Tristörlü AC Fırın Sıcaklık Kontrolü
Geleneksel kontaktörlü sistemlerde, fırın rezistansları şebekedeki ani yükselme düşme vb. problemlerden dolayı zarar görmekteydi. Tristör kontrollü sistemde, sisteme uygulanan akım yavaşça yükselir ve rezistanslar zarar görmeden çalışma sıcaklığına ulaşır. Daha sonra belirlenen çalışma moduna göre, akım sınırlamalı veya güç sınırlamalı olarak sıcaklık kontrolü uyulanır.
Sistemde aşırı akım, faz eksik gibi koruma özellikleri bulunur ve bu sayede rezistanslar zarar görmeden problemler önlenir. Küçük güçlerde hava soğutma kullanılırken, büyük güçlerde su soğutma uygulanabilir. Üç faz aynı anda kullanılabileceği gibi, her bir faz da bağımsız olarak kontrol edilebilir.
DC Isıtma Sistemi
DC Isıtma sisteminde ısıtılacak parçadan doğru akım geçirilir ve akım şiddetine göre parça ısınır. DC akım parçanın tüm kesitini kullanır ve daha kısa sürede yüksek performans elde edilir. Oransal veya On / Off kontrol uygulamalarıyla birlikte kullanılabilir.
Sistem güce göre hava veya su sğutmalı olarak üretilebilir. Aşırı yük, aşırı ısı, faz koruma gibi pek çok özelliği ile tam koruma sağlar.
DC Isıtmada harcanan enerji üç faza dengeli dağılır ve fazlar arasında eşit yük paylaşımı olur. Daha ince kesitli kablolar kullanılır ve kompanzasyon ihtiyacı azalır. Ayrıca güç katsayısı yükselir ve reaktif güç tüketiminden dolayı ödenecek faturalar azalır. DC ısıtma sisteminde özel yarı iletkenler kullanılır ve bu sayede sistemin verimi yükselir.
Uzaktan Kumanda
Harici operatör paneli, kablolu 1 km mesafeye kadar taşınabilir, kablosuz 10 mt. mesafeye kadar tüm fonsiyonlara sahip
PC Kumanda
- MRS Kontrol yazılımı ile, RS232/485 kablolu seri haberleşme veya kablosuz haberleşme
PLC Kumanda
- Harici otomasyon sistemlerine bağlanabilir
Harici Start / Stop
- Bir NO röle kontağı veya 0-1 anahtar ile
Profibus DP
- 12Mbit Profibus DP Uyumu, tek veya grup olarak bağlantı imkanı
ProfiNET
- 100 Mbit ProfiNET Uyumu, tek veya grup olarak bağlantı imkanı
Modbus
- Ethernet veya RS485 üzerinden Modbus haberleşmesi
Seri Haberleşme Ethernet
- RS 232 veya RS485 üzerinden MRS veya farklı bir protokolde haberleşme kablolu 100 Mbit, kablosuz 54 Mbit MRS veya farklı bir protokolde haberleşebilme
Analog Referans
- 0-10 V veya 4-20 mA DC sinyal ile Akım - Gerilim kontrolü
Sinterleme Uygulamaları
Sıcak Presleme
Aluminyum Biyet Isıtma
Tav Fırınları
Pişirme Kurutma Fırınları
Seramik / Cam Fırınları
Vakumlu Isıtma Uygulamaları
Kontrol : MRS Mikroişlemcili Kontrol Sistemi
Giriş Gerilimi : Monofaze 220 VAC 50 Hz / Trifaze 3x380 VAC 50 Hz.
Çıkış Gerilimi : AC Kontrol 0-380 V / 0...220 V
DC Kontrol : 0...25 V
Çıkış Gücü : 1...2000 kVA
Ölçüm : TrueRMS Akım - Gerilim Ölçümü - Sıcaklık ölçümü
Verim : % 60 - 92
Çıkış Kontrolü : 0- % 100 arasında akım - gerilim güç regülasyonu
Soğutma : Hava, Su, Yağ, Karma
Kabin : Modüler montajlı, fırın boyalı, ayaklı veya tekerlekli çelik kasa
Transformatör : Yüksek verimli , TSE belgeli MRS transformatör
Renk : RAL 7032
Çalışma : PID Sıcaklık kontolü, on/off
Arabirim : Dijital girişler ile on/off arttırma, azaltma
Analog Referans : On/Off 0-10 V referans ile akım, gerilim, güç veya sıcaklık kontrolü seçebilme
Sıcaklık Ölçümü :
2 kanal sıcaklık girişi / PT100-0-600 C arası / Termokupl ile -200 - 1600 C arası / J-K-N-E-L tipi termokupl / 4-20 mA analog referans ile / 200-3000 C arası
Uyarı : Arıza ve durum bilgi röleleri
Koruma Özellikleri :
Faz eksik / aşırı akım / aşırı ısı / kısadevre / tristör arızası / diyot arızası
Aşağıdaki ölçüler 1500 A ve 2000 A ürünlere aittir. Diğer güçteki ürünler için lütfen boyut bilgisi isteyiniz.
Bu sitede yer alan görsel ve yazılı içerikler MRS Elektrik Cihazları A.Ş tarafından sağlanmıştır. Kopyalanamaz. Her hakkı saklıdır.