Termostat, sıcaklığı istenen değerde sabit tutabilen bir tür kontrol araçlarıdır. Sıcaklıktaki değişim, termostattaki duyarlı bir parçaya tesir ederek bunun elektrik veya basınç sinyali göndererek bir ısıtma veya soğutma sistemini kontrol etmesini sağlar. Termostat binalarda, su ısıtmalarda, kombilerde, fırınlarda, elektrik ütülerinde, otomobil radyatörlerinde ve önceden belirlenen sabit sıcaklığın gerekli olduğu cihazlarda yaygın olarak kullanılır.
Kablolu Oda Termostatı Montajı Nasıl Yapılır?
Öncelikle elektrik tesisatı konusunda bilgi sahibi değilseniz bir kombi servisinden veya elektrikçiden destek almanızda fayda var.
Kablolu Oda Termostatı montajında ilk yapacağınız işlem oda termostatını yerleştireceğiniz odanın/alanın seçimi ile başlar. Bu alan genellikle evde yaşamın en fazla sürdüğü yer olan oturma odası veya salon gibi alanlardır. Doğru ve sağlıklı bir sıcaklık kontrolü sağlamak için oda termostatları, yerden yaklaşık 1,5-2 m. yüksekliğe, hava akımının olmadığı bir noktaya ve mümkünse bir duvara montajı yapılmalıdır. Isı kaynaklarına (radyatör, kalorifer vb.) , direk güneş alan yerlere ve kapı pencere kenarlarına kesinlikle konulmamalıdır. Bu şekilde ısı alan bir noktaya konulduğunda yeterli performans elde etmeyeceğinizi hatırlatmak isterim.
Oda termostatı verdiğimiz kriterlere uygun bir yere montajı yapıldıktan sonra aşağıdaki fotoğrafta gösterilen şekilde kabloları bağlanır ve oda termostatı kısmı bağlantısı tamamlanmış olur.
Hemen hemen bütün kombilerde sonradan bağlanacak bir oda termostatı için aşağıdaki örnek fotoğrafta görülen ve kısa devre edilmiş halde bulunan bir oda termostatı köprüsü bulunmaktadır. Oda termostatı kullanılması durumunda, kısa devre edilmiş olan kablonun iki ucu sökülmek suretiyle, yerine oda termostatı bağlantısından gelen kablo (min. 2×0,75 mm2 kesitli) uçları bağlanır. Böylece kablolu oda termostatı montajı kombi tarafı bağlantısı da tamamlanır ve artık oda termostatı kullanıma hazır durumdadır.
Kablosuz Oda Termostatı Montajı Nasıl Yapılır?
Aşağıda vereceğimiz Kablosuz Oda Termostatı ile ilgili bilgiler Plussmart ve Ecosmart marka Kablosuz Oda Termostatları için verilmektedir. Farklı marka oda termostatları için teknik olarak aynı yönergeler geçerli olup sadece bağlantı yerleri ve şekilleri ürünlere göre farklılık gösterebilmektedir. Ancak temel mantık yine de aynı yöntemle yapılmaktadır.
Kablosuz Oda Termostatları genellikle iki parçadan oluşmaktadır. Bunlardan biri, iç mekanda sıcaklık değerini belirleyen ve sabitleyen kontrol ünitesidir. Ayarlanan sıcaklık değerine göre kombiye bilgi göndererek kombinin çalışmasını yada durmasını sağlar. Diğer parça ise kısaca Modem olarak isimlendirilir ve Radyo Frekans üreterek kontrol ünitesi arasında haberleşmeyi sağlar. Kablosuz oda termostatı montajı söz konusu olduğunda yapılan işlem sadece modem ünitesinin kombiye bağlantısının yapılmasından oluşmaktadır.
Hemen hemen bütün kombilerin üzerinde sonradan bağlanacak bir oda termostatı için aşağıdaki aşağıdaki bağlantıda görülen ve kısa devre edilmiş halde bulunan bir “oda termostatı köprüsü” bulunmaktadır. Kablosuz Oda Termostatı kullanılması durumunda, kısa devre edilmiş olan kablonun iki ucu sökülerek, hazırlamış olduğumuz min. 2×0,75 mm2 ölçüsündeki kablonun bir tarafı bu bağlantı noktasına, diğer ucu da aşağıdaki şekilde görülen modem ünitesi üzerindeki COM ve NO terminallerine bağlanır. Hangi ucun hangi terminale bağlanacağının önemi yoktur.
Şimdi sıra modemimizin kontrol ünitesiyle haberleşmesi için gerekli radyo frekans üretmek için ihtiyacı olan 220 Volt enerji beslemesine gelmiştir. Kombi üzerinden veya herhangi bir yerden alınan 220 Volt enerji beslemesi kablosunun faz (kontrol kalemi yanar) ve nötr uçları bulunarak, resimde görülen modem üzerindeki L (Faz) ve N (Nötr) terminallerine girilir. Yapılan işlemle birlikte Kombi Kablosuz Oda Termostatı bağlantısı tamamlanmış demektir.
Uyarı: Başta dediğimiz gibi eğer elektrik tesisatı konusunda bilginiz yoksa bu işlemleri yapmamanızı tavsiye ediyoruz. Aksi halde kombinizi bozabilir veya istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilirsiniz.
Örnek Termostat Kombi Montajı
Etiket:bosch kombi oda termostatı nasıl bağlanır, bosch kombi termostat bağlantısı nasıl yapılır, demirdöküm kombi termostat bağlantısı, general kablosuz oda termostatı montajı, kablolu oda termostatı montajı, kablolu oda termostatı montajı nasıl yapılır, kombi termostat fiyatı, neden oda termostatı almalıyım, oda termostatı kombi uyumu, oda termostatı montajı, oda termostatı ne işe yarar., oda termostatı nedir, oda termostatı nereye takılır, tüm kombi oda termostatı
Facebook
Twitter
WhatsApp
Pinterest
E-Mail
6 Yorum
6 Yorum	
Oda termostatı
29 Mayıs 2018 at 11:03
Bu işi bilen servislerin montaj yapması daha uygundur. Bazı durumlarda kombi garanti kapsamı dışında kalabiliyor.
Makale olarak güzel bir anlatım olmuş. Teşekkürler.
Cevapla
Cüneyt Çağala
29 Aralık 2018 at 14:21
kesinlikle. eğer bu işlerde deneyim veya bilgi yoksa bir servis veya tesisatçıdan destek alınmalıdır.
Cevapla
Ali
27 Aralık 2018 at 13:02
Makalenin sonunda N (Faz) ve L(Nötr) diye yazılmıştır, L (Faz) ve N(Nötr) olmalı.
Cevapla
Cüneyt Çağala
29 Aralık 2018 at 14:20
ilginiz için teşekkür gerekli düzeltme yapıldı.
Cevapla
termostatçı
28 Aralık 2018 at 15:00
makalenin sonunda N (FAZ) N (NÖTR) diye yazılmış.Doğrusu L(FAZ), N(NÖTR) olacak.
Cevapla
Cüneyt Çağala
29 Aralık 2018 at 14:21
teşekkür 🙂 gerekli düzeltme yapıldı.
Cevapla
"Yorum Yazın"
Cevabı iptal et
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
Yorum
İsim *
E-posta *
İnternet sitesi
Δ
Popüler Yazılar
27
Bilgi
IQ’ya Göre Ülkeler – Ülkelere Göre Ortalama IQ
Zeka katsayısı (IQ), insan zekasının bir ölçüsüdür. IQ’larını ölçmek isteyen kişiler, standartlaştırılmış testler alır ve...
3
Bilgi
Port Yönlendirme Nedir? Port Yönlendirme Nasıl Yapılır?
Herkese Merhaba. Bu yazımızda sizlere “Port Yönlendirme Nedir? Port Yönlendirme Nasıl Yapılır?” sorularına cevap...