Soðutma kulesinin çalýþma prensibi oldukça etkileyicidir. Soðutma kulelerinde soðutma iþlemi, suyun kýsmi buharlaþmasý ve hava ile ýsý alýþveriþinden kaynaklanýr. Soðutma kulesi içindeki su damlacýk üzerine akar, damlacýklar ya da ince bir tabaka ile akar.
Böylece, kanallar boyunca hava akýþlarý geçer. Böyle bir düzenlilik vardýr: Soðutma kulelerinde% 1 su buharlaþtýðý zaman, kalanýn sýcaklýðý 6 C azalýr. Sývý kaybý bir dýþ kaynak tarafýndan telafi edilir. Gerekirse tatlý su, arýtmaya tabi tutulur (filtrasyon).
Kapalý Devre Soðutma Kulesi Çalýþma Prensibi
Kapalý devre soðutma kulesi CTP Mühendisliðin ana ürünüdür. Kapalý soðutma kuleleri su havzasý gerektirmez, az yer kaplar, kireçlenmeyi önlemek için magnezyum ve kalsiyum iyonu olmayan su kullanýr. Soðutma kuleleri için zengin endüstriyel deneyime sahip olan CTP Mühendislik, önde gelen bir endüstriyel soðutma kulesi üreticisi olarak profesyonel ve yüksek performanslý çözümler sunabilmektedir.
Çalýþma sýrasýnda, serpantin içindeki ýlýk akýþkandan ýsý, püskürtme suyuna aktarýlýr ve daha sonra suyun bir kýsmý buharlaþtýkça atmosfere aktarýlýr. Chiller uygulamalarýna ve diðer endüstriyel soðutma sistemlerinde proses soðutmaya ek olarak, kapalý devre soðutma kuleleri genellikle kapalý devre soðutmanýn gerekli olduðu ýsý pompasý sistemleri ile birlikte kullanýlýr.
Açýk Devre Soðutma Kulesi Çalýþma Prensibi
Açýk devre soðutma kulesi, suyun hava ile doðrudan temas yoluyla soðutulmasýný saðlayan bir ýsý eþanjörüdür. Sudan havaya ýsý transferi kýsmen duyulur ýsý transferi ile, fakat esas olarak gizli ýsý transferi (suyun bir kýsmýnýn havaya buharlaþmasý) ile gerçekleþtirilir, bu da ortam sýcaklýklarýndan daha düþük soðutma sýcaklýklarýna ulaþmayý mümkün kýlar. Soðutulacak sýcak su, borular vasýtasýyla açýk soðutma kulesinin tepesine pompalanýr. Bu su, düþük basýnçlý su daðýtým nozullarý ile ýsý deðiþim yüzeyi üzerine bölünür ve daðýtýlýr. Fan tarafýndan üflenen taze hava, açýk soðutma kulesi ünitesinin alt bölümüne girer ve ýslatýlmýþ ýsý deðiþim yüzeyinden geçerek ýsýtýlýp doyurulduktan sonra üst bölümden dýþarý çýkar. Yüzey geriliminin bir sonucu olarak, deðiþim yüzeyi nedeniyle su düzgün bir þekilde yayýlýr, tüm yükseklik boyunca düþer. Daha sonra deðiþim yüzeyi arttýrýlýr. Cebri havalandýrma sayesinde soðutulan su, kulenin altýndaki eðimli havuza düþer. Daha sonra su süzgeçten emilir. Hava çýkýþýnda bulunan sürüklenme gidericiler, sürüklenme kayýplarýný azaltýr.
Soðutma kulesinin en karmaþýk unsuru, tasarýmý esas olarak inþa edildiði malzeme ile belirlenen fan çýkýþýdýr.
Sýcak su, soðutma kulesinin türüne ve tasarýmýna baðlý olarak, istenen sýcaklýða kadar soðutulduðu soðutma kulesine girer.
Suyun soðutulmasý aþaðýdaki þekillerde gerçekleþtirilebilir:
Atmosferik havanýn ters akýþý (fan soðutma kuleleri); Sýcak sularýn püskürtülerek geliþmiþ bir alana sahip özel bir dolgu üzerine püskürtülmesi, suyun ince bir film tarafýndan yayýlmasý ve yavaþ akýþýndan dolayý soðumasý (kule, atmosferik soðutma kuleleri);
Özel kanallarda su püskürtülerek ve atmosferik havanýn doðal çekilmesiyle (ejeksiyon soðutma kuleleri).
Her halükarda, su, ýsýnýn bir kýsmýný veren ve böylece sýcaklýðýný azaltan hava ile temasa geçer. Gerekli sýcaklýðý elde ettikten sonra, su, ýsý eþanjörlerine veya sýcaklýðý düþürmeye ihtiyaç duyan diðer cihazlara geri döner.