Merhabalar kalorifer tesisatı yaparken boruların çaplarını neye göre belirliyoruz bunun pratik bir hesabı var mı?
Ezbere olarak herkes 32 mm yeterli gelir ilk peteğe kadar deniliyor bunun dışında Petek boyları hat uzunluğu dirsek sayısı vs bunların hesapta olduğu Bi formül var mı?
Son Cevap: canguntan
3 Cevap
0
Beğen
1160
Boru
Cevaplar
Cevap Yaz
Danışman canguntan
12 Aralık 2019
Bunun en kolay yöntemi Debi=HızXAlan = m3/h.
Kullanacağınız cihazın kapastisini biliyorsanız, cihaz kapasitesi / 20.000 size debiyi verecektir. Hızı'da ısıtma tesisatı kitabından bakarsanız,çünkü şu anda hatırlayamıyorum. Direk alanı çeker çapı bulrbilirsiniz. Yada "Isısan Kalorifer Tesisatı" kitabı gibi kaynaklarda hız ve debiye göre boru çapları verilen tablolar mevcut oradan da seçim yapabilirsiniz. Tabi tecrübe ile göz kararı bile seçebilecek hale gelirsiniz.
Tabi şu da var mekanik tesisat proje hesapları daha detaylıdır. Orada hattaki dirsek sayıları vb. ile basınç kaybını da hesaplar ona göre de seçim yapabilirsiniz tabi zamanınız bolsa.