Klimalar gibi değişken soğutucu akışkan debili (VRF) sistemler, iç ortamdaki ısıyı evden alıp dışarıya atarak bir veya daha fazla odadaki havayı soğutmayı hedefler. Bu VRF'lerden bazıları ısıtma modunda da kullanılabilir.
Ev içi kullanıma yönelik klimaların aksine, VRF'ler çok sayıda iç üniteye bağlanabilir. Genellikle alışveriş merkezleri, ofis binaları, oteller, hastaneler vb. Yerlerde kullanılırlar.
Çalışma prensibi
VRF, klimalarla aynı termodinamik yasaları ve aynı bileşenleri kullanan bir klima sistemleri kategorisidir.
Bir VRF, 5 unsurdan oluşur:
- VRF içinde dolaşan sıvı bir soğutucu. Bu akışkan, evden alınan enerjiyi dönüştürmek ve ısı olarak dışarıya atmak için her bileşendeki hal değiştirir.
- İç ortam havasında bulunan kalorileri geri kazanarak, "eşanjör" olarak da adlandırılan bir evaporatör, sıvı soğutucuyu buharlaşarak gaz haline dönüştürür.
- Motorla çalışan (elektrik) bir kompresör. Evaporatörden çıkan sıvının sıcaklığını yükseltirken basıncını yükseltir.
- "Eşanjör" olarak da adlandırılan bir kondansatör, sıvının durumunun değişmesi sırasında üretilen enerjiyi dış ortama aktarır. Yoğuşma, kompresörden çıkan gazı sıvıya dönüştürür.
- Genleşme valfi, kondenserden çıkan sıvının basıncını düşürür, böylece sıvı soğutucu akışkan yeni bir çevrimi başlatabilir.
İşlem bazı durumlarda tersine çevrilebilir:
evaporatör daha sonra kondansatör olur
ve tersine kondansatör için.
Cihaz böylece dış ortam havasındaki ısıyı yakalar ve onu iç ortam havasına verir. Buna ters çevrilebilir birim denir.
Farklı sertifikalı teknolojiler
VRF'ler şunları çalıştırabilir:
soğutma modunda
tersinir modda (soğutma veya ısıtma)
veya enerji geri kazanımı için (aynı anda soğutma ve ısıtma) sertifikasız mod.
Dış ünite, havaya / havaya kalori çeker / boşaltır, ancak bazı modeller bir su döngüsüne de monte edilebilir.
Sertifikalı iç üniteler bir kaset içinde veya kanallı olabilir:
Kaset, asma tavanlara yerleştirilmiş bir iç ünitedir.
Kanallı ünite, bir kanal ağı aracılığıyla asma tavanlara entegre edilmiş bir iç ünitedir.
VRF'nin avantajları
Geleneksel klimaların aksine:
Dış üniteler 12 ile 100 kW arasında değişen soğutma kapasitelerine sahiptir
VRF'nin dış ünitesi 64 iç üniteye kadar birleştirilebilir
VRF, binanın ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarına göre sistemindeki soğutucu akışkan akışını değiştirebilir.
Doğru seçimi yapmak için karşılaştırın
Doğru seçimi yapmak çok kolaydır: sadece ürünleri karşılaştırın. Ancak ürün performansı onaylanmadığında bu imkansız hale gelir.
Sertifikasyon, nesnel olarak karşılaştırmayı mümkün kılar.
Ürün performansı aynı kriterlere göre değerlendirilir ve sonuçlar, ürünlerin üretildiği veya pazarlandığı ülkeye bakılmaksızın aynı ölçü birimi ile ifade edilir.
Sertifikalı bir ürünün performansı tarafsız, bağımsız ve yetkin bir akredite kuruluş tarafından doğrulanır.
Sertifikalı ürünler standartlara uygundur.
Performansı onaylanan bir ürün, üretici tarafından belirtilen özelliklere göre çalışacaktır.
Onayladığımız performanslar
Yüksek performanslı ısıtma ekipmanlarının satışını teşvik eden yeni Avrupa yönetmeliklerinin ardından, VRF'lerin performansı değişiyor: "soğutma" modu için EER adı verilen anlık verimlilik ve "ısıtma" modu için COP, artık yansıtan bir performansla karakterize ediliyor. VRF'nin yıl boyunca verimliliği. Bu SEER (soğutma modu için mevsimsel enerji verimliliği oranı) veya ηsc ve SCOP (ısıtma modu için mevsimsel performans katsayısı) veya ηsh olarak bilinir. Bu performans ne kadar yüksek olursa, VRF o kadar verimli olacaktır.