BİNA KANALİZASYON ORTAK BORULARININ TAMİRİ - Kanal Arıza Çözümleri, Kanal Açma, Logar Açma, Geri Tepme, Kot Farkı, Su Basması, Lağım Gideri, Tünel, Kuyu, Logar İşleri, Ustası
0 537 940 27 49
Whatsapp: 0 (537) 940 27 49
Acil Tuvalet Açma / Kanal Açma
Kot Farkı Kanal Arıza Su Basması İki Logar Sistemi Kanal Temizleme
Menü
Anasayfa
Hakkımızda
Çalışmalarımız
Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır?
Binanın Temeli Su Alıyor, Temelden Su Geliyor, Çözümü Nedir?
Kanal Açma ve Tuvalet Tıkanıklığı Açma
Kanalizasyon Bağlantısı Yapma,Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama
Drenaj Ustası İstanbul - Bina Drenajı Nasıl Yapılır
Plastik Logar Kapağı Montajı
Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm
Çekvalf Montajı (Koku Önleyici-Fare Önleyici-Su Basması)
Kanal Açma Ustası, Logar Temizleme, Kanalizasyon Ustası İstanbul
Atık Su-Pis Su Motoru - Dalgıç Pompa Montajı
Tünel-Tünelci Ustası (Kanalizasyon Tüneli)
Kanalizasyon Çözümleri
Su Basması Çözümleri
Sıkça Sorulan Sorular
Lağım Faresi İle Mücadele / Çekvalf
Ustalar Kanalizasyon
Resimler
İletişim
Apartman Kanalizasyon Sorunları ve Çözümleri
BİNA KANALİZASYON ORTAK BORULARININ TAMİRİ
BİNA KANALİZASYON ORTAK BORULARININ TAMİRİ
İşin Adı: Kanalizasyon Tesisatı Yenileme ve Su Basması Önleme Çalışması
Amaç: Kanalizasyon Basması Önleme, Özellikle Yağmurlu havalarda Geri Tepmeleri önleme ve kanalizasyon tesisatının sorunsuz çalışmasını sağlama
Yöntem: İki Logar Sistemi + İthal Çekvalf
İki Logar Sistemi +İthal Çekvaf Nedir? Kanalizasyon basması ve geri tepme sorunlarının olduğu apartmanlarda şehir kanalizasyon boruları ile bina kanalizasyon tesisatı arasına yani binanın önündeki logarın bulunduğu kısma yağmurlu havalarda şehir kanalizasyon borularından gelecek su baskınlarını önleyecek sistemdir.
Bu çalışma 6 ana bölümden oluşur.
1.Bölüm (İthal Çekvalf Montajı) : Apartman önünde bulunan 2.60 metre derinliğindeki logarın gider kısmına çekvalf montajı yapılacak, bu çekvalf geri basma olduğunda kapağını otomatik olarak kapatacak ve şehir kanalizasyon boruları ile apartmanın kanalizasyon tesisatı arasında bağlantı kesilecek, şehir kanalizasyon borularından gelen basınçlı suyun apartmana girişi önlenmiş olacaktır Alman Markası olan (DALLMER Marka Çekvalf montajı yapılacaktır.)
2.Bölüm (İkinci Logar için Kuyu Kazılması): Çekvlafin otomatik olarak kapanmasıyla kendini korumaya alan ve su giriş çıkış bağlantısı kesilen kanalizasyon tesisatına yeni bir güzergah belirlenecek ve kısa sürede olsa yağmur yağarken binada kullanılan atık suların tahliyesi sağlanacaktır. Bunun için; Mevcut olan 2.60 metre derinliğindeki logarın yanına yeni ve daha derin bir logar kuyusu kazılacak, bu kuyuya atık su motoru montajı yapılacak ve daha yüksek kottan atık suyun tahliyesi sağlanacaktır.
3.Bölüm Logar Bacalarının Yerleştirilmesi: 3.50 metre derinliğinde kazılan kuyu içerisine logar bacaları indirilecek, tabanına su haznesinin geniş olması için ve su motorunun daha rahat çalışması için 80 cm çapında 80’lik logar üst tarafına ise yeni nesil kapaklara uyum sağlaması için 70 cm çapında olan 70’lik konulacaktır.
4. Bölüm İki Logarın Birbirine Bağlantısının yapılması: Yeni Logarın derinliği 3.50 metre olacak iki logarın birbiri ile bağlantısı yapılacak, mevcut olan logardan atık sular yeni yapılacak olan logara dökülecektir.
5. Bölüm ( Atık Su Motorunun Montajı): Atık su motorunun montajı amacına uygun, sorunsuz çalışabilecek şekilde, kurallarına uygun yapılacaktır. Bunun için de; Yeni logarın derinliği mevcut logardan 90 CM daha derin olacaktır. Yeni logar içerisinde biriken atık sular eski logarın seviyesine gelmeden atık su seviyesine duyarlı çalışan su motoru ile daha yüksek kottan şehir kanalizasyon sistemine bağlanacaktır. İkinci logarın 90 CM daha derin olmasındaki amaç su seviyesinin mevcut logarın taban seviyesine ulaşmadan atık su motorunun çalışmasının sağlamaktır. Bunun için gerekli olan derinlik 90 CM dir. 20 cm loarın zeminde yüksek olası için, 40 cm su motorunun yüksekliği, 30 cm de su motorunun devreye girmesini için su motorunun kablo boyudur.
10 metre yüksekliğe ve 50 metre yatay su atabilen ALMANYA DA üretilen WİLO marka (TPR-10) atık su motoru montajı yapılacaktır.
6. Bölüm ( Kompozit Logar Kapağı Montajı ) ; Görünüş güzel ve bir o kadarda dayanıklı olan kompozit kapaklarının montajı ve seçimi önemlidir. Standart olarak 70 cm çapında üretilen bu kapakların logar bacasına sağlam basması için Logar bacasının üst tarafının da 70’lik olması gerekir. İkinci olarak ise 40 tona kadar dayanıklı, otoban ve otoyollarda tercih edilen en sağlam modeli olan D-400 modeli temin edilecek ve montajı yapılacaktır.
Yapılacak Çalışmada;
-Kullanılacak malzemelerden; Wilo Marka ( TPR-10) Atık Su Motoru, İthal Çekvalf (DALLMER, logar bacası, kum, çimentonun temini işi yapana aittir.
- kazma delme, kırma makinelerin temini işi yapana aittir.
- artan hafriyatın taşınması işi yapana aittir.
FİYATLANDIRMA:Yukarıda belirtilen iş …….. TL Karşılığında yapılacaktır. 12.09.2019
(fatura istenilmesi durumunda %18 KDV karşılığı İşverene aittir.
SALİM USTA
Kanalizasyon Ustası
05379402749
Çalışmalarımız
Kanal Açma Ustası, Logar Temizleme, Kanalizasyon Ustası İstanbul Kanalizasyon Bağlantısı, Tuvalet Gideri, Logar, Pis Su Bağlantısı Yapma Su Basmasına Kesin Çözüm - Bodrum ve Zemin Katlar İçin Uyarılar ve Tavsiy..... Devamı
Kanalizasyon Bağlantısı Yapma,Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Kanalizasyon Bağlantısı Yapma,Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Binaların, sitelerin, müstakil evlerin, villaların, işyerlerinin, kamu kuruml..... Devamı
Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem ​ Lağım fareleri çok tehlikelidir, aynı zamanda bulaşıcı hastalıkları taşıyan bu ke..... Devamı
Drenaj Ustası İstanbul - Bina Drenajı Nasıl Yapılır Drenaj Ustası İstanbul: Gerek yeni inşaatlarda gerekse eski binaların drenajını yapıyoruz, Eski binaların bir çoğunda yalıtım ve drenaj olmad..... Devamı
Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm Kanlizasyon suyu genelde Bodrum, Zemin ve Giriş Katları basar, buralar..... Devamı
Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır? Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır? Kanalizasyon Tesisatı: İçme ve Kullanma Sularının Mutfak, Banyo, Tuvalet ve Temizleme alanları ile diğer s..... Devamı
Binanın Temeli Su Alıyor, Temelden Su Geliyor, Çözümü Nedir? Binanın Zemininden Su Çıkıyor. Ne Yapmalı? Çözümü Nedir? Evin, binanın yada işyerinin zemin katında ve ya bodrumunda nem, rutubet, lağım kok..... Devamı
Plastik Logar Kapağı Montajı Yeni Nesil Kompozit Rögar Kapakları Rögar kapakları kullanıldığı yere uygun olmalıdır. Hem görünüm olarak hem özellik olarak. Gerek bina içeris..... Devamı
Tümünü Göster
Kanalizayon Arızaları İle İlgili En Sıkça Sorulan Sorular
Kanalizasyon Gideri Nasıl Bağlanır
Bina Kanalizasyon Bağlantısı Nasıl Olmalı
Bodrum Katı Lağım Basıyor...! İşte Çözümü
Kanalizasyon Tıkanıklığı Nasıl Açılır
Tuvalet Gideri Sürekli Tıkanıyorsa Ne Yapmalı
Su Basan Eve Ne Yapılır
Su Kaçağı Neden Olur ve Su Kaçağı Nasıl Bulunur
Kanalizasyon Geri Basıyor Ne Yapmalı
Lağım Faresi İle Mücadelede En Etkili Yöntem Nedir
Lağım Faresi İle Mücadele Nasıl Olmalı Kesin Çözümü Nedir
Apartman Kanalizayon Sorunları ve Çözümleri
Kanalizasyon Arıza Tespit ve Çözümleri
Youtube Kanalımız
Kanalizasyon Uygulamaları
Kalite ve Güvenin Tek Adresi
Ustalar Kanalizasyon
0 Mutlu Müşteri
0 Şehir
0 Referans
Ustalar Kanalizasyon
Anasayfa
Hakkımızda
Çalışmalarımız
Kanalzasyon Çözümleri
Su Basması Çözümleri
Kanal Arıza Çözümleri
Su Kaçağı Tespiti
Drenaj
Sıkça Sorulan Sorular
Lağım Faresiyle Mücadele
Makineli Kanal Açma
Tıkanıklık Açma
Yer Altından Yatay Tünel
Kuyu
Lağım Logar İşleri
Apartman Kanalizasyon Sorunları
Çekvalf Montajı
Kompozit Kapak Montajı
Dalgıç Pompa
İletişim
Telefon: 0 (537) 940 27 49
Whatsapp: 0 (537) 940 27 49
Mail: info@ustalarkanalizasyon.com
Tüm Hakları Saklıdır
Web site içeriğindeki resim ve yazıları çoğaltan, değiştirerek yayan, temsil eden(kendine aitmiş gibi gösteren) kişiler hakkında Telif Haklarının İhlali Suçundan işlem yapılacağı ihtar olunur