Title: Funksjonsbeskrivelse - 320.001 Energisentral.pdf
PÅ: AV: AUTO:Sirkulasjonspumpe –JP501-2 går kontinuerlig Sirkulasjonspumpe –JP501-2 står Sirkulasjonspumpe –JP501-2 styres fra SD-anleggSC4022-VEISVENTIL i by-pas er NC, men åpen ved frikjøling.SC401fordamperen2-VEISVENTIL styrer vannmengden gjennom for varmepumpe -IK001. Ventilen må være åpen før varmepumpen starter.STYRING SYSTEM 320.001JP401 / -JP402SIRKULASJONSPUMPENE betjenes via systemvender samtdigitale vendere på innganger i undersentral.PÅ:Sirkulasjonspumpe -JP401 / -JP402 gårkontinuerligAV:Sirkulasjonspumpe -JP401 / -JP402stårAUTO: styres fra SD-anleggSirkulasjonspumpe -JP401 / -JP402Assemblin AS Teglverksveien 1, 3413 Lier Tlf 09030, www.assemblin.com3 / 8.Ved pumpestans over tid, skal pumpene «mosjoneres» ved at de starter og går min. 10 minutter/uke.ELEMENT KJEL styres av / på fra undersentral etter signal fra