Title: Kontrollplan BL.pdf
Status 06.07.20: Sjekket og OK foreløpig. Status 10.07: Legges stein. Rør til rektangulære blomsterkasser er plassert feil. NSM venter på flytting av disse. Status 24.07: Ferdig lagt. Ingen avvik per tid. Status 07.08: All stein er lagt og blomsterkasser er ferdig. Ingen avvik. Kun noen steiner som må fjernes og remonteres grunnet andres utbedringer i dekket. Status 14.08: Det ble gjennomført tredjepartskontroll (OPAK) av steinarbeid i uke 33. Status 07.09: Etter tredjepartskontroll kom man fram til at toleranse for bearbeidet naturstein er 4 mm, og ikke bearbeidet naturstein 6 mm. OPAK sin kontroll under tredjepartskontroll viste at en av de største sprangene var 6 mm som var innenfor toleransekravet. PROBEA gjorde en ekstra kontroll av noen flere sprang på takterrassen i ettertid, og ingen sprang var over 6 mm. De fleste var mellom 3‐5 mm. Status 06.07.20: Ikke påbegynt å monteres. Status 10.07: Tallberg satt opp varslingssystem for kabelbrudd. Fra akse 8‐12 ingen skader. Status 24.07: Flere brudd på kabler