Title: 360.002_SB504.pdf
Ved strøm påEtter manuell overstyringBegge endeposisjoner (full) Helt forlenget posisjon (rask) Ingen√ * √ √√ √ *) StandardMerk: Oppdatering av kalibrering kan gjentas automatisk hver måned eller uke. Standardinnstilling: AvInnstilling av slaglengdebegrensning Slaglengden kan settes til en prosentandel (20-100 %) av detektert ventilslag. For enkelte IMI TA/IMI Heimeier-ventiler, kan den også settes til Kvmax/qmax. Standardinnstilling: Ingen slaglengdebegrensning (100 %).Ventilblokkeringssikring Aktuatoren vil gjennomføre en fjerdedel av full slaglengde og deretter gå tilbake til ønsket verdi hvis den ikke aktiveres i løpet av en uke eller en måned. Standardinnstilling: Av3IMI TA / Reguleringsventiler / TA-Slider 750Deteksjon av ventiltilstopping Hvis posisjoneringen stopper før ønsket verdi er nådd, vil aktuatoren tilbakestille seg for å gjøre et nytt forsøk. Aktuatoren vil ﬂ ytte seg til konﬁ gurert feilsikker posisjon etter tre forsøk. Standardinnstilling: PåPlus-versjon: