Title: +038=320.102-SB006T_01-Energy Valve Reguleringsventil Belimo - Produktdatablad.pdf
Systemet må ikke settes i drift igjen før kuleventilen og den roterende aktuatoren er montert korrekt sammen iht. anvisningene, og rørledningen er fyllt opp igjen av profesjonelt opplært personale.Stømningsretningen, spesifisert med en pil på huset, må følges, ellers vil ikke væskemengden måles korrekt.For å oppnå den spesifiserte målenøyaktigheten, må det være et rett rørstrekk i strømningsretningen oppstrøms for mengdesensoren. Dimensjonen på dette bør være minst 5x DN.Ventilen er utstyrt med to ferdig kablede temperatursensorer.T2: Denne sensoren installeres på anlegget nær ventilenheten.T1: Denne sensoren installeres på anlegget foran forbrukeren (ventil i retur) eller etter forbrukeren (ventil i tur). To T-stykker for installasjon av temperatursensorene i rørene er inkludert i leveransen.T1: Denne sensoren installeres på anlegget foran forbrukeren (ventil i retur) eller etter forbrukeren (ventil i tur). To T-stykker for installasjon av temperatursensorene i rørene er inkludert i leveransen.