Title: +135.01=370.002-NT001T_01-Datablad AIR-SEP.pdf
luften i systemet effektivt og inntrengende luft blir kontinuerlig separert ut. Avgassingen foregår idriftsmodusene: etterfylling, ekspansjon, normaldrift og hurtig utlufting.2.1.4 EtterfyllingHvis nivået i ekspansjonstanken har falt under minimumsnivå, åpner etterfyllingen (18) helt til ønsket nivå, overvåket av nivåbryteren på vannmålerglasset (12), er oppnådd. På denne måten kontrolleres og overvåkes påfyllingsmengder, frekvens eller evne til mykning eller de ionisering. 2.1.5 Rengjøring I sedimenteringsområdet av avgassings- og ekspansjonstanken (A1) blir salter, mineraler og suspenderte partikler avsatt. I tillegg løser det valgfrie magnetittfilteret (AS-MF) alle magnetiske partikler i tanken. Slam og magnetitt kan fjernes permanent fra systemet via rengjøringsåpningen (13). Dette tjener til beskyttelse av alle komponentene i systemkretsen (for eksempel sirkulasjonspumper, ventiler, pakninger etc.) og garanterer kontinuerlig sikker drift av anlegget.6Air-Sep Norge AS