Title: MA rør.pdf
Forbrenningsenergi Med Düker avløpsrør er det ikke nødvendig åvurdereforbrenningsenergi(definert som den mengden energi materialet avgir vedforbrenning).Tidligerevardettillatt med 7 kWh/m i passasjer som krevde dette,mennyetyskebestemmelserforbyr enhver forbrenningsenergi i passasjer og rømningsveier.Lengdeutvidelse (kriterium R) Lengdeutvidelseskoeffisientenforstøpejerner kun 0,0105 mm/(mK). En temperaturendring på 50 K og en rørlengde på 10 m vil gi en lengdeutvidelse på kun 5,25 mm. Denne utvidelsen kompenseres for ved hjelp av standardkoblinger.Til sammenligning: Et polyetylenrør på 10 m gir, under samme forhold, en lengdeutvidelse på 45 mm. Spesielle ekspansjonskompensatorer er derfor nødvendigTil sammenligning: polyetylen (PE) avgir 12 kWh pr. kg, fyringsolje 11,7 kWh pr. kg.Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner.