Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Tetting skal merkes med tanke på sporbarhet.  Eventuelle innfelte installasjoner i bygningsdelermed brannmotstand, må ikke redusere brannskillet.Ventilasjonsanlegg  Ventilasjonsaggregat som forsyner flerebrannceller skal stå i rom utført som egen branncelle. Ventilasjonsanlegg som ligger i tilknytning til den åpne branncellen over 3.etasjer, kan være i samme branncelle som denne.  Ventilasjonsanlegg må utføres i materialer somRIV RIEIht. FM-global sin prosjekt rapport datert 12.1.2015 skal alle filter som blir brukt i ventilasjonsenhetene være UL Class 1 eller tilsvarende.tilfredsstiller A2-s1,d0 [ubrennbare materialer]. For kanaler gjelder dette hele tverrsnittet. Unntak kan gjøres for små komponenter som ikke bidrar til spredning av brann. Kanaler og ventilasjonsutstyr mv. må være festet slik at de ikke faller ned og bidrar til økt fare for brann- og røykspredning. Avtrekkskanaler fra større kjøkken (kantine), må