Title: Byggherres forpliktelser - Aritco PublicLift Access.pdf
tilfredsstillende ventilasjon av sjakt. Hvis sjakt ikke slutter tett mot tak, vil dette i seg selv være tilstrekkelig ventilasjon. Hvis sjakt slutter tett til tak eller monteres i tett sjakt kan ventilasjon løses ved at det settes inn en luftekanal med Ø10 cm øverst i sjakt til tilstøtende rom. Hvis sjakt er egen branncelle skal det være egen utlufting fra sjakt til friluft gjennom vegg eller over tak. Ventilasjonskanal må minimum ha Ø10 cm.Tilførsel skal ha brannsikker funksjon for strømforsyning fra tavle rom, med brannsikker kabel eller brannsikker forlegning av kabel.Det må være stikkontakt i nærheten av hver dør.All tilkobling skal utføres av autorisert elektroinstallatør.Maskinskapet er låsbart og er normalt plassert ved siden av øverste dør.Tilførsel 3 fas+N 230V/400 V 16 A C min 100 mA jordfeilvern.