Title: FDV-DOKUMENTASJON.pdf
Strøm-målere:Det er montert følgende målearrangement i anlegget:Hovedmåler plassert i hovedtavle.Driftsinformasjon Hovedfordelingen skal kun betjenes av særskilt instruert personale.106FDV-DOKUMENTASJONDato: 18.09.2020 Rev.: 18.09.2020Prosjektnr:41119Prosjekt:FDV komplett Elbil ladeanlegg Vaxa432 System for hovedfordelingerSom overbelastnings- og kortslutningsvern er det benyttet effektbrytere, det skal således ikke foretas sikringsskift.Ettertrekking av tilkoblinger foretas planmessig og utføres i spenningsløs tilstand.Det skal ikke lagres uvedkommende ting i hovedfordelingsrommet. Rommet er låst med OLH nøkkelsystem.Dersom effektbrytere har løst ut grunnet kortsluttning eller overlast, må årsak til feil lokaliseres og utbedres før strømmen settes på igjen.Hovedfordelingene er overvåket via SD-anlegget. Energiforbruk, jordfeil samt utløst overspenningsvern overvåkes. De respektive effektbrytere har merking 1-0 for henholdsvis strømløs og strømførende funksjon.