Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
Høysete temperatur i vannkretsenΔP > 1.5 barOmgivelsetemperatur 0-50oCSystemtrykk <10 bar2Et plant underlagPlassbehov OK (ref. Fig 15)Avløp er sjekket og håndterer volum ved tilbakespyling.Dersom nødvendig; en trakt er installert på avløpsrøret for observasjon avtilbakespylingsvannet.Nettvannstrykk er minimum 2 bar.Alt utstyr og komponenter er klart og lett tilgjengeligEnwaMatic enhet3Filtermedie bøtter merket 1, 2, 3+4 og 5Rør4Egnet monteringsverktøy er tilgjengelig5Bruker- og installasjonsmanual er tilgjengelig6Personlig sikkerhetsutstyr er tilgjengeligKun for EnwaMatic® Automatikk: Strømforsyning 220V/ 50-60Hz7KontrollenhetKabler# 30/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 20155.2.1 Løfte instruksjon:EnwaMatic® har et høy tyngdepunkt! Drenere EnwaMatic® tanken helt fra vann og filtermedia. Sikre tanken fra å velte eller at utstyret skades under løftet!