Title: PUMPEKUMFloat Switch Type ABS KS (NO) 16.pdf
Nivåvippe type ABS KSFor automatisk nivåstyring, er KS nivåvippe beskyttet mot slag ogristing, kvikksølvfri og miljøvennlig. Støpt ved å bruke den nyestehelstøpingsprosessen som gir en helt tett nivåvippeenhet.Applikasjon KS nivåvippe brukes i væsker for styring eller signalaktivering ogfungerer ved å svare på væskenivået. Den passer også til å brukes iavløpsvann.Funksjon I KS nivåvippe beveger en kule seg opp og ned med væskenivået ogaktiverer en høykvalitets mikrobryter. Kulens fordypede ruleflate sikrerfunksjon selv om kabelen har vridd seg. Kabelens festeposisjonkan forkortes eller forlenges for å variere brytestillingen. Minstekabellengde ( Hysterese) er 50 mm. Det tilsvarer et minste brytenivåpå 100 mm. Selve brytehøyden stilles ved å heve eller senkefestepunktet. Nivåvippen må alltid kunne flyte opp eller synke neduten motstand.KonstruksjonABCDEFA.Formstøpt ekstern tetningD.JordingB. BryterballE. MikrobryterC. BryterstangF.KabelTekniske data