Title: +175=411.001_4B Drift- og systeminfo Generelle anlegg.Beskrivelse.pdf
Det er avsatt plass for utstyr tilknyttet bygningsautomatiseringsanlegget (sentralt d riftskontrollanlegg).I alle underfordelinger er det montert lastbrytere for inngående kabel slik at hele fordelingen kan gjøres spenningsløs. Alle avganger/tilkoblinger t.o.m. 634/16 mm' er terminert på rekkeklemmer. Alle utgående kurser er sikret med elementautomater med samtidig brudd i N-leder.Det er benyttet automatsikringer med karakteristikk etter type belastning. Fordelingene er dimensjoneft for 30% utvidelsesmuligheter og med et rimelig antall reservekurser. Fordelingene er bygget for lokal lys- og varmestyring med sentral overstyring fra byggets driftskontrollanlegg.Alle tavler har plastkanaler for føring av ledninger/kabler og er utført for betjening av ikke instruert personell.Alle tavler har en kurs med bryter, lys og stikk for tavlekott, samt egen kurs for teleteknikk i teleteknisk kott.Alle tavleskjemaer og kursfordelingsskjemaer er adressert med endelig romnavn og numre.