Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
2 lag 50mm FR Brannplate 1-S montert i senter av veggKobber & stålrør ≤ Ø54mm9-25mm gjennomgående elastomerisk eller PE skum isolasjonAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderKOBBER & STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-S9mm gjennomgående elastomerisk eller PE skum isolasjonProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bredde på begge siderKobber & stålrør ≤ Ø12mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderISOLERTE KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-S14-25mm gjennomgående elastomerisk eller PE skum isolasjonProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bredde på begge siderKobberrør ≤ Ø54mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider