Title: Igangkjøring røykluke_pnr2920_lnr1_rev23.0.pdf
Bus-styring mellom sentralerOkAvvikIkke aktueltNøkkelbryter / luftebryterOkAvvikIkke aktueltPlassering av bryterBrannsignalOk, testet internt i styresentralAvvikIkke aktueltOK, testet fra brannsentralBVT / BR1 manuell tastBVTBR1 manuell tastOkAvvikIkke aktueltPlassering av branntast:Atkomst til utstyr ved serviceOkUtfordringer, legg til kommentarKuppel/ VinduAntall Kuppel/ vindu { Label = 6, Rank = 7 }Er kuppel/ vindu levert av Bramo?JaNeiType kuppel/ vindu{ Label = Vindu, Rank = 7 }Annen kuppel / vindu:Åpnings automatikk alternativ 1Generert av SmartDok 23.06.2022 09.39Ved inngang11Side 2 av 14Motortype { Label = KA 66 Twin, Rank = 7 }Standard slaglengde (mm) { Label = 800, Rank = 6 }Antall motorer { Label = 6, Rank = 7 }Eventuelt annen slaglengdePlassering av åpningsautomatikkÅpnings automatikk alternativ 2MotortypeStandard slaglengde (mm)Antall motorerPlassering av åpningsautomatikkAnnen slaglengde