Title: BRV59_320.001_Funksjonsbeskrivelse.pdf
System fjernvarme mot system 320.001FUNKSJONVEKSLING FRA SOMMER TIL VINTERDRIFT OG VINTER TIL SOMMERDRIFT:Før anlegget omstilles fra den ene driftssituasjonen til den andre skal varmepumpe / kjølemaskin (IK001) stanses helt, dvs slås av med kommandopunkt AV/PÅ i systembildet. Omstillings og driftsstanstid på ventiler og pumper er 30 minutter. Når det er verifisert at anlegget har endret driftsstatus, kan IK001 startes på nytt. Forutsatt at sirkulasjonspumper er startet opp igjen og ventiler har korrekt posisjon. I sommerdrift tillates ikke varme bidrag fra fjernvarme via veksler –LV001. I vinterdrift tillates følgende:Spissvarmetilskudd via fjernvarme dersom anlegget er i vinterdrift og følgende situasjoner eventuelt oppstår.VP er ute av drift på grunn av feil og/eller servicearbeid og turtemperatur på varmestokk ikke opprettholdes mot kalkulert settpunkt. Kalkulert settpunkt som følge av kurve for denne. Alarm eller servicepunkt fra 370.001_IK001 kan da tillate bidrag fra fjernvarme.