Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
10 s1SJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med giver til etterfilter tilluft.28:2 ETTERFILTER TILLUFT SKITTENTB03)10 m0Trykket over etterfilter tilluft har oversteget innstilt alarm- grense i mer enn 10 minutter.Alarmgruppe 29: Reserve Alarmgruppe 30: Luftmengdemåling30:1 LUFTMENGDEMÅLING, TILLUFTSTRYKKGIVER NR. 1/2 KOM-A13)10 s1MUNIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med luftmengdetrykkgiver tilluft.30:2 LUFTMENGDEMÅLING, TILLUFTSMENGDE UNDER BØRVER-B03)20 m0DIENS ALARMGRENSE Tilluftsmengden har understeget børverdien med mer enn 10 %, i over lengre tid enn 20 minutter.30:3 LUFTMENGDEMÅLING, TILLUFTSMENGDE OVER BØRVERDI-B03)20 m0ENS ALARMGRENSE Tilluftsmengden har oversteget børverdien med mer enn 10 %, i over lengre tid enn 20 minutter.30:6 LUFTMENGDEMÅLING, AVTREKKSLUFTTRYKKGIVER NR. 1/2A13)10 s1