Title: +175=411.001_4B Drift- og systeminfo Generelle anlegg.Beskrivelse.pdf
Dette kanføre til at henholdsvis overspenningsvern, effektbrytere, eller sikringsautomater vil løse ut. Ved utløsing av overspenningsvern må gjennomslagsikringer skiftes, men det vil ikke forstyrre driften av bygget. Ved utløsing av effektbryter eller automatsikring vil den delen som de respektive vern forsyner bli lagt spenningsløse. Når evt. feil er retten kan disse "legges inn" igjen.Faremomenter og beskyttende tiltakArbeid itavler må utføres ihht. SL 98Kval ifikasjonskrav for operatørpersonell.Elekh'ofagfolk.htmVEDLIKEHOLDSINSTRUKSRutinemessig kontrollVedl i kehold av effektbrytere:. Sett bryteren i "O"-stilling (dvs. utkoblet) . Fjern alle tilkoblinger på hovedstrøm og styrestrøm . Fjern bryteren fra installasjonen. Alltid ved uttrekkbar utgave, om muligogså for faste brytere.Moelven Elektro ASSkrevet av:Stein ØdegârdCopyright @ 2001 PROFSYS ASOppdatertden: 07.05.2003 Lisensnr.: 3057-0019