Title: 2209 Elektro - NEK 405-3 Næring Oppdelt Lofotsenteret.pdf
Kommentar Kabel i kabelfelt i fordeling 101 er ikke terminert/avsluttet på forskriftsmessig måte.Id: 1750Det er kabelgjennomføringer og hull i sikringsskapet som ikke er tettet.Tiltak26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres2 - Må utbedres28/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 FordelingerKabelgjennomføringer og hull i sikringsskapet må tettes forskriftsmessig (FEL §10). LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar I fordeling 101. Kabelfelt.26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no29/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 FordelingerId: 1751Branntettinger rundt kabelføringskanaler/-rør ved føring gjennom brannskiller er ikke forskriftsmessig utført.TiltakBranntettinger rundt kabelføringskanaler/-rør ved føring gjennom brannskiller må utføres forskriftsmessig (FEL §10). LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar Under UF126.09.2022 08.06.06 - www.norik.no2 - Må utbedres30/103Avvik