Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
För information om konfigurering av programvaran, se styrningsdokumentationen för vätskekylaren.För korrekt installation av kylmedelkylaren, följ yrkesmässiga riktlinjer på följande områden:Dimensionering av rörsystemet. -Tryckfall (kontrollera att trycket från enhetens pump är tillräckligt i förhållande till rördragningen och till tryckfallen i ventilerna - kontrollera för alla körlägen)Maximal höjd hos kylmedelkylaren (i förhållande tillenhetens säkerhetsventil)E n b r a p l a c e r i n g a v t e m p e r a t u r s e n s o r e r n a : utomhustemperatur och kylmedelkretsens temperatur.18 - UPPSTART18.1 - Inledande kontrollerLåt dig aldrig frestas att starta enheten innan du läst igenom och förstått hela bruksanvisningen eller utan att ha gjort följande kontroller före start:K o n t r o l l e r a m e d h j ä l p a v s n a b b t e s t f u n k t i o n e n a t tcirkulationspumpen för kallvatten fungerar.Kontrollera luftbehandlingsaggregaten och all annan utrustning