Title: +135.01=727.001-MO001T_01-FDV Oljeutskiller SUK-SR.pdf
Alarmen aktiveres når oljelaget når toppen av det sorte feltet på føleren.LED indikator for alarmOMS-1LED indikator for feilOMS Føler Alarm oljelagstykkelseAlarm reset/test trykk knappDriftsspenningRelèutgang for SD/varsellampeNominell størrelse NS liggende utskiller (H)Oljelags- tykkelse (mm)Følertupp nivå FTN (mm)Tilkobling for OMS følerKN T FUNS2-4100280SUKNS6 - 12150330S OMS følerNS 14-100200380MONTERING UK-SR OG SUK-SRReléutgang til SD-anlegg, varsellampe etc.Nominell størrelse NS Oljelags- stående utskiller (SR) tykkelse (mm)Følertupp nivå FTN (mm)NS2-4100280OMS-1NS6 - 12150330Føler stripses fast til krok i utskillerNS14-20200380OMS føler Alarm oljelagstykkelseN T FOMS føler