Title: +038=433.003-OE001._01-Kamstrup 351C Produktblad.pdf
Optisk aflæsning En optisk sender/modtager er placeret foran på måleren. Denne optiske forbindelse kan anvendes til aflæsning af data eller konfiguration af f.eks. displayets opsætning, målernummer og øvrige indstillinger. Ændringer via den optiske forbindelse kan laves med softwareprogrammet METERTOOL. Det er ikke muligt at konfigurere målerens legale dataS0-pulsudgang S0-pulsudgangen udsender pulser af sekundær aktiv energi med 5000 pulser pr. kWh. Den maksimale spænding, der må tilsluttes S0-udgangen, er 27 volt DC (ved 1 kΩ), og den maksi- male strøm, der må trækkes gennem udgangen, er 27 mA. Impulstiden er 30 msek.Lastprofil Lastprofiler kan konfigureres til 5, 15, 30 eller 60 min. alt efter integrationsperiode og for alle fire kvadranter. Antallet af genererede profiler svarer til den valgte energitype for måleren.Integrationsperiode Energitype A+ A+/A- A+/R+ A+/A-/R+/R-5 92 77 77 5815 275 231 231 17530 550 462 462 35060 1100 924 924 700