Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
KOBBER ELLER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 180)Maks lysåpnings- bredde 30mmDEKKEKONSTRUKSJONERKobber eller stålrør ≤ Ø54mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge sider9 – 13mm tykk gjennomgående cellegummi eller fenolisk isolasjonProtecta Mineralfiber BIO dybde ≥ 25mm eller tilsvarende på begge siderALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)Maks utsparing 300x300mmDEKKEKONSTRUKSJONERAlupex rør ≤ Ø20mmFR Akryl dybde ≥ 25mm oversideSteinull dybde ≥ 48mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarendeISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 180)Maks utsparing 300x300mmDEKKEKONSTRUKSJONERAlupex rør ≤ Ø75mmFR Akryl dybde ≥ 25mm oversideSteinull dybde ≥ 48mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende20-50mm tykk gjennomgående isolasjon av glass- eller steinull ≥ 75kg/m3www.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0046 & 21/0035Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 9 (37) 2020 12 7Detaljtegninger Protecta® FR AkrylALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 240 C/C (E 240)Maks utsparing 300x300mm