Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
UteluftTilluftFrånluftAvluftElanslutning76K16ø38018ø=K=7645J45523503505245J45Skissen visar anslutningar vid tilluftsfläkt, höger/nere och vänster/uppe. Vid tilluftsfläkt, höger/uppe och vänster/nere är anslutningar spegelvända. * Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel. Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör).StorlekABCDFGHJKLØVikt, kg012647119932456532464712959535511859500451-537Delning för intransportDelning kan ske till tre aggre- gatsektioner på byggplats. Mått: Se A och D i tabell ovan. Vikt: A = 146-189 kg, D = 159 kg.Inspektionsutrymme 800 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet och minst 200 mm ovanför kopplingshuven.Elanslutning 3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AADAMärkdata per fläkt Motoraxeleffekt 1,6 kW alt. 2,4 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz59