Title: Sluttkontroll 3.etg. del2 3-U4.pdf
... Fortsettelse fra forrige side [ Px] Hele anlegget [] Anleggsdel: 3 m DEL D B0y SjekkpunkeMaling/praving KOMMENTAREr det malt kontinuitet i beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser?Er det utfart isolasjonsmaling? (Males mellom hver spenningsfarende leder og jord.)Er det malt eller beregnet overgangsmotstand pa Jjordelektroden? Angi metode og verdi.Er det kontrollert at kursene har automatisk utkobling? Er det malt atskillelse ved SELV- og PELV-kretser? Er det malt gulv- og veggresistans? Er det kontrollert spenningsfall?Er anlegget funksjonstestet?Er det foretatt polaritetskontroll?NELFO-medlemmer garanterer forskriftsmessig utferelse. Bruk alltid en registrert elinstallater som er medlem av NELFO.dokumentasjonsskjema.F Denne dokumentasjonen er i samsvar med @ NELFOs standardiserte sjekklister ogmedlen av welfoAnleggsbestualle forbeholdKonmollerr av:e/ etSignatur: