Title: +038=54.000-NI006._01-BrP-01-01 Brann plan 1.pdf
0 0 0 1 0 0 0 1B X C0 6 3 9D D2E0 0 0 0 18Eks. trapp 1-313SYMBOLFORKLARINGEI120 [A120]EI 60 [A60]EI120CS/A60SBrannmotstand iht. VTEK17 / Brannmotstand på eksisterende dør7470RømningsretningRømningsveiBrannmannsheisRoom 1-010Tørropplegg, påkoblingBrannslangeHåndslokkeapparatRoom 1-211KOMMENTARERTegningen er et vedlegg til brannsikkerhets- strategien og må ses sammen med denne.·Det må installeres: · · ·brannalarmanlegg ledesystem røykventilasjon i trapperom, heis og åpne sjakter trykksetting i trapperom med trykkavlastning tørropplegg med uttak i trapp slokkeutstyr slik at alle arealer dekkesEksisterende delsprinkling opprettholdes.Sjakter som ikke er tegnet som egne brannceller forutsettes tette i dekke.Informasjon om branncelleinndeling for områder som ikke endres er hentet fra gamle branntegninger.