Title: 360 Eagle Ceiling.pdf
Projektering EAGLE Ceiling finns med fyrkantsmått 595 x 595 i samtliga anslutningsstorlekar. Detta gör att luftdonet är mycket lätt att montera i kassettundertak med modulmått 600 x 600.Mätnoggrannhet och krav på raksträcka före anslutnings- lådan, se figur 2. Raksträckekrav beror på typ av störning före anslutningslådan. Figur 2 redovisar en böj, en dimen- sionsförändring samt T-stycke. Andra typer av störningar kräver minst 2xD raksträcka (D= anslutningsdimension) för att mätnoggrannhet ±10% på flödet ska innehållas. K-faktor finns angiven på produktens märkning samt i gäl- lande injusteringsanvisning på www.swegon.comSkötsel Luftdonet rengörs vid behov med ljummet vatten och disk- medel alternativt dammsugare och borstmunstycke. Kanal- systemet nås vid rengöring genom att fronten öppnas. Då ALS anslutningslåda används fälls fördelningsplåten åt sidan så spjällröret kan greppas i spjällhandtaget och vridas ur sitt fäste, se figur 4.