Title: Tetthetskontroll.pdf
1 Ingen Skader:3-2 Korrosjonsbeskyttelse intakt maling utfgrt M KUT 300 1 3-3 Synlig merking pa rer og tank:3-4 Undergrunnstank Maling katodisk beskyttelse i hht M KUT 300/3014 Kontroll av koblingsskap/ inntaksskap4-1 Tilstand ingen skader las tetthet:42 PE rar beskyttelse:43 Pafaringsvern ngdvendig:5 Kontroll av fundamentering overgrunnstank 5-1 Fundamenter solid og i orden:5-2 Innfestingsbolter uten synlige skader:6 Kontroll av regulatorer61 Ingen Korrosjon:62 Funksjonsprgvd:63 Sidebyttingsfunksjon for flaskeanlegg:7 Kontroll av ventiler7-1 Manuelle og automatiske stengeventiler funksjonspravd: 7-2 Kontroll av elutrustning inkl sikkerhetssystemer: 8 Kontroll av fordamper81 Synlige skader korrosjon:8-2 Elsystem kabler skap fri for skader:83 Tetthet:AS MiljgutviklingHestmarka 7805 NamsosFinnes i viksomhetens lokkaler. Varslingsplan ikke hengt opp ved gassinstallasjonFinnes ved virksomheten.Oversikt over soner i fdv dokumentasjon