Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Frischlufteinlaß (Siehe Abb. 44) • Den im Blech vorgestanzten Bereich (Ref. 14) entfernen und denAußen ein Lufteintrittsgitter mit Filter installieren, um das Eindringen von Staub und Blättern in den Geräte-Wärmetauscher zu verhindern. Der Einbau eines Filters macht die Installation einer Luftkanalklappe für Stillstandzeiten überflüssig.Ausblas klimatisierter Luft in einen angrenzenden Raum (Siehe Abb. 47)h c s t u e DLuftregler am Gehäuse des Geräts fixieren.Die Durchführungen können aus flexi blem Polyester (mit gefedertem Kern) oder aus Wellaluminium sein und müssen außen mit schwitzwasserge schütztem Material beschichtet sein (Glasfaser 12 ± 25 mm Stärke).Die Durchführungen können aus flexi blem Polyester (mit gefedertem Kern) oder aus Wellaluminium sein und müssen außen mit schwitzwasserge schütztem Material beschichtet sein (Glasfaser 12 ± 25 mm Stärke).