Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Comprobación Cuando se pone en marcha la unidad, comprobar que la bomba mueve regularmente el agua; de lo contrario, comprobar la pendiente de las tuberías y buscar posibles obstrucciones.(tierra)Conectar la alimentación eléctrica L (línea), N (neutro) y según se indica en el esquema eléctrico, respetando las polaridades indicadas en el fondo de las cajas eléctricas, véanse fig. 36-38-39-40. Todas las unidades están provistas de un fusible de protección de la máquina y de otro de protección del dispositivo de mando (tipo gF 1A). En caso de tener que cambiar el fusible de protección de la máquina, consultar la tabla I.Cuadros eléctricos: el cuadro eléctrico se encuentra en el lado exterior de la unidad (fig. 1-2). Retirar la tapa del cuadro eléctrico quitando el o los tornillos de cierre. Dentro de los cuadros se encuentran las cajas de bornes en las cuales se realizan las conexiones de acuerdo con los esquemas eléctricos y con las fig. 36-38-39-40.42 GW67