Title: Protokoll på utførte tiltak Døli.pdf
T2 – Driftsoptimalisering varme og ventilasjonAF Energi & Miljøteknikk har utført driftsoptimalisering på Li skole i samarbeid med driftspersonell på bygget.Protokoll fra gjennomføringen:Tiltak Beskrivelse1 Legge inn ferie/fridager i kalenderPlassering Dørndrift av bygget hele åretFør-verdiDrift 24/7Bør-verdiEtter-verdiDøgndrift av bygget hele åretUtførtKommentar2 Endre 5-punktskruve ventilasjonEndre driftstid360.01 360.0221,5°C / 15°C ute døgndrift20°C/15°C ute20°C/15°C ute Jadøgndrift3 Endre 5-punktskruve ventilasjonDriftstid360.02 360.0221,5°C / 15°C ute døgndrift20°C/15°C ute20°C/15°C ute Jadøgndrift4 Endre driftstid ventilasjon kjøkkenTemperatur kjøkken360.03 360.0307-17 hver dag 07-17 hver dag07-16 hverdag og kl 09-16 helg 07-16:30 hver dag07:15-16:30 hver dag, 07:30- 16:00 07-16:30 hver dagJa JaVaktmester vil ta en ny runde med brukerne, om det er mulig å korte ned driftstid enda mer.5 Endre settpunkt varme Vestfløy plan U syd