Title: Testskjema 360.012 AMR vent.pdf
KommentarerIkke aktuelt da det er Assemblin som har automatikken for aggregatene. Det er ikkelevert håndterminal for systemet.Side 2 av 3V36 - Testplan for ventilasjonsanleggAnleggsdelGodkjentStatus DelvisgodkjentIkkegodkjentTemp og trykkgiver i tilluft /avtrekk fungererXTilkoblet rørteknisk(varme og kjøling)XVeksling mellom varme ogkjøledrift fungererXBrannspjeld stenger vedsignal om brann/røykXAnlegget er idriftsatt ogklart for fullskalatest /XprøvedriftKommentarerDette er testet av Assemblin og de bekrefter at pumper og shunter veksler som de skal.De jobber med å finne riktig setverdi på anlegget og ønsker ikke å stoppe anlegget så vifår sett dette. Vi sjekker også før integrasjonstest 15.02.2019Side 3 av 3