Title: Firestopp Gipsmasse.pdf
Maks dimensjon Min. stepedybde Min. Kabler @55mm 50mm Fire Stop 120 Kabler i bunt @63mm 50mm Fire Stop 90 Gjennomgéende kabelbro | 50mm Fire Stop 120 Stalrer @219mm 50mm Fire Stop 120 Kobberrer @54mm 50mm Fire Stop 120 PP plastrar @40mm 50mm Fire Stop 120 Kanal 1000x1000mm 50mm Fire Stop 60 Kanal @1100mm | 50mm Fire Stop 60Tabellen ovenfor gjelder tetting med branntettemasse pa 50mm stepeplate av steinull med densitet >= 150kg/m? (permanent). Rer og kanaler ma brannisoleres, og den ovenfor oppgitte brannmotstanden begrenses til den valgte isolasjonstypens egne godkjennelser. Hvis man skal oppna brannmotstanden oppfart ovenfor pa metall rer, ma de isoleres som falger:Kobberrer og stalrer isoleres 60cm pé hver side med 40mm tykk rerskal av steinull med densitet >= 80kg/m?.