Title: FDV_Instruks_Ahlsell_.docx
411.3 Tilsyn og vedlikeholdVedlikehold: Det kreves normalt ingen spesielle tiltak for vedlikehold av kabelstiger og installasjonskanaler.412 SYSTEMER FOR JORDING412.1 AnleggsinformasjonAnlegg er tilkoblet jord i underfordeling plassert i spiserom, denne er jordet via tilførselskabel 240mm2 fra hovedfordeling412.2 SysteminformasjonKabelstiger og ventilasjonsanlegg er jordet i henhold til NEK 400:2018.412.3 Tilsyn og vedlikeholdJordingsanlegget krever normalt ingen spesielle tiltak for vedlikehold.Feilsøking: Ved feilsøking på jordingsnettet kontaktes elektroinstallatør.43 FORDELINGSANLEGG431 INNTAKS- OG STIGELEDNINGER431.1 AnleggsinformasjonStigekabler for hovedfordeling i kjeller til underfordeling på lagerrom, PFSP240 AL er forlagt på kabelstige med avstand i henhold til NEK 400:2018. (Eksisterende anlegg)431.3 Tilsyn og vedlikeholdNormalt kreves ingen spesielle tiltak for vedlikehold.Feilsøking: Ved gjentatte sikringsbrudd kontaktes elektroinstallatør.