Title: DØLI  OMSORGSBOLIG...pdf
150 210 120 150220100180180100 220180180Adresse:Nordalvn. 120580 Oslo Norway 908 41 619Tlf:AVTREKKMålt mengde i m3/hAvvik i %Kommentarer11111%161 229 131 1597% 9% 9% 6%24110%1099%20614%1916%111 24511% 11%20112%20313%AIR SUPPLY TEKNISKDEL LUFTMENGDE MÅLINGERAnlegg:Døli Pleie og omsorgsboligerTegningsinfoDel 4 Syd Øst TILLUFTSystem 360.001ETG.Rom Nr.Romnavn.Prosjektert mengde i m3/ hMålt mengde i m3/hAvvik i %KommentarU U UKorridor kjøkken1218 hånd arb.opphold50 240 40055 263 43010% 10% 7%1 12530 Opphold 2202.1 Korridor220 70228 734% 4%1 1 1 12522 sengerom 2521 Bad 2512 sengerom 2511 Bad18018020418713%4%23202.1 Korridor70769%2 2 2 2 2Opphold3522 sengerom 3521 Bad 3512 sengerom 3511 Bad220 180180239 1961999% 9%11%Prosjektert mengde i m3/ h50 240 400220 7518018075220180180Adresse:Nordalvn. 120580 Oslo Norway 908 41 619Tlf:AVTREKK