Title: +135.01=659.001-FA000T_02-WE-5,5 3x230-400-2018-rev2 - Brukerveiledning.pdf
Feil – utløst motorvern (blinkende rødt lys) Ved feil på motorvern bryteren (-Q1) eller (-Q2) blinker lampen (-H3) "ALARM" . Viften kobler da automatisk fra. Undersøk bryter og elektriske tilkoblinger, start så vifte ved å trykke på knappen (-S3) "RESET".Eksempler på feilaktig bruk og feile driftsområder: a. Støv og gasser utover temperaturer -20C til 40 C. b. Avsug av eksplosive støv og gasser c. Avsug av aggressive, fuktige eller klebrige medier d. Avsug av gass, røyk eller støv under 10 mikron e. Avsug fra varme prosesser (metallsliping)Mulige konsekvenser av feilaktig bruk: - Tette filtre - Skade på lagre og akslinger - Korrosjonsskader - Ubalanse på vifte, impeller - Vibrasjoner og skader på ristemotor - Deformasjoner og tretthetsbrudd - Skader på grunn av friksjon - Gnister og tennkilder kan medføre antennelseSide 10 av 208 ProblemløsingSlå alltid av strøm før arbeid på aggregat, motor, elektrisk, impeller etc.