Title: +038=360.000-LC007T_03-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Drifts- og vedlikeholdsinstruks.pdf
Tilkoblinger som utføres av kunden skal være iht medfølgende koblingsskjemaer:Enhet med 2-rørssystem, uten kondenspumpe (Fig. 10) Enhet med 4-rørssystem, uten kondenspumpe (Fig. 11) Enhet med 2-rørssystem, med elektrisk varmeelement (2 staver), uten kondenspumpe (Pmax=900 eller 1200W) Fig. 12Enhet med 2-rørssystem, uten kondenspumpe (Fig. 10) Enhet med 4-rørssystem, uten kondenspumpe (Fig. 11) Enhet med 2-rørssystem, med elektrisk varmeelement (2 staver), uten kondenspumpe (Pmax=900 eller 1200W) Fig. 12NB! Dersom nødvendig kan effekten reduseres på 300W elektriske varmeelementet ved å fjerne shunten (koblingen) mellom klemme 8 og 9.CIAT anbefaler å bruke en regulator som styrer enheten i takt med endringer i temperaturen på vannet (regulering av åpningen på ventilen(e) og de elektriske varmeelementene)Alle elektriske koblinger er ført inn i den elektriske koblingsboksen, merket med symbolet: Koblingsboksen er utstyrt med en kabelgjennomføring for føring av kabler inn til koblingsklemmene i boksen.