Title: firesafe_varmeekspanderende_ex_montasje_2016.pdf
Dato: 12.04.2011 Reg.nr.: 10113-1 Utarbeidet av: PP Godkjent av: AK Rev.: 2 Side: 5 av 5 Norge: SINTEF 030-0273 Sverige: Sitac: 0020/06 Danmark: MK. 6.10/1653 El-nummer: 1217840Metallrør, plastrør og kabel samt fuge i dekke av betong med tykkelse ≥150 mm.Maks. diameter gjennomføring, maks. fugebredde:Min. tykkelse x bredde fugemasse:Min. dekketykkelse:Brannmotstand:Metallrør ≤ Ø 106 mm, isolert med 30 mm mineralull gjennomgående og 500 mm på begge sider av vegg15 mm x 10 mm, tosidig150 mm120 minutter (1)Plastrør ≤ Ø 50 mm av PVC20 mm x 10 mm, ensidig150 mm120 minutter (2)El- trekkerør/ VP i bunt ≤ Ø140 mm med 5 stk VP rør ≤ Ø 50 mm25 mm x 10 mm, tosidig150 mm120 minutter (3)Metallrør ≤ Ø 168 mm, isolert med 32 mm brennbar PU isolasjon15 mm x 10mm, tosidig150 mm120 minutter (4)Kabelbunt ≤ Ø 100 mm15 mm x 10 mm, tosidig150 mm120 minutter (5)Kabelbunt ≤ Ø 100 mm15 mm x 10 mm, ensidig150 mm120 minutter (6)Kabelbunt ≤ Ø 160 mm25 mm x 10 mm, tosidig