Title: +038=360.022-#####._01-360.022 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Drifts- og vedlikeholdsanvisning.pdf
3.3.2. Sikre lekkasjeretning Trykkbalansen i aggregatet justeres ved hjelp av justerings- plater som er montert i avtrekksluftinnløpet. Justeringspla- tene leveres separat og skal monteres av installatøren når avtrekksluftkanalen er tilkoblet. Se skisser på forrige side.Koble en trykkmåler til aggregatets trykkmålenipler. Aggregatet har fire trykkmålenipler, og de to som er nær- mest avtrekksluftskanalen, skal brukes. Den blå trykkmå- lenippelen måler undertrykket i avtrekksluftsdelen, og den hvite trykkmålenippelen måler undertrykket i tilluftsdelen.Trykkmåleniplene finnes for størrelse 004–008 i elskap/ el-sentral og for størrelse 011-120 innvendig i aggregatets midtseksjon. Når GOLD RX Top 004-012 kombineres med COOL DX Top, er trykkmåleniplene plassert innvendig i aggregatets midtseksjon. Se illustrasjon til høyre.(blå) + (hvit)AVTREKKSLUFT