Title: +175=411.001_4B Drift- og systeminfo Generelle anlegg.Beskrivelse.pdf
FDV DOKUMENTASJON Drifts- og ved likeholdsinstruks Døhli SykehjemBRANNTETTING FOR FØRINGSVEIER På en del steder føres kabler gjennom støpte vegger og dekker som det er stillet brann og lydkrav til.Samtlige av disse gjennomføringer er sikret mot brann- og lydspredning ved at utsparingen er tettet med brannhemmende mørtel eller plastisk fyllmasse etter at kablene er lagt.Dette er utføÉ av hovedentreprenøren, Reinertsen Anlegg AS, og dedor henvises det til deres dokumentasjon.MATERIALEKabelstiger, galvanisert stål Kabelkanaler på brystning, plastDIMENSJONKabelstiger 600mm Kabelstiger 500mm Kabelstiger 400mm Kabelstiger 300mm Kabelstiger 200mm Kabelkanal 130x70mm Matekanal 130x70mmPLASSERINGHovedføringsveier: . Over himling. . Felles plassering av el-kraft og tele- /databro. . Brystningskanal er monteft under vindu. . Føringsveier til kabelkanal. . Kabelkanaler er benyttet som hovedføringsvei under himling . Rør igrunnen.Sekundære føringsveier: