Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
32:4 ReCO2, OVERVÅKING AV UTELUFTSSPJELD UTLØSTB03)10 m0Spjeldmotor går ikke til riktig posisjon. Posisjonssignalene ut fra spjeldet er ikke lik styresignalene inn.14www.swegon.comPrioritetStoppForsinkelseNullstilling. Alarmtekst r n m r a AFunksjonl0=blokkertA=A-alarm B=B-alarm0=drift1=Stopps=sekundm=minutt h=time0=manuell1=automatiskAlarmgruppe 33: Service33:1 SERVICEPERIODE OVER ALARMGRENSE Innstilt tid for serviceperiode har utløpt. Ved tilbakestilling med RESET via håndterminalen kommer meldingen tilbake etter 7 døgn. Innstilling og tilbakestilling av ny serviceperiode gjøres under ALARMINNSTILLINGER. 33:15 LÅSEFUNKSJON UTLØSTB–03)–5 s2)–006)Kontakt Swegon eller deres representant.Alarmgruppe 34: Ekstern styring34:1 EKSTERN STYRING, I/O-MODUL NR. 3 KOMMUNIKASJONS-B03)10 s1FEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med I/O-modul nr. 3 for ekstern styring.