Title: +135.01=370.002-JP501T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Trykk på den røde knappen for å bekrefte endringene.Den aktuelle tilstanden for sperren vises med de viste symbolene i symbolvisningen.Sperre aktivDet kan ikke foretas endringer av nominelle verdier eller innstillinger. Lesetilgangen til alle menyelementer opprettholdes.Sperre inaktivElementene i grunnmenyen kan redigeres (menyelementene <1.0.0.0>, <2.0.0.0> og <3.0.0.0>)MERK: For å redigere underelementer i menyen <5.0.0.0> må dessuten ser- vicemodus være aktivert.ONSett DIP-bryter 2 tilbake i «OFF»-posisjon.2Visningen går tilbake til statussiden.MERK: Til tross for aktiv tilgangssperre kan feil kvitteres etter at ventetiden er utløpt.8.6.8 Aktivere/deaktivere termineringFor å bygge opp en klar kommunikasjonsforbindelse mellom elektro- nikkmodulene må begge ledningsendene termineres.På en dobbeltpumpe er elektronikkmodulene allerede forberedt for dobbeltpumpekommunikasjon fra fabrikken.Gå frem på følgende måte for å aktivere eller deaktivere sperren:ON