Title: 2018 - Energivurdering 360.01.pdf
I vurderingen er det benyttet en driftstid på anlegget på 9 timer daglig, mandag-fredag.På vurderingstidspunktet går anlegget 24/7 pga temperaturproblemer.Trondheim, 22.11.2018SIGNATUR/DATO/STEMPEL FRA ENERGIRÅDGIVERMer informasjon: www.energimerking.no Henvendelser: Enova svarer på 08049 eller www.enova.noHOVEDFANEENERGIVURDERING AV VENTILASJONSANLEGGSJEKKLISTE 1 - TEKNISKSJEKKLISTE 1: Tekniske data for ventilasjonsanleggetSystem nr.360.01Spenning400VHvis anlegget består av flere anlegg benyttes ett skjema pr. anleggVerdi / statusAvlest - Beregnet - Målt - NominellMangel / kommentarType ventilasjonsanleggBalansert VAV (trykkstyrt)Luftmengde tilluft i driftstidBeregning12 250m³/hAvlestLuftmengde avtrekk i driftstid11 200m³/hAvlestLuftmengde tilluft utenfor drift0m³/hLuftmengde avtrekk utenfor drift0m³/hAngi om anlegget har flere trinnshastighet (typ. 1/2 & 1/1 kapasitet)Frekvensstyrt vifte