Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16 (1).pdf
K-0,03ABryteevne:10,00 kA IcsMerkestrømMerkeutløsestrøm jordfeil15,00 A: 30:I2-verdiI5-(Im-) verdi::19,50 A150,00 AKabel, største lengde som vil gi elektromagnetisk utkobling av alle feilstrømmer122,2 mAnleggets adresse:Beregningsresultater for anlegget: Døli Pleie og OmsorgshjemDato:19.04.2016 15:12:11Sørum Elektriske ASFordeling 433.U.2NEK 400:2014400 V TN-SSørumsandvegen 931921 SØRUMSANDVer.5.5.06Side41(55)Tel: 63825575Dato.29.04.2015av42BeregningsresultaterKurs nr.Q55Kombinert vernIk [kA]cos phiî [kA]Kabel t=k²S²/I² [s]t utkobling [s]Ik1p max2,2690,903,2800,0410,010Ik1p max ende0,4161,000,6001,2230,010Ik1p min0,3061,000,4412,2600,010Ij max2,0130,932,905Ij max ende0,4051,000,584Ij min0,2981,000,430@ = Vernet tilfredsstiller ikke alle krav i forskrift/norm # = Ikke forskriftsstridig, men vær oppmerksom på løsningenKombinert vernIk [kA]cos phiî [kA]