Title: Funksjonsbeskrivelse - 563.xxx Soneregulering.pdf
Luftkvaliteten og kjøling reguleres ved at det tilføres mer luft i de sonene hvor luftkvaliteten/temperaturen avviker over bør-verdi. Når romtemperatur/luftkvalitet ligger mellom bør-verdiene reduseres luftmengde til min og radiator-/gulvvarmeventil stenger. Luftkvalitet, temperatur, pådrag, spjeldvinkel og arbeidende bør-verdier for varme/ kjøling for hver sone kan leses av på SD-anlegget. Bør-verdier for varme dag, varme nattsenk, kjøling dag, kjøling ved nattsenk og børverdi for luftkvalitet kan endres fra SD anlegg.Assemblin AS Brobekkveien 80C, 0582 OSLO Tlf 09030, www.assemblin.comOrg. nr 965 808 752Ved nattkjøling åpnes tilluft og avtrekkspjeld til prosjektert maksimum prosjektert luftmengde.Avtrekksspjeldet kjøres som en slave av tilluftsspjeldetGarderober