Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
(Ved behov skjer imidlertid fortsatt drift for etterkjøling av elektrisk luftvarmer selv om øvrige vilkår for stopp er oppfylt.)Innstillinger:Resirkulering i posisjon on:Når vilkår for start er oppfylt, fortsetter avstengingsspjeld for uteluft og avkast å være stengt. Spjeldet i resirkulasjonsdelen åpnes. Avtrekksviften står stille.VerdiInnstillings- område On/Off Intermittent nattvarme On/Off Resirkulering 5 - 25 °C Romtemperatur, start Romtemperatur, stopp 5 - 25 °C Tilluftstemperatur, børverdi 5 - 50 °C Tilluftsmengde, børverdi1)Avtrekksluftmengde, børverdi1)Fabrikk- innstilling Off On 16 °C 18 °C 28 °C 50 % av maks. tilluft for aggregatet alt. 100 Pa 50 % av maks. tilluft for aggregatet, ev. 100 PaTilluftsvifte arbeider i henhold til innstilt tilluftsmengde og luftvarmer for ettervarming arbeider iht. innstilt børverdi for til- luftstemperatur til vilkårene for stopp er oppfylt.