Title: Ene23.v01.pdf
Det bemerkes at det vil komme en endring på energimerkeordningen som vil kunne påvirke resultatet for prosjektet. Tidspunkt og evt. andre endringer er ikke kjent p.t.En skjerpelse av krav til energimerkekarakter A i ny skala vil kunne få konsekvens for merking av kontorbygget på Dronning Mauds gate 1-3. Det er mulig å energimerke bygget ved bruk av prosjekterte verdier når bygget rammesøkes, men eventuelle endringer i den videre prosessen vil da medføre at energimerket må revideres med ny skala.4.5 BREEAM Ene 23 (NS3701) Dronning Mauds gate 1-3 tilfredsstiller kravet for varmetapstall, netto oppvarmingsbehov, netto kjølebehov, og energibehov til belysning for lavenergi iht. NS3701. Det er p.t. ikke blitt utført LENI-beregning på dette prosjektet. Dersom LENI-beregning viser et høyere eller lavere energibehov til belysning må energiberegningen oppdateres med de beregnede verdier.Kravene er sammenstilt med resultatene i Tabell 4-4.EgenskapDronning Maudsgate 1-3Krav tillavenergi