Title: Servicerapporter eptech 2015 Smestad skole.pdf
Economiser sugetrykk:⁰CEconomiser sugerør temp:⁰CKondensator type:VannVann/luft temp. inn:⁰C28.9Vann/luft temp. ut:⁰C33,5Glycol - sprit temp:⁰CvannUte temperatur:⁰CHøytrykk pressostat: (inn/ut)bar/40,2/Lavtrykk pressostat: (inn/ut)bar/2,5/Setpunkt frost termostat:⁰C7Innstilt drifts setpunkt:⁰CsdEkst. styring/automatikk:Antall kond.vifter/styring:stk. /Forbruk vifter/mrk.strøm/vern:A/A/ANotater:Utført av:Thomas FallethDato:02.09.2015Indirekte lekkasje kontroll skjemaAnlegg adresseSmestad SkoleSystem - anlegg nr.Varmepumpe 320.01.IK01Type anleggLG 240vKuldemedium410AFyllingsmengde - krets 1:6,7kg.Fyllingsmengde - krets 2:kg.Væskerør temp:Krets 1:34Krets 2:Kondenserings temp:Krets 1:40,1Krets 2:Underkjøling:Trykkrør temp:Krets 1:6,10Krets 1:60Krets 2:0,00Krets 2:Fordampnings temp:Krets 1:2,7Krets 2:Sugerør temp:Krets 1:3,8Krets 2:KommentarOk