Title: +038=360.022-#####._07-360.022 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 (877695) Aggregatnavn: 360.022 - GOLD RXF TOP-14 +/- 4.000 m³/h - Design dataDato: 29.04.2019 16 / 1.0.20190424.1180148 Aggregat ID: AD-10000493140GOLD F RX Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende dataAggregatstørrelse014Lufttetthet1,200kg/m³Tilluftsmengde1,111 m³/sStatisk trykkfallInntakskanal0PaTilluftskanal300PaAvtrekksluftmengde1,111 m³/sStatisk trykkfallAvtrekkskanal300PaAvkastkanal0PaKlimatdataOslo, NorwayDimensjonerende utetemperatur, sommer26,0°CDimensjonerende luftfuktighet, sommer50 %Laveste dimensjonerande uteluftstemperatur20,0°CDimensjonerende luftfuktighet, vinter85 %Tilluftstemperatur, sommer26,8°CTilluftstemperatur, vinter20,0°CNøkkeldataSFPvRene filtre1,75kW/(m³/s)Tilluftens tørre temperaturvirkningsgrad85,3 %Eurovent energieffektivitetsklasseA+2016