Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
50mm Brannplate 1-S med malt side ned50mm Brannplate 1-S 100mm overlapp av utsparingenAlle gjennomføringer og åpninger i begge plater må fuges med FR Akryl fra undersidenFestes til dekket med FR Akryl, deretter med 100mm treskruer og stål skiver i hjørne og c/c ≤ 280mm, 50mm fa kantwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 61 (65) 2021 2 9Detaljtegninger Protecta® FR BrannplateINDEXGips, mur og betong vegger Veggtykkelse Gjennomføringer 75mm Lineære fuger 100mm “ 75mm Kabler og kabelbroer 100mm “ 100mm “ 100mm “ 75mm Stålrør 75mm “ 100mm “ 100mm “ 120mm “ 100mm “ 100mm “ 75mm “ 100mm “ 100mm “ 75mm “ 100mm “ 100mm “ 75mm “ 100mm “ 100mm “ 100mm “ 75mm “ 100mm “ 100mm “ 75mm Kobberrør 100mm “ 120mm “ 100mm “ 75mm “ 100mm “ 100mm “ 100mm “ 75mm “ 100mm “ 100mm “ 100mm “ 75mm “ 100mm “ 100mm “ 100mm “ 75mm Alupex rør 100mm “ 120mm “ 100mm “ 75mm “ 100mm “ 100mm “ 100mm “