Title: +038=360.000-LD051._05-Paragon Fan-coil Swegon - Produktdatablad.pdf
828920101111031,971500M M 34,312326247 329 412 494 6637728819901098 1206 13143,431500HH54,619732393 524 655 786 74386698911121235 1358 14815,46Tabell 4 – Kyleffekt, NC, 150 PaEnhe- tens längdDysin- ställningLuftflödeLjud- nivå 1Kylkapacitet primärluft (W) ∆TlKylkapacitet vatten (W) vid ∆Tmk2Tryck- fallskon- stant luftmm775LLl/s m3/h dB(A)14,753246810106 141 176122126335738984449498105521160612660kpl 1,2775M M 18,96830136 181 2262723614214805405996597181,54775HH33,111935238 317 3974764214915606296997688372,7900LL17,66325127 169 2122544024685335986637287921,44900M M 22,78231163 218 2723264345055776487207918631,85900HH39,714336286 381 47657150658967375683992210053,241100LL22,88226164 219 273328525610695780865