Title: +038=360.020-#####._09-360.020 Gold RXF-25 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Maks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 90,5%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsramme, TilluftStatisk trykkfall1Varmebatteri, vann, TBLA-5-140-060-2-1Dato: 12.08.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000498310Ut26,0°C50%Ut26,0°C50%7 800 m³/h618 Pa568 Pa0,8 °C280 omdr/min1 741 omdr/min1 778 omdr/min2 100 omdr/min2,16 kW2,00 kW3,40 kW2DOMEL 749.3.393162,1 %93,0 %7165,7 %0,92 kW/(m³/s)3 PaSide: 4/36AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.020 - GOLD RXF-25 +/- 7.800 m³/h - 100% samtidighetVentilsats varme/kjøleInkl.motor, ventil, frostvakt og hurtigkobling (kvs = 1.6)EffektvariantAntall rørraderAntall kretserAnslutningsnummerLamellavstandTrykkfallLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighetØnsket batterieffektBatteriets overkapasitetVæsketemperaturVæskemengde