Title: +038=54.000-NI001._09-Utvidelse Av 10 Et Sentral 2 Nortek Idriftsettelsesrapport.pdf
Foto av sentralen.Oppdragsgiver/KundeKundenummer: Firma/Navn: Kontaktperson: Adresse: Postnummer: Sted: Telefon: Epost:30290 Tallberg Elektro ASStanseveien 4 0975 OSLOpost@tallberg.noAnleggsadresseFirma/Navn: Adresse: Postnummer: Sted:DM 1-3 Dronning maudsgate 1-3OSLOPrevidia Max.OkOkOkSTRØMFORSYNING Hvor mange IFM24160 er montert? Kontrollert / justert ladespenningenKontrollert batterieneByttet batterieneOUT 1OUT 2RELESTYRINGER Er det styringer på anlegget?SprinkelvaktLokal avstillerSLØYFE ENHETER Multikriterie detektorerOptiske detektorerVarme detektorerManuelle meldereSokkel sirenerSløyfe sirener2/Kommentar En i hver kabinett OkNye, merket med 16.01.2020Nye batterierLedigLedigProgrammert til å sende alarmsignal (alarmsender)09.024 Dørholdemagnet og 09.037 Heis. 10.033, 10.034, 11.002, 11.003, 11.004, 11.007, 11.034 og 12.002Antall 10 stkIngen sprinkelvaktIngenAntall Sløyfe 09 - 2 stk