Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
KOBBER & STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 45 C/C (E 60)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 900mm bredde og 1200mm høydePlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderKobber & stålrør ≤ Ø54mm2 lag 50mm FR Brannplate 1-S montert i senter av vegg20-30mm gjennomgående glass eller steinull ≥ 75 kg/m3Alle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderKOBBER & STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 30 C/C (E 60)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 1200mm bredde og 600mm høyde1 lag 50mm FR Brannplate 2-SInnrammet utsparing med 2 lag 12.5mm gipsplater (ikke nødvendig i mur- og betong vegger)Kobber & stålrør ≤ Ø54mm20-40mm gjennomgående glass eller steinull ≥ 75 kg/m3Alle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider