Title: 2014-Servicerapport EL bygg B.pdf
07.10.14 Inntaksspjeldet lukker ikke når anlegget blir stoppet.9/-10-14 Gjenvinneren må rettes opp å få ny børstepakning.9/10-14 Ved oppstart fra sd-anlegg etter service, ville ikke avtrekks spjeldet åpne. Det ble åpnet manuelt på spjeldmotor. 10/9-14 Kontrollert igjen, spjeldet står nå åpen ved stopp av anlegget. Spjeldmotor/styresignal må feilsøkes.Side:StatusÅpenÅpenÅpenÅpenÅpenEstimat (eks. mva)3 av 3