Title: +038=360.000-LH006T_03-Parasol Zenith Komfortmodul Swegon - Produktdatablad.pdf
Trinnløst justerbar luftmengde symmetrisk på alle fire sidene via et enkelt innregulerings- punktKapslet utførelse med integrert sirkulasjonsåpning.Lufttilkobling på produktets kort- eller langside (valgbart) med mulighet for å flytte tilkoblingen.Rensbar luftkanal.Produktet skal Eurovent-sertifiseres (verifisert kjølekapasitet iht. EN-15116).Farge:Hvit, RAL 9003 glansgrad 30 ± 6 %Lengde (nominell):600, 1200, 1800 mmBredde (nominell):600 mmHøyde:220 (Ø125), 250 (Ø160) mm, 290 (Ø200)Toleranser:± 2 mmVanntilkobling:600/1200: Glatt rørende Cu Ø12 x 1,0 mm; Cu Ø12 x 1,0 mm 1800: Glatt rørende kjøling, Cu Ø15; varme, Cu Ø12 x 1,0 mmAlt.- 600/1200: Utvendig gjenge DN 15 (gjelder fabrikkmonterte ventiler) 1800: Utvendig gjenge kjøling: DN 20, varme: DN 15 (gjelder fabrikkmon- terte ventiler)Lufttilkobling:600/1200: Stuss Ø125, Ø160, 1800: Ø200 mm Valgfri kortside eller langsideProdukt:PARASOL Zenith c aaaa-A-bbb-cX stk.33