Title: 360,004+4 andre-KVB-R&H-819-MONO.PDF
27/05/2019R&H DM 1-3KVB-360,004+fire andre.. . . . . . . .. . . .KAPASITETS DATA:CC Arild B-1104-00819/1 2 25Rel. 4.0 15-12-2014Utv. gass Omgivende trykk Kapasitet Gassm. Luftmengde - vekt Inng. temperatur Relativ fuktighet . Utg. temperatur Utg. rel. fuktighet Innv. væske Inng. temperatur . Utg. temperatur Væske mengde Væske mengde Aktuell hastighetLuftVannmmHg kW Sm³/h kg/h °C % °C %°C °C kg/h l/h m/s760 21.95 7500 9032 25.00 60.00 18.00 87.6511.00 16.00 3769 3771 0.88Følbar varme faktor Kondensat mengde Aktuell hastighet Trykkfall Trykkfall u/avfuktingTrykkfall Tetthet Viskositet Konduktivitet Spesifikk varmekg/h m/s Pa Pa0.81 5.50 2.18 62 3720.00 kPa 999 kg/m³ 1.19 mPa. 0.59 W/mK J/kgK 4191.26N°1 Batteri Cu-Al-FeZn P3012AR 4R-22T-1500A-3.0pa 11C 1 1/4"TEKNISKE DATA: Rør Finner Ramme FeZn Sugestokk matr. Materiale tilsl. GjengetypeCu Al12.45 x 0.35 mm Vekt 0.11 1.5 Cu Fe EN 10226-2mm Innv. volum/ 1.50 mm Tot. utv. overflate