Title: +135.01=370.001-JP501T_02-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
(tilordning: se nedenstående tabell)WILO SE 03/2018NorskFARE! Risiko for fatal skade! Ved ikke vagmessig elektrisk forbindelse er det risiko for fatal skade pga. elektrisk støt.På grunn av den økte avledningsstrømmen for motorer fra 11 kW må en forsterket jording iht. EN 61800-5-1:2008-04 kobles til i tillegg (se Fig. 27).Fig. 27: Ekstra jordingTilordning av koblingsklemmerBetegnelseTilordningLes detteL1, L2, L3Nettilkoblingsspenning3~380 V - 3~440 V AC, (±10 %), 50/60 Hz, IEC 38(PE)JordingskabelIn1 (1) (inngang)Faktisk-verdi-inngangSignaltype: Spenning (0-10 V, 2-10 V) Inngangsmotstand: Ri ≥ 10 kΩSignaltype: strøm (0-20 mA, 4-20 mA) Inngangsmotstand: Ri = 500 ΩKan parametreres i servicemenyen <5.3.0.0> Tilkoblet fra fabrikken med kabelskjøt med gjenger M12 (Fig. 2) via (1), (2), (3) i samsvar med sensorledningsbetegnel- sene (1,2,3)In2 (inngang)Settpunkt-inngangVed alle driftsmodi kan In2 brukes som inngang for fjernsty- ring av settpunkt.