Title: +038=360.027-#####._04-360.027 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Trykkfall, tilluft171 PaTrykkfall, avtrekk180 PaEkstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje133 Pa380 m³/hTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(83,3% ved samme luftmengde) Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter83,3 %81,0 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer81,7 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold96,2 %Årsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)83,0 %LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkUteluftTilluftAvtrekkAvkastSFPeSFPvEtaTAndelm³/hm³/hPaPaPaPakW/ (m³/s)kW/ (m³/s)%1006 9986 99850200100501,931,7883,3805 6025 6023214682321,371,2585,0604 2014 2011810468180,900,8286,2402 8002 8008745880,570,5186,3201 4001 4002565220,420,3883,6Tilluftsside, vinterInnUt