Title: 10 FR Trekker'n - Montasjeanvisning.pdf
FR Trekker‘n Diameter ≤ 110mm Lengde ≥ 150mmPLASTRØR OG TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 90 U/C (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 300x300mmSteinull bakdytt dybde ≥ 12.5mm på begge siderFR Trekker‘n Diameter ≤ 110mm Lengde ≥ 250mmProtecta FR Akryl dybde ≥ 12.5mm på beggePlastrør ≤ Ø32mm i bunt; tom eller med Kabler ≤ Ø21mm i bunterMontasjeanvisning iht.ETA 21/0043www.protecta.noPolyseam AS Tlf.: 3330 6700 4 (12) 2020 10 15Detaljtegninger Protecta® FR Trekker'nPLASTRØR OG TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 90 U/C (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset lengde og 1200mm høyde2 lag 50mm Protecta FR Brannplate 1-SFR Trekker‘n Diameter ≤ 110mm Lengde ≥ 250mmPlastrør ≤ Ø32mm i bunt; tom eller med Kabler ≤ Ø21mm i bunterAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med Protecta FR Akryl på begge siderTOM - BRANNMOTSTAND EI 90 (E 240)≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 300x300mmSteinull bakdytt dybde ≥ 25mm på begge sider