Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
MULTICAL® 6033.2.8Lækagegrænser (V1, V2) >M<MULTICAL® 603 kan anvendes til lækovervågning, når to flowsensorer tilsluttes til MULTICAL® 603 på indgangene V1 og V2. Bemærk, at det kun er muligt at tilslutte to flowsensorer på regneværkstyperne 603-E/F. Se typenummeroversigten i afsnit 3.1.M-koden definerer lækagegrænsen, dvs. følsomheden for lækovervågningen. Detekteres en lækage i systemet, aktiveres infokoden for lækage eller sprængning, afhængig af lækagens størrelse. Læksøgningen er baseret på en forskel i masse (ΔMasse) mellem den beregnede masse for hhv. V1 og V2. Beregningen af denne masseforskel foretages hen over 24 timer, hvormed reaktionstiden for infokoden for læk er 24 timer. Sprængningssøgning er baseret på en forskel i flow for hhv. V1 og V2. Sprængningssøgningen foretages hen over en periode på 120 s. Læs mere om disse infokoder i infokodeoversigten i afsnit 7.7.