Title: Tømmervåg Roar_14_43_19-01-2022.pdf
Beskyttelsesklasse I IP-klasse: IP55 Montasje: På gulv med fester utenfor skap Bredde: 340,590,840,1090,1340 mm Høyde: 1890 uten sokkel fra 90 mm eller 200 mm Dybde: 280/340 mm Farge RAL 9002 (gråhvit) Antall TE: fra 144 til 720 Materiale: 1,5 mm (dører 2 mm) stålplate, pulverlakkert 2 svekkinger (300x80 mm) på begge sider for gjennomgående samleskinner Flenser for bunn og topp bestilles separat Innfelte dører, kan venstre eller høyre hengsles.Åpningsvinkel 180°, trepunkts stangtrekk.3.2 Nettsystem • 3AC 50Hz 230/400V med standard moduler (VB) med profilskinner i stål, zink-belagt med bredde 250mm og høyde 150mm Max inngangsstrøm 630ASamleskinnesystem 4/5-pol., skinne avstand 40mm. 12x5mm kobber. Max avstand skinneholder 250mm, montert på standard moduler. • Strøm ln=255A • Støtstrøm Is >25kA • Korttidsstrøm > 12,5kA (1 s)