Title: Brannkonsept, Simployer - Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
Bærende konstruksjoner: R 60 [B 60] • • • • Heldekkende brannalarmanlegg, kategori. Brannalarmanlegget må ha alarmoverføring til 110-sentral. • Nødlys og markeringsskilter i hele kontorlokalet. • • Evakueringsplan skal oppdateres før tiltaket tas i bruk. Tiltaket må ha enten håndslokkeapparat eller egnet brannslange.Seksjoneringsvegg: REI 120-M A2-s1,d0 [A 120] Takkonstruksjon: REI 60 A2-s1,d0 [A 60] Klassekrav til brannceller: EI 60 [B 60]Det skal ikke avvikes fra løsninger og forutsetninger beskrevet i denne rapporten med mindre det er avklart med ansvarlig prosjekterende RIBr.WWW.FIRESAFE.NOBYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDSIDE 44 GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER4.1 Beskrivelse av tiltaket Oppdraget omfatter brannteknisk prosjektering og ivaretagelse av funksjonene etter plan- og bygningsloven som ansvarlig brannteknisk prosjekterende (PRO) på: ☒ ☒ ☐Konseptnivå Ytelsesnivå Detaljnivå innen følgende fagområder: ingenOppdraget består av utarbeidelse av: ☒ ☒ ☒