Title: 320- Reguleringsventil STA-D.pdf
NRF nrTA nr-52 187-103 52 187-1053 mm 5 mmInnregulering AvtappingAvtappingssats Kan installeres under driftdNRF nrTA nrd852 23 81 -52 179-990 52 179-996G1/2 G3/4MÅLEUTTAKMåleuttakene er selvtettende. Ved måling løsnes lokket, og målenålen føres inn gjennom det selvtettende måleuttaket.AVTAPPINGVentiler med avtappingsnippel for G1/2 eller G3/4 anslutning. Ventiler uten avtappingsnippel har foringshylse. Denne foringshylsen kan byttes ut mot avtappingsnippelen som leveres som tilbehør.8STADINNREGULERINGFORINNSTILLINGInnstilling av en ventil for et visst trykkfall som eksempelvis motsvarer 2,3 omdreininger i diagrammet, skjer på følgende måte:1. Steng ventilen helt (Fig. 1) 2. Åpne ventilen 2,3 omdreininger (Fig. 2 ) 3. Skru inn innerspindelen til den stopper ved hjelp av en 3mm umbraconøkkel. 4. Ventilen er nå forinnstilt.