Title: Brannkonsept.pdf
Dedeler av eksisterende bygg som ikke er sprinklet i dag (“gammelbygget” og kjeller) ma ogsa sprinkles for at Lofotsenteret skal fa tilfredsstillende brannsikkerhet. Det vises til brannteknisk tilstandsanalyse kap. 3.6 og 3.9.5 fra COWLP:\1245\124588 Lofotsenterat Leknas\03 - Rapporter-Notater\Brannteknisk konsept Lofotsenteret rev ADOC mm11/21 3.6 Tekniske Installasjoner (§ 7-24)VentilasjonskanalerVentilasjonskanaler som monteres (med diameter > 100 mm) som bryter branncellebegrensende vegger og etasjeskillere ma branntettes og brannisoleres med min. den oppgitte brannmotstanden inntegnet pa brannplanene. Opphenget av kanalene skal ha samme brannmotstand som kanalisolasjon.Elektriske installasjonerAlle gjennomferinger m4 branntettes med min. den oppgitte brannmotstanden inntegnet pa brannplanene. Stremforsyning fra tavlerom til reykluker, alarmgivere, nedlysanlegg etc. ma beholde sin funksjon/driftsspenning i minst 60 minutter.