Title: Sjekkliste grensesnittsmatrise 2.xlsx
være grensesnitt mot SD og brannsystem 234 Vinduer, dører, porter Karuselldører Sykehus 234 Vinduer, dører, porter Dørmiljø ytterdører Sykehus For dører med adgangskontroll:\n1. Nødvendigheter er styreboks, kortleser, åpneknapp, nødåpner, avbruddsfri strømtilførsel 237 Solavskjerming Solavskjerming Sykehus, Campus Ås 1. Er det tatt høyde for at motorer er tilgjengelig for inspeksjon, vedlikehold og utskifting?\n2. Skal solavskjerming leveres som en komplett pakke?\n3. Skal solskjerming fullintegreres i byggets SD-anlegg?\n4. Skal motorer leveres med ferdig montert kabel? 244 Vinduer, dører, foldevegger Dørmiljø innerdører Sykehus 244 Vinduer, dører, foldevegger Foldevegger Campus Ås 1. Avklar om det skal være en kontakt i foldevegg som skal indikere foldevegg åpen/lukket. Denne kan brukes til lysstyring 263 Glasstak, overlys, takluker Røykluker og/eller klimaluker i tak Sykehus 1. Sjekk krav til batteribackup på røyklukesentral\n2. Sjekk krav til reservekraft på røykluker\n3. Sjekk om røykluke skal leveres