Title: 32 Aktuator 24 V 0-10 V 0621 FINAL.pdf.pdf
IP 54 3)IIICE-samsvar ihtEN 60730DekselmaterialefargePolyamidhvittype3 x 0.22 mm² PVCTilkoblingfargehvitlengde1 mVekt med tilkoblingskabel (1 m)111 gOverspenningsstyrke iht EN 60730-11 kV1) målt med presisjonsmåler LMG95 2) eller høyere, avhengig av adapteren 3) i alle installasjonsposisjonerDimensjon3AKTUATOR 24 V, 0-10 VGULVVARMEINSTALLASJONSMERKNADER Installasjon med ventiladapter Ventiladapterutvalget garanterer at aktuatoren passer perfekt til nesten alle ventiler og rørfordelere som er tilgjengelige på markedet. Aktuatoren kobles enkelt til ventiladapteren som tidligere var installert manuelt.Elektrisk tilkoblingKabel Vi anbefaler følgende kabellengder for installasjon:Skru ventiladapteren manuelt på ventilen.Koble ledningen til aktuatoren.KabelStandard DDC lineSeksjon0.22 mm²Lengde20 mJ-Y(ST)Y0.8 mm45 mNYM / NYIF1.5 mm²136 m