Title: Styrecentral-SV-24V-48V.pdf
Tabel for SV 24V-XX tilladelig spændingsfald 15% = 3,6VStrøm- forbrug pr. gruppe i ampere2x1,5 mm²2x2,5 mm²Kabeltværsnit og antal ledere4x1,5 mm² (2x1,5+2x1,5)4x2,5 mm² (2x2,5+2x2,5)2x6 mm²2 4 6 8 10 12 14 1674 m 37 m 25 m 18 m 15 m 12 m123 m 61 m 41 m 31 m 25 m 20 m 18 m 15 m148 m 74 m 50 m 36 m 30 m 24 m 22 m 18 m246 m 122 m 82 m 62 m 50 m 40 m 36 m 30 m295 m 148 m 98 m 74 m 59 m 49 m 42 m 36 m5x2,5 mm² (2x2,5+3x2,5)307 m 154 m 102 m 77 m 61 m 51 m 44 m 38 m2x10 mm²492 m 244 m 164 m 124 m 100 m 80 m 72 m 60 mTabel for SV 48V-XX tilladelig spændingsfald 15% = 7,2VKabeldimensionering Det er meget vigtigt at bruge de rigtige kabeltyper og dimensioner for at sikre, at røgventilationsanlægget overholder normerne og fungerer korrekt i en nødsituation. De to vigtigste faktorer er kablernes evne til at modstå varme samt at sikre, at spændingsfaldet i kablerne til aktuatorerne ikke overskrider 15% ved fuld belastning på aktuatorudgangene.Strøm- forbrug pr. gruppe i ampere