Title: MA Norsk FDV 2014 LR.pdf
Beskyttelse mot brannspredning Installasjoner for spill- og overvann skal monteres slik at brann ikke kan spres til tilliggende brannceller på kortere tid enn hva som er kravet til brannbeskyttelse i byggkonstruksjonen, brannklasse. Installasjonen skal ikke medføre økende risiko for spredning av brann eller branngasser fra en branncelle til en annen.Ved å bryte en branncell ved gjennomføring av avløpsrør, må det tettes etter gjeldene brann forskrifter rundt rørgjennomføringen. (Sintef, Byggforsk. 520.342. Gjennomføringer i brannskiller).Ved å bruke støpejernsrør i hele avløpsledningens lengde får man nødvendig beskyttelse mot spredning av brann.Støpejernsrør gir også følgende fordelersammenlignet med de fleste andre typer rørmaterialer ved eventuell brann: - De avgir ikke røyk eller giftige gasser. - Ledningssystemet kan som regel settes stand etter en brann. - Det avgis ikke korrosive gasser som kan skade el- og datainstallasjoner.