Title: 360.011 Swegon  GOLD25FRXHC +- 6750 m³hVentilasjonsaggregat-Produktdatablad.pdf
Ekstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje94 Pa236 m³/hTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(86,1% ved samme luftmengde) Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter86,1 %83,8 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer76,7 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold100,0 %Årsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)100,0 %LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkUteluftTilluftAvtrekkAvkastSFPeSFPvEtaTAndelm³/hm³/hPaPaPaPakW/ (m³/s)kW/ (m³/s)%1004 2524 252357230520,990,9086,1Tilluftsside, vinterInnUtLufttemperatur20,014,5°CRelativ fuktighet8537%Varmeeffekt60,25kWAvtrekksside, vinterInnUtLufttemperatur20,014,5°CRelativ fuktighet30100%Side: 19/50AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjon