Title: DM1-3-MAN4-1-D-Utkast til brukermanual.docx
tid, er det sirkulasjonsledning i bygningen som holder kontinuerlig varmt vann i hovedrørnettet.For å begrense vannforbruket i bygningen er disse tekniske tiltak gjennomført:Alle servantbatterier i toaletter og batterier for minikjøkken har vannsparefunksjon. Servanter har elektroniske batterier med automatisk avstengningToaletter leveres med to-knapps spylefunksjon som skal gi 2 og 4 l pr. spylingDusjbatterier er termostatbatterier som har temperatursperre og vannforbruk maks 9 l/min. Temperaturrattet regulerer vanntemperatur ut av dusjbatteriet.Sperreknapp med temperatur 38 grader kan overstyres med å holde inn knappen mens man vrir til høyere temperaturinnstillingVanninstallasjoner til toalettområder er avstengt nå disse ikke er besøkt (koblet opp mot lys-styring)Oppvarming, kjøling og ventilasjon i kontorer