Title: +175=360.001_FDV - Døli Pleie- og Omsorgssenter.Beskrivelse.pdf
Varmebatteri Kjølebatteri VarmevekslerDøgkontinuerlig drift. Kontroller at aggregatet går Lytt etter eventuelle ulyder fra viftene Se etter alarm i display Se etter alarm i display Sjekk at det faktisk går (hvis behov!!). Lytt etter ulyder.Stopp VentilasjonsanleggAutomatsikring i automatikktavle. 360.01 + 360.02 stanser ved deteksjon av røyk i tilluftskanal.Regulering VentilasjonsanleggAnlegget er ferdig innregulertMeldingerSe vedlegg og produktblad for utfyllende info5.2 Driftsforstyrrelser og feilsøkingDet henvises for øvrig til vedlagte DV-instrukser. Større reperasjoner og modifikasjoner må utføres av autorisert personell.DRIFTSFORSTYRRELSE Vifte(r) starter ikkeRedusert luftmengde