Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
U slučaju korišćenja regulacije frekvencije između motora i regulatora frekvencije mora se montirati svepolni sinusni filter (verzija za sve polove: od faze do faze, od faze prema uzemljenju). Ventilatori su namenjeni stalnom radu u navedenom rasponu temperature.U slučaju priključivanja dodatne opreme s automatskom funkcijom uključivanja/isključivanja, treba razmotriti instalaciju ventilatora s ručnim toplotnim kontaktima (koji se resetuju isključivanjem napajanja, sa zaštitom motora SP1). Preporučeno ožičenje za ventilatore serije KT (Sl. 2).Rad Pre početka rada proverite sledeće:pravilno izveden električni priključak; - spojen zaštitni vodič; - instalirana zaštita motora; - Montirani zaštitni uređaji (zaštitna rešetka); - višak materijala od instalacije i strana tela uklonjeni su iz kućišta;