Title: +038=360.013-#####._02-360.013 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
DIMENSJONERINGSGRUNNLAG: Alle data oppgitt ved dimensjonerende tilstand for respektive del. Ved to-hastighetsdrift gjelder angitte data for høyeste hastighet.Behandlet luftmengde tilluft Behandlet luftmengde avtrekk: :22.800 m3/time 22.800 m3/timeDimensjonerende utetilstand, vinter Dimensjonerende utetilstand, sommer Dimensjonerende innetilstand: : :20 oC / 80 % R.F. 25 oC / 60 % R.F. 22 oC / 30 % R.F.KvalitetssystemRandem & Hübert A/S, Stansevn. 11, 0975 Oslo - Tlf.: 2290.0700 - Fax.: 2290.0710NR.PROSJEKT NR : FDV NORM FOR BYGNINGER NR373098/ABU MATERIALSPESIFIKASJON M36.ANLEGG : DRONNING MAUDSGATE 1-3 BLAD 360,013 : LUFTBHANDLINGSANLEGG 2 AV 6KOMPONENT, FABRIKAT, TYPE, MERKEDATAMENGDEFUNKSJONSKOMPONENTER:Inntaksspjeld: Fabrikant Type: Kro Produksjon AS : Sjalusispjeld med motgående blad,1 stkfor motorstyringTetthetsklasse Betegnelse Dimensjon Materialer: 3 (NS-3421) : HM-8,0 : 2480 x 1240 mm : Blad av heltrukne aluminiumsprofiler. RammeMontasje: