Title: 360.028 - Swegon GOLD25FRXHC +- 7.600 m³h Ventilasjonsaggregat_Datablad.pdf
Kondensinsoleringsklasse TB2Lekkasjeklasse L1(M) / L2(R) iht. EN 1886:2007 ved -400 Pa og +700 PaKabinettstyrke D1(M)Hygiene VDI 6022 Kompatibel9/17AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.028 - GOLD25FRXHC +/- 7.600 m³/h - 80%EltilkoblingGOLD F RX 3-fas, 5-leder, 400 V-10/+15%, 50Hz, 16AHC 3-fase, 5-leder, 400V +/-10%, 50Hz, 25AFunksjonsdeler i luftretningenHastighet m/sLufttemperatur inn/ut vinter °CLufttemperatur inn/ut sommer °CInntakskanalSpjeldAnslutningsgavlFilter1,32Roterende varmeveksler2,1820,0/13,826,0/26,0Ekstra trykkfallBatteri RX/HC1,4913,8/20,026,0/16,0VifteAnslutningsgavlVarmebatteri, vann1,986,6/20,0TilluftskanalAvtrekkskanalAnslutningsgavlFilter1,26Roterende varmeveksler2,1820,0/-13,826,0/26,0Ekstra trykkfallBatteri RX/HC1,5313,8/-16,926,0/41,1VifteAnslutningsgavlSpjeldAvkastkanal