Title: +135.01=543.008-RB001T_01-Datablad undersentral PXC3.PDF
Antal in-/ utgångspunkterKNX PL- Link-bussTX-I/O-modulerDALI-bussV6PXC3.E16A-100A S55376-C118Endast DALI applikationer64 3)--Max. 64 seriekopplade enheter 4)PXC3.E72-100A S55376-C130Normalt 4 rum Normalt 8 rumssegment 1)140 3)Max. 64 enheterMax. 72 fysiska in-/utgångspunkter-PXC3.E72A-100A S55376-C131Normalt 4 rum Normalt 8 rumssegment 1)140 3)Max. 64 enheterMax. 72 fysiska in-/utgångspunkterMax. 64 seriekopplade enheter 4)PXC3.E75-100A S55376-C132Normalt 8 rum Normalt 16 rumssegment 1)280 3)Max. 64 enheterMax. 200 fysiska in-/utgångspunkter-PXC3.E75A-100A S55376-C133Normalt 8 rum Normalt 16 rumssegment 1)280 3)Max. 64 enheterMax. 200 fysiska in-/utgångspunkterMax. 64 seriekopplade enheter 4)V5.1 V5.1SP 2)PXC3.E72 S55376-C100Normalt 4 rum Normalt 8 rumssegment 2)140 3)Max. 64- enheterMax. 72 fysiska in-/utgångspunkter-PXC3.E72A S55376-C101Normalt 4 rum Normalt 8 rumssegment 2)140 3)Max. 64- enheter