Title: +175=364.001_MR001_Jethette.Produktinformasjon.pdf
4.6 Eftervarmefladefil disposition i aggregatets sgning er der mulighed for at tilkoble en eftervarmeflade via et tillægsprint og klemme 23124.4.7 SikkerhedskredsløbHvis temperaturen ved kondensatoren overstiger 55"C (f.eks. på grund af ventilatorudfald eller hvis rumtemperaturen er højere end 36oC), stopper kompressoren automatisk. Dette sker for at undgå en overbelastning af kompressoren. Efter 45 min. starter kompressoren automatisk igen.5. VedligeholdelseAffugteren kræver kun meget begrænset vedligeholdelse for problemfri drift. Alle nødvendige sikkerheds- og kontrolfunktioner er indb-v-egede. Ventiiatormotorer¡,imotorerne og kompressoren er smurt for livstid og kræver ikke speciel vedligeholdelse.5.1 Rengøring af aggregatetEn gang årligt bør frontkappen fiernes, og afñ:gteren efterses indvendigt. Evenhrel støv og snavs fiernes ved støvsugning. Specielt kondensatoren støvsuges grundigt. Hvis lamelfordamperen er meget snavset kan den afvaskes med sæbevand.