Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Maks utsparing ubegrenset bredde med 1200mm høydeAlupex rør ≤ Ø75mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider1 lag 60mm FR Brannplate 2-S≥ 30mm steinull ≥ 80 kg/m3 monteres ≥ 60cm på begge siderALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 240 U/C (E 240)≥ 150MM BETONG - VEGGMaks utsparing 1200 x 1200mmAlupex rør ≤ Ø16mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider2 lag 60mm FR Brannplate 2-S≥ 20mm steinull ≥ 80 kg/m3 monteres ≥ 100cm på begge siderPVC RØR BRANNMOTSTAND EI 240 U/C (E 240)≥ 150MM BETONG - VEGGMaks utsparing ubegrenset bredde med 1200 mm høy2 lag 60mm FR Brannplate 2-SPVC-U & PVC-C rør ≤ Ø32mm med vegg tykkelse 1.0-2.4mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider