Title: +038=433.002-FS033._11-Tavlebyggeren Testskjema.pdf
=) Q. =13 S E@ glz|5o —< =I< t3 ==aeISpesialieting ved40(ieiketN:ledere / NledSide 1iIOrdre nr. : 164905Prosjekt : Dronning Maudsgate 1-3 ﬂ TaV|e byggernTavle :+DM3.E1=433.04.01Verifikasjon av beskyttelsesleders effektivitet:Dette gjgres ved at motstanden mellom beskyttelsesleder og utsatte ledende deler males med instrument som gir en teststrgm pa minimum 10A gjennom en impedans pa 0,1ohm Motstanden skal ikke overstige 0,1o0hmVerifikasjon av beskyttelsesleder Ihht EN 61439:MalestedWilested oK | [Fovedjord - JordsKinne toppavskap | 1/ | [Fovedjord Jordskinner Tkabelfelt | (5| FammeverkJord | /| Dorer-jord o |Hgyspenningsprgving: Utfgres pa all hovedstrgm med alle vern pa. All styrestrgm, overspenningsvern, instrumentering og kWh-malere ma vaere avslatt ellerrakoblet fgr test!Prgven anses som bestatt hvis det ikke forekommer gjennomslag eller overslag og grgnt lys Provespenning 300<Ui<690V 1890VWAlested oK |(e R KV(I VAors ]