Title: Manual Elkjeler EL 160 - 500 Eco_No_Systemair_NY PANEL_jan -22_LOW.pdf
Maks. forsikring for styrekrets (230 V)16 A5.1.2 Trykkfall/vannmotstand EL 160 EcoVannmengde12El.kjele 69 - 504 kW5.1.3 Mål og tilkoblinger EL 160 Eco S(sikkerhetsventil utgår ved standardutførelse)6.1.8 0 7 13 6 5 0 1 9 n 3 m 1) 2 2 3 1 (0 7 4 1i2.9 4 13.2 94901303.6387367525.° ° 0 0 14 141. Turledningansl. 50 (utv. gj.)7 8 82. Returledningansl. 50 (utv. gj.)3. AvtappingR1” ekst.4. Tilkoblingsåpn.4 x PG114.5. Flenseåpning1 stk. FL-216. Sikkerhetsventil 3 bar DN 20/25 (Bare i S)Minsteavstand mellom kjeletoppen og inn- vendig tak er 900 mm.1070 1070Separat strømforsyning 230 V 1~ kreves for driftsspenning.Rørtilkobling har samme dimensjon og C-C som Parca EL150.For å muliggjøre skifte av kolber skal ingen rør eller kabler legges over eller festes i kjelens bakre takplate. Avstanden mellom kjeletopp og tak bør ikke være mindre enn 900 mm.NamnDatum2015-10-20IELRitadGodk.Generell tol.Proj.Blad