Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
7 16 1 42 4 42 8 37 120,510110 0 4Förklaring: Alla mått anges i mm. 1 Tillräckligt med utrymme krävs för att det ska gå att öppna dörren och utföra fältanslutningar5514.1 - DriftsprincipEnheterna har konstruerats för att optimera driften hos system med kylmedelkylare och värmeavgivningssystem.Med en kondensorvattenpump med varvtalsstyrning inbyggd i enheten har man kunnat minska komplexiteten jämfört med traditionella system med 3-vägsventil.För att installera ett fungerande system på kondensorns vattenkretssida räcker det att ansluta kylmedelkylarens in- och utgående vattenrör till enheten.Enhetens styrsystem TouchPilot Junior innehåller algoritmer som tillåter kontinuerlig optimering av:-funktionen hos kylmedelkylarens fläktsteg flödesvariationen i kretsen mellan kondensorn och kylmedelkylaren.