Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Lämmityselementeillä varustettu yksikkö Lämmityselementtejä ohjaa CARRIER-ohjaus tyyppi "B". Yksikkö on varustettu kahdella turvatermostaatilla, automaattisella ja käsikäyttöisellä termostaatilla kuva 32 (viite A), jotka suojaavat yksikköä mahdollista ylikuumenemista vastaan, joka johtuu suodattimien väärin tehdystä puhdistuksesta tai ilmavirtauksen tukkimisesta. Käsikäyttöisen termostaatin kytkentä tulee suorittaa ammattitaitoisen henkilöstön toimesta vasta sitten kun sen aiheuttanut syy on poistettuLämpimän veden ja sähkövastusten samanaikainen käyttö on sallittu vain aktiivisen Booster Heating -lisätoiminnon kanssa (komento B + sarja 42N9084).,VAROITUS: • Katkaise liitäntä sähköverkosta ennen ohjauslaitteen kannenavaamista.Kaikki tuloliitännät (kytkimet jne.) on oltava ohjeiden mukaisesti eristettyinä 230 V jännitteestä.Kaikki tuloliitännät (kytkimet jne.) on oltava ohjeiden mukaisesti eristettyinä 230 V jännitteestä.Malli A (cid:30)Malli B (cid:30)(cid:30)(cid:30)(cid:30)(cid:30)