Title: +038=370.101-OE001T_07-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Installerings- og brukerveiledning.pdf
Flowmåleren skal monteres med plastkapslingen plassert på siden (ved horisontal montering). Flow sensoren (65-5-XXHX-XXX) kan om nødvendig vinkles inntil 45° nedover i forhold til rør-aksen*.Flow sensor 65-5-XXAX-XXX, 65-5-XXCX-XXX og 65-5-XXJX-XXX kan i tillegg vinkles 45° oppover.Merk: I installasjoner der medietemperaturen er under romtemperaturen, må en kondenssikker versjon av ULTRAFLOW® benyttes. Samtidig må ikke ULTRAFLOW® monteres med plastkapslingen vridd under 0°. Det anbefales at plastkapslingen vris 45° oppover.3.3 Montering av ULTRAFLOW® 54 ≥ DN150 Se installasjons- og brukerveiledning 5512-887.8Kamstrup A/S • 55122084_B1_NO_2019-08MULTICAL® 603