Title: 320- Reguleringsventil STA-D.pdf
Prosentvis måleavvik ved forskjellige forinnstillinger Kurven i Fig. 4 gjelder for ventiler montert med spesiﬁ sert strømningsretning og med normale røranslutninger. Dessuten bør montering av armatur og pumper rett foran ventilen unngås (Fig. 5). Ventilen kan monteres med omvendt strømningsretning. Avvikskarakteristikken gjelder for denne strømningsretningen også, men avvikene kan bli inntil 5 % større.Fig. 4 ± % 16Fig. 51412108642000,511,522,533,54 *)) Inställning, antal varv.9STADINNREGULERINGKORREKSJON FOR FORSKJELLIGE VÆSKER