Title: 310-Aiwell controll.pdf
Temperatur sensor single og temperatur sensor multi kan kobles til hvilken som helst port på AC3000 eller Sensor Interface.Alle sensorer vil ha en spesifikk adresse som vil angi hvilken type sensor det er og hvor den skal plasseres (det vil være en merkelapp på sensor som beskriver adresse og plassering).Se kapitel Set sensor adresser for ytterligere forklaring på adresser.Sensorer kan bestilles med følgende lengder:CAT 5E UTP M/PE8mm: standard 10 meter, 30 meter, eller kundetilpasset opp til 500 meter (300 meter på fettfyldt kabel). - Multisensor – 10 meter, eller kundetilpasset opp til 30 meter.Viktig: Hvis sensor kabel må skjøtes skal dette gjøres ved bruk av skjøteboks (f.eks. AP9) og ikke skjøt med krympestrømpe, da dette kan kortslutte kabler. Årsak er at CAT6 kabel er ømtålig for sterk varme.Temperatursensor koblingsskjemaStandard temperatur sensorer vil ha tilkobling som under, fig 1.Sensor PortPin 1 (A) Pin 2 (B) Pin 3 (24V) Pin 4 (0V)