Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Nominell effekt vid full last och nominell spänning%110 87,1120 87,1140 87,1150 87,1170 87,1190 87,11Nominell effekt vid 75 % märklast och nominell spänning %84,684,684,684,684,684,6Nominell effekt vid 50 % märklast och nominell spänning %82,582,582,582,582,582,52Effektnivå%IE3IE3IE3IE3IE3IE33Tillverkningsår4Tillverkarens namn och varumärke, kommersiella registreringsnummer och huvudkontorDessa uppgifter varierar beroende på tillverkare och modell när motorn monterades i pumpen. Se motorns märkplåt.5Produktens modellnummer6Antal motorpoler2222227-1Märkaxeleffekt vid full last och nominell spänning (400 V)kW3333337-2 Maximal ineffekt (400 V)(4) 8 MärkinfrekvenskWHz3,4503,4503,4503,4503,4503,4509-1 Märkspänning 9-2 Maximal strömförbrukning (400 V)(5)AV 400 V 3-fas 400 V 3-fas 400 V 3-fas 400 V 3-fas 400 V 3-fas 400 V 3-fas6,26,26,26,26,26,2v/s