Title: +038=360.000-OS043._03-Super WISE II Kommunikasjonsenhet Swegon - Brosjyre.pdf
WISE Damper for posisjonsoptimering av avtrekkskanal (OE) monteres i begynnelsen (nær aggregatet) av den kanaldelen som skal reguleres. Dette for å ta trykkfallet fra aggregatet tidlig i systemet. Sonespjeldets åpningsgrad tilpasser seg etter behovet i underliggende kanalsystem (åpnes og lukkes avhengig av åpningsgraden til underliggende romprodukter).Mulige endringer • Antall optimerte spjeld i en sone kan reduseres eller utvidesetter behov.For nærmere informasjon og fullstendig funksjonsbeskrivelse se system- hhv. funksjonsguide.8Sone – luftmengdestyringWISE Damper (FS)WISE Damper (FE)Eksempel på en sone med en luftmengdestyrt tilluftskanal og en luftmengdestyrt avtrekkskanal.ProdukterTilluftWISE Damper for luftmengdestyring av tilluftskanal (FS) monte- res i begynnelsen (nær aggregatet) av den kanaldelen som skal reguleres. Dette for å ta trykkfallet fra aggregatet tidlig i systemet.WISE DamperAvtrekksluft