Title: Tilsvar til tilsynsrapport 161020 -20-08595-3.docx
Tilsvar til anmerkning 1:Leietaker er blitt gjort oppmerksom på forholdet, og har tatt grep for å rydde rømningsveien.Anmerkning 2:Manglende slukkeutstyrKommentar:Ved Nordvest Miljø ble det observert merking samt holder for håndslukker, men apparatet var ikke tilstede.Tilsvar til anmerkning 2:Det er nå supplert med 2 stk håndslukkere hos Nordvest MiljøAnmerkning 3:BranndørerKommentar:Ved befaringen ble en dør med brannkrav i gang kontorfløy oppe testet, denne lukket ikke tilfredsstillende og må justeres.Tilsvar til anmerkning 3:Dør i kontorfløy er justert, testet og lukker nå tilfredsstillende.Rolf Petter LarssenTeknisk lederNorwayMobil: +47 91667666www.ziko.no