Title: FDV_Instruks_Ahlsell_.docx
33.3 Tilsyn og vedlikeholdTilsyn og VedlikeholdsskjemaKomponent Rom nr. Frekvens Arbeidsbeskrivelse / Tidsforbruk VANNSLUKKINGSANLEGG Branntrommel 12M36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG36.1 AnleggsinformasjonAggregat fra Swegon Gold 25 leverer 7500 m3/h med luft til Ahlsell sine lokaler.Aggregatet er plassert i teknisk rom over kundetoalett.Kjøle/varmebatteri er plassert på aggregatet og blir forsynet av luftpumpe stående på utsiden av fyrsentral kjeller.1 stk sonebatteri er plassert på teknisk rom og varmer opp luft ekstra til kontorsonen.Ventilasjonsprinsipp:Uteluft trekkes inn via inntak til aggregat, hvor lufta blir filtrert og varmet opp via roterende veksler og Luft/R410 varme/Kjøle batteri. I tillegg er det plassert el sonebatteri til kontorsonen.Luften blir deretter distribuert via kanalnett.Avtrekksluften blir ført via kanalnett til aggregat. Luften blir filtrert før rot. veksler, og deretter blåst ut via avkasthatt.36.2 Systeminformasjon