Title: Fuktmåling i betong 10 etg. 23.01.20 og avrettingslag 10. etg. og 11.etg. 22.01.pdf
Plan: 10 etg.Instrument(er): Vaisala HM40, serienummer N0240726 (Mycoteam N-serien)Sensortype: Vaisala HMP 40SKalibrert ved godkjent lab: Byggnadsmiljö ABRapportdato: 23.01.2020Signatur måleansvarlig:Odd Ivar Holth avdelingsleder fuktJeg bekrefter at målingene er utført i henhold til metode i NS 3511.Kalibrering og egenkontroll RF-sensorerSensor-IDSerienummerKalibrertEgenkontrollN11P471000730.01.201913.01.2020N12P471000130.01.201907.01.2020N34N025103430.01.201907.01.2020© MYCOTEAM AS | Telefon: 469 75 500 / 469 75 504 | Telefax: 22 46 55 52 | E-post: post@mycoteam.no | www.mycoteam.noPostadresse: Postboks 5 Blindern, 0313 OSLO | Besøksadresse: Forskningsveien 3 B | Org.nr.: NO 940351022Dronning Mauds gate 1-3 BREEAM (201910198)MåleprotokollMåle- punktNrMåle- dybde(mm)Sensor- IDStartMåletidAvlestAvlest RF(%)Avlest temp.(°C)Kalibrert RF(%)Korr. for RF ved 20 °C +/– (%)1090N1122.01.20 13:0023.01.20 07:0083,621,2