Title: +135.01=370.001-JP503T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
For enkeltdriftsmelding må kontakten være tilkoblet på hver pumpe.På slaven kan det ikke foretas innstillinger, med unntak av «Extern off» og «Sperre/aktivere pumpe».MERK: Hvis én enkelt motor kobles spenningsløst ved en dobbeltpumpe, settes den integrerte dobbeltpumpestyringen ut av funksjon.Ved svikt i kommunikasjonen mellom to pumpehoder ved dobbelt- pumpedrift viser begge displayene feilkoden «E052». Så lenge avbruddet varer fungerer begge pumper som enkeltpumper.Begge elektronikkmodulene melder feilen via ESM/SSM-kontakten. • Slavepumpen går i nøddrift (manuell drift), i henhold til nøddriftstur- tallet som er forhåndsinnstilt på master (se menypunktene <5.6.2.0>). Fabrikkinnstillingen av nøddriftsturtallet ligger på ca. 50 % av maksimalt turtall for pumpen. For 2-polede pumper: n = 1850 1/min.