Title: Bruksanvisning-Servitec-30_394.pdf
Via dette grensesnittet kan all informasjon om styringen hentes fram, og brukes for å kommunisere med kontrollsentraler eller andre enheter. Følgende informasjon kan hentes fram: • • • • • •Trykk. Driftsstatus til vakuumpumpe "PU". Driftsstatus til 3-veis motorkuleventil "CD" til avgassingen. Oppsamlet mengde til kontaktvanntelleren "FQIRA+". Alle meldinger, se kapittel 8.2.4 "Meldinger" på side 40. Alle oppføringer i feilminnet.Merk! Be ved behov om protokollen til grensesnitt RS-485, detaljer om tilkoblingene og informasjon om det tilbudte tilbehøret fra Reflex fabrikkundeservice.6.5.2.1Tilkobling av grensesnittet RS-485Koble grensesnittet med en skjermet kabel til klemmene 29, 30, 31 fra kretskortet i koblingsskapet. – For tilkobling av grensesnittet, se kapittel 6.5 "Elektrisk tilkobling" på side 24. Ved bruk av enheten sammen med en hovedsentral som ikke støtter noe grensesnitt RS-485 (f.eks. grensesnitt RS-232), må man bruke en tilsvarende adapter.Merk! •