Title: VV-SK-XX-004 Nødventilasjon varmesentral.pdf
YtterveggTeknisk romVK35RSK315360.003-JV401K315M EC Kanalvifte 1100 m³/hØ315Kanal føres ned til gulv avsluttes med nettingrist maks 200 mm fra overkant dekkeAlarmanleggCO2-følerRY601REGSDVPGulv360.002-SZ412360.002-SZ514Varsellampe XH601Når det detekteres CO2 via romføler eller kanalføler skal: -Spjeld 360.002-SZ412 og 360.002-SZ514 stenger -Vifte 360.003-JV401 starter -Varmepumpe stanser -Alarm går til SD-anlegg og alarmanlegg -Varsellampe utenfor rom tennesTegningsnummerRevisjonVV-SK-XX-004D-01D-01Som byggetRev TekstUtførtKontr10.05.22 DatoProsjektGnr / BnrBrandengen skoleGNR / BNROppdragsgiverOppdragstakerDrammen KommuneProsjektfaseSom byggetDato 12/10/21Oppdragsnr 633146-01Koordinatsystem NTM Sone XXHøydedatum NN2000Utført av IJJKontrollert av TSGodkjent av TTBMålestokk --Format A2Nødventilasjon varmesentral 360.003TegningsnummerRevisjonVV-SK-XX-004FagTypeEtg.Løpenr.D-01# - - = k k o t s e å Ml