Title: 360.027 GOLD 25 FRXHC +- 7.500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Ekstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretningRenblåsningsluftmengde, inkl. lekkasjeOutdoor Air Correction Factor, OACFExhaust Air Transfer Ratio, EATRTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(83,3% ved samme luftmengde)Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinterTilluftens fuktvirkningsgrad, sommerÅrsenergivirkningsgrad, tørre forholdÅrsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)Dato: 04.01.2021 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 100008366414 Pa7 Pa1,52 m/s98 Pa49 Pa147 Pa171 Pa180 Pa133 Pa380 m³/h< 1,0 %83,3 %81,0 %81,7 %96,2 %83,0 %3/25AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.027 - GOLD25FRXHC +/- 7.000 m³/h - 100%LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkInntakTilluftAvtrekkAndelm³/hm³/hPaPaPa1006 9986 99850200100805 6025 602321468260