Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
Pumpen har en digital indgang til ekstern styring af start og stop eller tvangsstyret drift på maksimums- eller minimumskurven. Se afsnit 3.9 Forbindelsesdiagrammer.Hvis der ikke tilsluttes en ekstern tænd/sluk-afbryder, skal led- ningsforbindelsen mellem klemmen start/stop (S/S) og stel ( ) bibeholdes. Denne tilslutning er fabriksindstillingen.M AM IS/SStart/stop-tidsurStart og stopFig. 47 Digital indgangKontaktsymbolFunktionM AMaksimumskurve 100 % hastighedM IMinimumskurveS/SStart og stopStelforbindelse2 1 2 19 3 3 35 0 M TDu kan starte og stoppe pumpen via den digitale indgang.Start og stopS/SHNormal drift Fabriksindstilling med lednings- forbindelse mellem start ogQstop og.S/SHStopQEkstern tvangsstyret maksimums- eller minimumskurveDu kan tvangsstyre pumpen til at køre på maksimums- eller mini- mumskurven via den digitale indgang.MaksimumskurveM AHNormal driftQM AHMaksimumskurveQMinimumskurveM IHNormal driftQ