Title: Slokkesentraler Brannsentral.pdf
1. Vi sjekker at anlegg er i normal drift og test starter 2. Fjerne en av lederene på batterier og ser etter feil på brannsentral 3. Tester 1 røykdetektor og ser at det skal bli signal til brannsentral og sjekke at brannkontroll ringer 4. Sjekker detektor nr 2 og ser om anlegget løser ut og seirene over dør slår ut 5. Test avsluttet. KommunikasjonI.OTestkommentarFeilmelding ok 1. detektor gir forvarsel 2. detektor gir nedtelling og sirene Signaler til Brannsentral okAvvikNrAvvikAnsvarligFristOppdatertStatusTest gjennomførtInt. ansvarlig:Kommentar23.06.202281671 - Brandengen skolePlanlagt2022-06-03Gjennomført2022-06-08+01=542.101 - Brannsentral Skole+01=339.102 - Alternativ slukkesystem IK 132KOMR:Int. kontrakt: GJERBERG ELEKTRO ASTestet av: Martin Krogstad, Stein Kristoffer Ødegård, Ole Hanevold, Fredrik Engebretsen, Sveinung VegumFunksjon