Title: 32 sikkerhetsventil 25-3,0 DGH.pdf.pdf
Säkerhetsventil DSV...F För skydd av: - kylanläggningar och slutna kylkretsar - trycktankar/trycksystem för vatten och kylvätska med glykolhalt på upp till 100 % Mediets temperatur får inte nå kokpunkten vid atmosfärtryck Fjäderbelastad, kan avluftas manuellt, fjäderkammaren skyddas med membran. Invändig gänganslutning för in- och utlopp. Vertikal installation. Ventilerna är helt i metall. De kan även användas vid hög omgivningstemperatur och hög strålningsvärme. Alla material i ventilen klar temperaturer på högst 150°C. TÜV-godkännande 293 F.Typ*psv [bar]qNsv [m3/h]HhLm [kg]SinSoutRSK nrDN 15 DSV 15-3.0 F DSV 15-4.0 F DSV 15-5.0 F DSV 15-6.0 F DSV 15-7.0 F DSV 15-8.0 F DSV 15-9.0 F DSV 15-10.0 F3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,02,6 3,0 3,4 3,7 4,0 4,3 4,5 4,870 70 70 70 70 70 70 7017 17 17 17 17 17 17 1726 26 26 26 26 26 26 260,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2