Title: Tankdokumentasjon.pdf
Alle avvik som blir oppdaget ved kontroll av punktene (c) og (d) skal umiddelbart rapporteres til Tolcon AS.8.3 ReparasjonerReparasjoner skal kun utfgres av kvalifisert personell i samsvar med sikkerhetsinstruksene.9 SkrotingHvis tanken ikke lenger skal brukes, ma den temmes, avgasses og gasses med nitrogen. Man skal i sa fall sette opp informasjon om innholdet (nitrogen).10 DeponeringMetalldeler skal resirkuleres. Deler laget av kunstige materialer, slanger, utstyr og elektriske komponenter, kan resirkuleres.11 InspeksjonerSikkerhetsutstyr og trykkutstyr skal gjennomga regelmessige kontroller av kvalifisert personell, i samsvar med gjeldende nasjonale bestemmelser. DSB veiledninger for propananlegg og propantankanlegg setter krav til kontroll og ettersyn. DSB skal legges til grunn for regelmessig kontroll. Tolcon AS krever dette som en minimumskontroll:Etter to ar: utvendig inspeksjon av synlige omrader innenfor dekslet, tetthetskontroll og inspeksjon av sikkerhetsutstyr.