Title: +038=360.000-JV042._02-HMa-1,5 Avtrekksvifte R&H - Teknisk spesifikasjon.pdf
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63,5 60,2 61,9 51,8 74,7 69,7 69,4 60,6 61,7 56,7 41,4 23,660,3 66,0 64,1 63,3 63,1 68,0 66,3 70,0 56,1 61,0 54,3 57,0sound pressure level [dB]Distance to measurement in fieldFrq. [Hz] Inlet Outlet casing63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 55,6 52,3 54,0 43,9 66,8 61,8 61,5 52,7 53,8 48,8 33,5 15,752,4 58,1 56,2 55,4 55,2 60,1 58,4 62,1 48,2 53,1 46,4 49,11set1setPage From date BGP Designer107,00 kgMotorNumber of poles energy class IE Power [kW] Current +-5% [A] motor speed [1/min] voltageVoltage output [V] ProtectionSFP (V) Class / Value SFP (E) Class / Value Power class System performance V / E [kW]Dimensions [mm]Dimensions [mm]Sum [dB(A)]68,6 77,7 63,81Tolerance range ± 3 dB(A)Sum [dB(A)]60,7 69,8 55,92 / 2 04.03.2021112Default IE5 PM-Motor 2,100 5,0 2.250 3x400 V / 50 Hz5,49 IP54SFP2 / 532 w/(m3/s) SFP2 / 631 w/(m3/s) P1 0,660 / 0,790620,0 x 620,0420,0 x 420,004.03.202110:48