Title: +038=360.019-#####._06-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Min- och maxflöden Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handter- minalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.Korrektionsfaktorer KOK , dBLjudvägOmråde i diagram163Oktavband, nr/medelfrekvens, Hz2345678125250500 1000 2000 4000 8000Storlek012Minflöde (vid luftflödesreglering)m3/h 720m3/s 0,20m3/h 6480Maxflödem3/s 1,80Till utlopps- kanalTill inlopps- kanal*Till aggregatets omgivning1 2 3 1 2 3 1 2 31 -1 -1 -2 -3 -2 -12 -12 -126 -5 -2 -5 -6 0 -20 -19 -166 -8 -6 -4 -9 -6 -29 -31 -298 -8 -15 -11 -7 -16 -29 -29 -367 -7 -14 -16 -14 -20 -40 -40 -477 -9 -16 -13 -11 -19 -40 -42 -4912 -13 -22 -12 -11 -18 -46 -47 -5615 -16 -25 -10 -11 -16 -46 -47 -56Insättningsdämpning för filter och batterivärmeväxlare är ej inkluderad.17420210308 Reservation för ändringarGOLDVänsterutförandeHögerutförandeFläktFläkt + Filter