Title: +038=360.000-LH006T_03-Parasol Zenith Komfortmodul Swegon - Produktdatablad.pdf
Total kjøleeffekt, luft og vannDiagram 1: Kapasitetsområde(W) 250035 dB 1800200030 dB 1800150030 dB 1200/12535 dB 1200/160H30 dB 1200/160G1000CF30 dB 600/160AE35 dB 600/125500D30 dB 600/125B0020406080100120140l/sA: Cellekontor, retning sørD: Cellekontor for kundebesøk, solskjermingG: Konferanserom12 m215 l/s12 m230 l/s12 m280 l/s500-800 W kjølebehov450-750 W kjølebehov1150-1500 W kjølebehovB: Cellekontor, solskjermingE: KonferanseromH: Konferanserom12 m215 l/s8 m240 l/s18 m2110 l/s250-500 W kjølebehov700-1100 W kjølebehov1500-2200 W kjølebehovC: Cellekontor for kundebesøkF: KonferanseromForutsetninger:12 m230 l/s700-1000 W kjølebehov10 m260 l/s900-1300 W kjølebehovTilluft: Kjølevann: Rom:∆Pl= 75 Pa; ∆Tl=7K tin= 14 °C; tut=17 °C trom = 24 °C8