Title: Referat ITB 06 Gjennomføring   - 20.05 2019 .pdf
når kurven for samlet effekt uttak for bygget nærmer seg grensen for makseffekt 25.03.2019 RIE utarbeider et notat og avklarer med BH om det skal installeres last- kontroller eller tilsvarende som legger ut effekt på kjølemaskin, Elbil-ladere etc. Effekt på el.kjel er ikke tilrådelig å legge ut. Lastkontroller skal ikke tilknyttes SD 08.04.2019 Notat ikke utarbeidet 06.05.2019 RIE bekrefter at el.kjel ikke skal legges ut. Notat utarbeides av RIE20.05.2019 Lastkontroller utgår.332 Sprinkler 11.03.2019 Rør avklarer med BH om eksisterende sprinklersentral skal tilknyttes SD. 25.03.2019 Eksisterende sprinkler anlegg skal tilknytte SD, dvs. B-alarmer tilknyttes SD RIV skriver funksjonsbeskrivelse fro sprinkleranlegg. System 332 sprinkler legges inn i Systemoversikten 08.04.2019 RIV skriver funksjonsbeskrivelse og tabell for sprinkleranlegg. Link til funksjonsbeskrivelse og -tabell legges inn i Systemoversikten.