Title: Bruksanvisning_1437009.pdf
Kopplingsfördröjning För att undvika plötsliga förändringar i ljusstyrka vid närvaro pga. oavsiktlig tändning och släckning av belysningen, utlöses detektorn endast med tidsfördröjning. Till exempel: ett förbipasserande moln skulle kunna orsaka onödig till-/frånkoppling.Tidsfördröjning från ”ljust till mörkt”: 30 sek. = röd LED lyser under denna tid. Tidsfördröjning från ”mörkt till ljust”: 5 min. = röd LED blinkar långsamt under denna tid.Helautomatikläge – kopplingskanal ”HVAC-C2” (värme, ventilation och aircondition eller belysning/om tillgänglig (på PD-C360i/24 DUOplus – kopplingskanal ”HVAC-C3”))Automatisk tillkoppling: Kontakten är oberoende av ljusvärdet och till-/frånkopplas bara genom rörelse. Den gröna LED:n fungerar som indikering av rörelsedetektion = 2 korta blinkningar för varje detekterad rörelse (DUO-version – ingen LED-visning). Automatisk frånkoppling sker om ingen mer rörelse detekteras. Den förinställda efterlystiden startas och när den har gått ut frånkopplas kontakten.