Title: +038=29.001-QM002._08-Flammatex Branngardin - Produktdokumentasjon.pdf
Teststandard: EN 1634-1, EN 1634-3, EN 12605, EN 14637, EN 15269-11Klassiﬁkasjons - og produktstandard: EN 16034, EN 13501-2, EN 13241Temperaturmålinger 200mm: Flammatex branngardiner er ytterligen testet med en sikkerhetsavstand på 200mm fra prøveemne.Test viser at temperaturen, i løpet av 120 min. er under 140 grader. Test er utført etter EN 1634-1 og er dokumentert i testrapport FIRES-FR-182-19-AUNE2.Brannklasser / prøveresultater: EW30C1-Sa, EW60C1-Sa, EW90C1-Sa, EW120C1-Sa E30C1-Sa, E60C1-Sa, E90C1-Sa, E120C1-SaSertiﬁsering: CE merket + Kiwa TypegodkjennelseFullsprinklet bygg Når bygg er fullsprinklet så vil brannenergien reduseres under brann. I slike tilfeller kan man vurdere å utføre analystiske beregninger for å vurdere om produkter med E eller EW klasse kan monteres inn i en EI konstruksjon.Godkjente størrelser (BxH):EW klasse:10000x6000mmPunktsprinkling:E klasse:7900x6000mmVed punktsprinkling av branngardin, må vannet dekke