Title: 2209 Elektro - NEK 405-3 Næring Oppdelt Lofotsenteret.pdf
26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no2 - Må utbedres14/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 FordelingerId: 1730Merking er ikke i samsvar med sikringskurser/vern.TiltakMerking må utføres i samsvar med sikringskurser/vern (FEL §§ 32). LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar Effektbryter i 432.01 230v mangler kursfortegnelse i sitt felt26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no2 - Må utbedres15/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 FordelingerId: 1731Dokumentasjon av fordelingen er mangelfull.TiltakDokumentasjon av fordelingen må oppdateres.LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar UF 433.1 Manger tilstrekkelig oppdatert dokumentasjon.Id: 1732Tilkoblingsskruer er ikke tilstrekkelig trukket til.TiltakTilkoblingsskruer må ettertrekkes tilstrekkelig.LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022