Title: +038=310.101-MO039._02-F-INNV med spyling, pumper, sondestyring.pdf
Tilkoblingspunkt trykksonde type MD126 0-2,5m Rød leder(+) øvre rekkeklemmer nr. 1 (fra venstre) Svart leder(-) øvre rekkeklemmer nr. 2 (fra venstre)NB. Dersom merkestrømmen til hver av pumpene overgår 7,5 ampere, kan ikke begge pumpene få kjøre samtidig. Dette fordi pumpene til sammen vil trekke mer enn 16 A. Innstillingen “Maks pumper i drift” må da settes til 1 pumpe.TEKNISK MILJØVERN OLJE- OG FETTUTSKILLERE RENSEANLEGGOLJETANKERTilkoblingsskjema for kabler i autoskapSD anlegg tilkobles alarm 2 på punkt 30 og 31.Ledningene fra Vippe for reserve- drift tilkobles punkt 3 og 4.Ledningene fra sondekabel tilkobles punkt 1 og 2. Rød på 1 og sort på 2.Viktig at filteret er påmontert luft- slangen i kabelen!Strøm til pumpene tilkobles ut fra kobling 2 og 6 på automatsikringene.Alle jordingsledere tilkobles på jord- skinne. Bruk ende- hylser.SINTEF Produktsertifikat Nr. 0555Utstedt: 28.02.2002 Fornyet: 25.08.2020 Gyldig til: 01.08.2025 forutsatt publisert på www.sintefcertification.no