Title: DM1-3-HEA-8_5-D-Luftinntak-avkast.REV01.pdf
Ifølge BRE kan CFD-simuleringer benyttes for å dokumentere tilsvarende kvalitet av andre inntak- og avkastløsninger.I denne rapporten beskrives CFD-simuleringer som er utført for avkast- og inntaksløsningen valgt for Dronning Mauds gate 1-3 for å dokumentere at denne er minst like god som kravet beskrevet over.Rapporten beskriver først kort CFD-metodikken. Deretter vises CFD-modellen som er satt opp for det aktuelle bygget og avkast/-inntaksløsningene her, samt en alternativ referanseløsning som overholder avstandskravet i BREEAM. For avkastløsninger med jethette kreves et ekstra sett med simuleringer for å kunne benytte seg av referanseløsningen. Dette kreves ikke for de tradisjonelle avkastristene, men de er allikevel tatt med i de ekstra simuleringene.Videre gjøres det en direkte sammenligning mellom kortslutningen for ønsket system ved Dronning Mauds gate 1-3 og referanseløsningen som overholder avstandskravet i BREEAM.