Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
Inn BAF, tilkoblingspunkt BAF pumpe9Ut BAF, tilkoblingspunkt BAF pumpe11Kontrollenhet12BAF pumpe13Ventil D med elektrisk motor14Ventil E elektrisk motor18Flow sensorFig 34: Installasjon BAF opsjon.# 61/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 2015Kontroller at røren i sidestrømkretsen er av tilstrekkelig dimensjon slik at det oppnås riktig vannstrøm gjennom EnwaMatic® BAF enheten.ProsedyreTrinnDescription (Fig 34)1Dersom det ikke allerede er gjort, installer EnwaMatic® i sidestrømkretsen som beskrevet i avsnitt 5.3.1.2Plasser BAF pumpa (12) i nærheten av EnwaMatic® enheten.3Monter “Inn BAF” rørene fra BAF pumpas tilkoblingspunkt (8) til EnwaMatic®s tilkoblingspunkt (6).4Monter “Ut BAF” rørene fra BAF pumpas tilkoblingspunkt (9) til EnwaMatic®s tilkoblingspunkt (7).5Monter rør fra avløp til BAF pumpas tilkoblingspunkt (4).6Monter kabler og installer kontrollenheten.9.6.3Installering av kontrollenhet