Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
FR Rørstruper 50 x 1.8mm (1 lag) 50 x 1.8mm (1 lag) 50 x 1.8mm (1 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 5.4mm (3 lag) 50 x 5.4mm (3 lag) 50 x 10.8mm (6 lag) 50 x 10.8mm (6 lag) 50 x 10.8mm (6 lag) 50 x 10.8mm (6 lag) 50 x 18.0mm (10 lag) 50 x 18.0mm (10 lag) 50 x 28.8mm (16 lag) 50 x 28.8mm (16 lag)Brannmotstand EI 120 U/U (E 120 U/U) EI 120 U/U (E 120 U/U) EI 120 C/C (E 120 C/C) EI 120 C/C (E 120 C/C) EI 120 C/C (E 120 C/C) EI 90 U/C (E 120 U/C) EI 90 U/C (E 120 U/C) EI 120 C/C (E 120 C/C) EI 120 C/C (E 120 C/C) EI 90 C/C (E 90 C/C) EI 90 C/C (E 90 C/C) EI 90 C/C (E 90 C/C) EI 60 C/C (E 60 C/C) EI 90 C/C (E 90 C/C) EI 60 C/C (E 60 C/C)PP RØR BRANNMOTSTAND EI 90-120Maks utsparing 1100mm x 1100mm (mellom vegg og dekke 550mm høyde x 1100mm bredde med innfestning på 3 sider)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGER2 lag 50mm FR Brannplate 1-S monteres med 50mm overmål på begge sider. Kantene males med FR DekkmalingProtecta Rørstruper på begge sider