Title: +038=360.010-#####._07-360.010 GOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Dato: 20.01.2020 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-1000053441422720 utv.2,0 mm13 Pa1,97 m/sInnUt5,620,0°C6425%20,67 kW24 %InnUt60,041,1°C0,267 l/s14,1 kPa4 I15 utv.14,7 kPaArtikkelbenevningTBVL-3-025-12 Pa0,88 m/sSide: 22/31AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.010 GOLD25FRXHC +/- 6.750 m³/h - 63% samtidighetDato: 20.01.2020 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534414Anbefalt dim. trykkfall54 PaStarttrykkfall27 PaSluttrykkfall80 Pa1Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G025FRXHCP011Roterende varmeveksler RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluft1Reversible trinn1Batteri RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluftAntall rørrader5.7Lamellavstand2,1 mmTrykkfall17 PaLufthastighet1,07 m/s1VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motor