Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Retirar el conjunto de bastidor-rejilla aflojando los tornillos. • Retirar los cuatro tornillos de fijación situados en el lado del recipiente de purga y extraer cuidadosamente el recipiente de purga del condensado.Vaciado de la instalación: Si se prevé tener que vaciar la instalación, recordar que quedará dentro de la batería un fondo de agua que podría helarse y provocar la rotura del intercambiador si la temperatura descendiera por debajo de los 0°C, Para evacuar completamente el agua del intercambiador, abrir las válvulas y soplar en el interior aire a 6 bares de presión como mínimo durante 90 segundos.7442 GW(cid:20)(cid:21)(cid:28)(cid:43)(cid:28)(cid:23)(cid:66)(cid:40)(cid:54)(cid:16)(cid:23)(cid:17)(cid:76)(cid:81)(cid:71)(cid:71)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:26)(cid:23)• •