Title: 01 - Brannkonsept, Ahlsell - Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
RIESIDE 12Ytelseskrav brann og slokking må sikres ved at kabler legges i innstøpte rør med overdekning minimum 30 mm, eller ved at det brukes kabler som beholder sin funksjon og driftsspenning minst 60 minutter.5.11 § 11-11 Generelle krav om rømning og redning3 Bredde mellom reolerYtelseskrav Bredden mellom reoler i for eksempel salgslokaler, må ikke være mindre enn 0,86 meter.4 Fluktvei i branncellenInnredning av branncellen må ikke være til hinder for effektiv rømning, gjøre det vanskelig å orientere seg og å finne utgangen.5.12 § 11-12 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider2 AlarmanleggYtelseskrav Heldekkende brannalarmanlegg, kategori 2, med optiske røykdetektorer i alle områder.a o Alarmorganiseringb o Styringer ved alarmd o Krav til universellutforming, inkl. bad og toalett