Title: IK-rapport Elektro 2018 - Økernveien 94 - Kantine.pdf
Avvik1Kategori Registreringsdato22.11.2018 24.05.2019 Anbefalt fristKurs 3 kombi panne Avvik nr 002 433.02 . Kantine kjøkken Mindre viktig avvik, overvåkes, ny kontroll avtales. Ikke belastning på kurs ved termografering, men utfra termogrammet ser jeg at det er kontaktsvikt på L2. Anbefaler at kabler på undersinden re- termineres med riktig moment. Avvikskode: Anlegget var slik planlagt og/eller utført at det medførte risiko for strømgjennomgang, høye temperaturer, avbrudd eller andre skadelige påvirkninger, jmfr. §18 Avvikskode: Møller PLSM B63/4Kurs 3 kombi panneType utstyr Utstyr Nominell last Faktisk last Målt last L1 / L2 / L3 / N.0A/0A/0A//N0A Referansetemp. Makstemp. Differansetemp.Møller PLSM B63/432,3 °C 33,4 °C 1°CInternkontroll elektro5. TermograferingsavvikØkernveien 94 - KantineSønnico ASStian Danielssen22.11.2018Avvik1