Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Se se prevê que a temperatura ambiente possa descer abaixo de 0°C, é aconselhável esvaziar o circuito de água para evitar possíveis rupturas provocadas pelo gelos (ver parágrafo “Ligações hidráulicas”).Tabell V: DriftsgränserVattenkretsMax. tryck på vattensida:Min. ingående vattentemperatur: + 4°C1400 kPa (142 m c.a.)Max. ingående vattentemperatur: + 80°CRumsluftMin. temperatur: 5°C (1)Max. temperatur: 32°CHuvudkraftmatningNominell enfas-spänning230V ~ 50HzGränser, driftsspänningmin. 207V – max. 253Vmin. 216V – max. 244V (enheter med elektriska motstånd)Anmärkningar: (1) Om rumstemperaturen förväntas understiga 0°C bör vattensystemet tömmas för att undvika skador på grund av isbildning (se stycke ”köldbära-ranslutningar”).Taulukko V: ToimintarajatVesipiiriVesipuolen maksimi paineMinimi tulevan veden lämpötila: + 4°C1400 kPa (142 m c.a.)Maksimi tulevan veden lämpötila: + 80°CHuonelämpötilaMinimi lämpötila: 5°C (1)Maksimi lämpötila: 32°CPäävirran syöttö