Title: +135.01=332.001-QP001T_01-FDV_PS10-(alarmpressostat).pdf
En oisolerad del av en kabel får aldrig lindas runt anslutningsskruven och brukas som två enskilda anslutningar (se bild B). Kabeln måste delas för att brukas som två anslutningar och kan på så sätt övervakas om någon kabel lossnar.UNDERHÅLL PS10A erfordrar ej något kontinuerligt underhåll. Det är dock att rekommendera att pressostaten funktionstestas minst kvartalsvis. Alla fel skall åtgärdas omedelbart.1.Observera! Innan funktionsprov av pressostaten, koppla ur utrustning som ej skall vara i drift under prov.2. Funktionsprov, larmprov, prov larm lågt lufttryck resulterar i larm. Det är således viktigt att informera ägaren och brand- myndigheten eller annan part dit larmet är kopplat. 3. Innan man stänger huvudavstängningsventilen till sprinklersystemet för underhållsarbete, skall behörig myndighet ge sitt godkännande och all personal som kan påverkas skall informeras.