Title: ESS_70627_Årskontroll sprinkler Smestad_skole - 2019.pdf
sprinklere under ventilasjonskanal. Plan 1 del 1: 130 Vestibyle/kantine- Sprinklere nærmest dekkekant er montert 2.0m fra dekkekant. Iht. regelverket skal det være fortetting av sprinklerhoder ved slike åpninger i dekket. Sprinkler skal monteres med innbyrdes avstand på maks 1,5 m og maks 0,5 m fra dekkekanten.