Title: Ekspansjonskar.pdf
Ytterligere tilbehør, se produktinformasjon: Datablad Pleno, Vento, Zeparo og TilbehørInstallasjonSGVGVGVSSSP0GVSSSSD 8-80SD 8-50SD 8-80SU 140-800Vento Avgassing og sentral avluftning. Betingelser: • pe, pa Statico innen arbeidstrykkområdet dpu for Vento, • Vs Vento ≥ Vs Systemets vannkapasitet.Zeparo Avluftningsventil Zeparo ZUT eller ZUP på hvert høytliggende punkt for avluftning under påfyllings- og dreneringsprosessen. Utskiller for slam og magnetitt i hvert av systemene i hovedretur til energikilden. Hvis det ikke er installert sentral avgassing (f.eks. Vento V Connect) kan en mikrobobleutskiller monteres i strømningsretningen, før sirkulasjonspumpen hvis mulig.Statisk høyde Hstm over mikrobobleutskilleren, i henhold til tabellen under, må ikke overskrides50403020108,46,75,03,31,7+5°C - +40°CGVSGVSG 1000-50007InstallasjonseksempelStatico SD