Title: Sisterner TG 20130.pdf
Vanntetthet og Vanntett påstrykningsmembran er testet og dokumentert i henhold til ETAG 022 "Guideline for European Technical Approval of Watertight Covering Kits for Wet Room Floors and Walls", Annex F, med tilfredsstillende resultat.tilslutningmellomSafetyBagVanntetthet mellom gjennomføring for varerør og SafetyBag er dokumentert gjennom prøving i henhold til NT VVS 129 "Pipe in tube systems", pkt. 6.4.7.Overløp fra sisterna Utløpsventilen i lekkasjevann overløpet.sisterna har overløp. Eventuelt i klosettskåla viainnenfra synliggjøresLydegenskaper Støyen fra sisterna vil blant annet avhenge av valgt installasjonsvegg, veggkonstruksjon, oppbygging utforming av drensåpning, innfesting av sisterna og avløpsrør. Anbefalte grenseverdier er gitt i NS 8175. Når lydnivåene er tilsvarende eller lavere enn grenseverdiene i standarden, er lydkravene i Teknisk forskrift oppfylt.avTabell 2 Egenskaper for TECEprofil innbyggingssisterne EgenskapVerdi Min. 4,5 l Maks. 9 l Min. 2,2 l Maks. 3 l 20 mm