Title: FDV - Luftfordelingsutstyr.pdf
2. Hämta erforderliga detaljer och rör. se till att dessa är fria från sådana skador som kan påverka kanalsystemets täthet, till ex- empel hål efter borttagna nitar/skruvar i återanvända detaljer. en välordnad väder skyddad upplagsplats underlättar sökandet, minskar risken för skador och nedbringar spillet. en skylt enligt figur 3 underlättar leverans av materiel. Figur. 5monterInG4. sätt ihop lämpliga sektioner på golv. Montering av detaljernaunderlättas om man vrider detaljen samtidigt som man skjuter in den.VELODUCT U P P L AG S P L AT SFigur. 3Figur. 6Cirkulärt kanalsystem VELODUCT® - Teknisk katalogFläkt Woods 3374 SE 2016.07.04 Rätt till ändringar förbehålls.monterInG av runda kanaler och kanaldetaljer (tIll tÄthetsklass d)7. Montera upphängningsanordningar. största pendelavstånd l = 3,0 m för oisolerad kanal och 2,0 m för brandisolerad kanal.detaljer för storlek 008–063a) Minsta överlappning = till sick-kantenaFigur. 7detaljer för storlek 006 och 035–125