Title: 2020, juli - Teknisk Rapport Ventilasjon 360.004.pdf
Motorer og styring Merkeeffekt Pa [kW] Merkestrøm [A] Faser [L] Motorverninnstilling [A] Driftspenning [V] Driftsstrøm L1 [A] Driftsstrøm L2 [A] Driftsstrøm L3 [A] Tilført effekt Pt [kW] SX Styring kontroll og OQ SoftWare/Versjon3,12L1-N 239 XM-41Tilluft XM-42Tilluft P fl sumL1-L3 410L2-L3 41033410 4,40 4,40 4,40 3,1241002,27L2-N 239L3-N 239XM-51Fraluft XM-52Tilluft33410 3,20 3,20 3,20 2,274100XM1Rotor1237 0,86 0,860,20Pumper Merkeeffekt Pa [kW] Merkestrøm [A] Faser [L] Motorverninnstilling [A] Driftspenning [V] Driftsstrøm L1 [A] Driftsstrøm L2 [A] Driftsstrøm L3 [A] Tilført effekt Pt [kW]JP11237 0,13 0,130,03JP23410JP33410JP43410Notat Pumpe OKNotat Utført Service med filterbytte. Anlegg OK[TG] Tilstandsgrad[KG] KonsekvensgradAvvikslukkingTiltakEstimatSum avvikslukking: pris eks.mva. gyldig i 60 dager fra besøksdato