Title: 10 EX Gipsmørtel - Montasjeanvisning.pdf
Kabler ≤ Ø80mm, single eller i bunt, med eller uten gjennomgående kabelbroEX Gipsmørtel dybde ≥ 100mmKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 90 (E 240)≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 1200 x 2400mmKabler ≤ Ø50mm, single eller i bunt, med eller uten gjennomgående kabelbro ≤ 500mm breddeEX Gipsmørtel dybde ≥ 150mmPLAST TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 180 C/U (E 180)≥ 100MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 1200 x 2400mmEX Gipsmørtel dybde ≥ 50mm50mm støpeplate av steinull ≥ 150kg/m3PVC-U & PVC-C rør ≤ Ø16mmKabler (hvilke som helst)Montasjeanvisning iht. ETA 21/0071www.protecta.noPolyseam AS Tlfl.: 3330 6700 3 (23) 2020 8 25Detaljtegninger Protecta® EX GipsmørtelPLAST TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 120 U/C (E 120)≥ 100MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 1200 x 2400mmEX Gipsmørtel dybde ≥ 100mmProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bred mot underkant dekkePVC-U & PVC-C rør ≤ Ø110mm med veggtykkelse 2.7-6.6mmKabler ≤ Ø14mm i bunt ≤ Ø90mm