Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
FR Akryl dybde ≥ 25mm oversideProtecta Mineralfiber BIO dybde ≥ 25mm eller tilsvarendeKABEL BRANNMOTSTAND EI 240 (E 240)≥ 73MM DT-ELEMENTER ELLER LIGNENDEMaks utsparing 300x300mmFR Akryl dybde ≥ 25mm oversideKabel Ø23-27mm 1x185mm2 leder med PVC isoleringProtecta Mineralfiber BIO dybde ≥ 48mm eller tilsvarendeSTÅLRØR BRANNMOTSTAND E 120 C/U≥ 73MM DT-ELEMENTER ELLER LIGNENDEMaks utsparing 300x300mm eller Ø344mmFR Akryl dybde ≥ 25mm oversideStålrør ≤ Ø324mmSteinull dybde ≥ 48mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarendeSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skade