Title: +175=411.001_4B Drift- og systeminfo Generelle anlegg.Beskrivelse.pdf
Nødlysanlegget er installert med delvis med separate kurser og delvis tilkoblet respektive lyskurs.UTFøRELSEFøring av kabel/ledning Apen installasjon Skjult i rør Kabelbruanlegg KanalanleggTilkobling av armatur I boks Via stikkontakt Fast tilkoblet.Styring av lys Fellesstyring lndividuell pr. fløy Fellesstyrt med individuell styring, snor-bryter på kontor og separate brytere i underordnede rom.Sikringsplassering EtasjevisFOTODOKUMENTASJONFotodokumentasionFotodokumentasionMoelven Elektro ASSkrevet av: Stein ØdegärdCopyright@ 2001 PROFSYS ASOppdatert den Lisensnr.:13.05.2003 3057-001248 Drift- og systeminformasjon 44 LysanleggFDV DOKUMENTASJON Drifts- og vedlikeholdsinstruks Døhli SykehjemDIMENSJONERINGLyskurser er dimensjonert med: 3x16A, med ledertverrsnitt 2,5mm' 2x164, med ledertverrsnitt 2,5mm2 2x1OA, med ledertverrsnitt 1,5mm2På lange tilførsler og der hvor spenningsfall betraktninger krever det er ledertverrsnittet justert opp.UTSTYR