Title: 360.003_SB501.pdf
Utgangssignal: 0(2)-10 VDC, max. 8 mA, min. 1.25 kΩ. Plus-versjon: 0(4)-20 mA, max. 700 Ω. Områder: Se “Inngangssignal”.Karakteristikk: Lineær, EQM 0,25 og omvendt EQM 0,25.Driftsspenning: 24 VAC/VDC ±15%. 100-240 VAC ±10%. Frekvens 50/60 Hz ±3 Hz.Reguleringshastighet: 3, 4, 6, 8, 12 eller 16 s/mmEff ektforbruk: 24 VAC/VDC: Drift: < 8 VA (VAC); < 4,5 W (VDC) Standby: < 1 VA (VAC); < 0,5 W (VDC) 100-240 VAC: Drift: < 9,7 VA (VAC) Standby: < 1,8 VA (VAC)Motorkraft: 750 NTemperatur: Medietemperatur: 0 °C – +120 °C Driftsmiljø: 0 °C – +50 °C (5-95 % relativ fuktighet) Oppbevaringsmiljø: -20 °C – +70 °C (5-95 % relativ fuktighet)2Kapslingsgrad: IP 54 (i samsvar med EN 60529)Beskyttelsesklasse: (i samsvar med EN 61140). 100-240 VAC: Klasse I. 24 VAC/VDC: Plus-versjon med valgfritt relékort, Klasse I. Alle andre versjoner, Klasse III ekstra lav spenning.Slaglengde: 20 mm Automatisk deteksjon av slaglengde (selvjustering av slaglengde).Støynivå: Maks. 40 dBAVekt: 1,6 kg