Title: +038=360.016-#####._09-360.016 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
CC Arild B-1258-00142/3 -1 25LuftUtv. gass Omgivende trykk Kapasitet Gassm. Luftmengde - vekt Inng. temperatur Relativ fuktighet Utg. temperatur Utg. reI. fuktighet Innv. væske Kondenseringstrykk Overheting Væske mengde Trykkfall Gasshastighet i rør N°1 Batteri Cu-AI-FeZn P3OI2COND 5R-30T-1700A-3.Opa 15C 42 mm 28 mm TEKNISKE DATA: Rør Finner Ramme FeZn Sugestokk matr. Materiale tilsi.mmHg kW Sm3Ih kg/h oc %760 52.00 12300 14812 26.00 0.00 38.54 0.00Følbar varme faktor Kondensat mengde Aktuell hastighet Trykkfall%R407cKondenseringstem p. U nderkjø ling Utg. temperatur Trykkfal Ibar(a) 00 kg/h bar m/s18.43 5.00 1090 0.05 2.40TILLEGG78 Kg 33 dm3Cu Al12.45 x 0.35 mm Vekt 0.11 1.5 Cu Cumm Innv. volum 1.50 mm Tot. utv. overflateI121.14 m2 ArtcIe 3.3 21 .0 bar -20/80 °CPED 971231CE Maks. Tillatte trykk Maks. Tillatte temp.Reduced tolerance calculation - Counterflow1501885EtE2 E co CN1904 0 C)Ii2Ihct,flIncL S523/01/2020Rei. 4.0 15-12-2014