Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 240)≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 300x300mm≥ 20mm tykk rørskål av steinull densitet ≥ 80kg/m3 ≥ 100cm på begge siderFR Akryl dybde ≥ 25mmKobberrør ≤ Ø54mmSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarendeALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 240)≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 300x300mm≥ 25mm Protecta Mineral Fibre BIO ≥ 60cm på begge siderFR Akryl dybde ≥ 25mmAlupex rør ≤ Ø75mmSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarendePVC PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 240 U/C (E 240)≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmPVC-U & PVC-C rør ≤ Ø32mm med veggtykkelse 1.0-2.4mmSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge siderFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0046 & 21/0035