Title: +038=67.005-##003._01-Ø1 Aggregat.pdf
FDVforvannkjøltaggregatmedTecumsehkompressorServiceogvedlikeholdsinstruksService: Ved servicebesøk (årlig eller oftere) skal aggregatet ettersees på følgende punkter: Rørtilslutninger og røranlegg lekkasjesøkes i henhold til F-gass direktivet. Skrudde koblinger ettertrekkes med momentnøkkel. Elektriske koblinger kontrolleres visuelt og ettertrekkes. Strømforbruk kontrolleres. Tegn til vamgang i elektrisk anlegg eller på kompressorens varme side (topp) må undersøkes og feil utbedres. Temperatur og trykkdifferanser over vannkjølt kondensator måles og vannkretsen renses dersom trykkfallet er for stort.