Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Side 210/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022272.169 Kontor27.2 Sammendrag, 2.169 Kontor27.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10.350.150.651.151.652.15x [m]250300350Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 3.00 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (5.95 m²)4607.00 lm 47.0 W 7.90 W/m² (2.30 W/m²/100lx)Arbeidsplass Arbeidsfelt 1 Em Emin Emin/Emid (Uo) PosisjonArbeidsfelt386 lx 380 lx 0.98 0.75 mOmgivelser355 lx 272 lx 0.77Bakgrunn322 lx 259 lx 0.81 0.75 mEvalueringsområde 1 BrukerprofilEm Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (2.0H 2.0H)Referanseplan 1.1 Kontorer 5.26.2 (EN 12464-1, 8.2011) Skriving, skriving med skrivemaskin, lesing, databehandling (Ra >80.00) Horisontal 344 lx 259 lx 0.75 0.67 <=16.5(>= 500 lx)(>= 0.60)(< 19.00)Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5