Title: +038=433.000-NI003._12-Testrapport elektriske anlegg - DM1.E5=433.06.04, Pareto_SB1 Markets plan 06.pdf
DM1-3. Plan 6 / DM1.E5=433.06.04 / XF048 16C2/003 26.11.2020 14:31SPĆNDINGUln: 234V Ulpe: 234V Unpe: 0V f: 50.0HzDM1-3. Plan 6 / DM1.E5=433.06.04 / XF048 16C2/003 15.12.2020 10:23 (Elektriker)ISOLASJON: ALLERln: >30.0MΩ Um: 254V Rlpe: >30.0MΩ Um: 255V Rnpe: >30.0MΩ Um: 253VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 6 / DM1.E5=433.06.04 / XF049 16C2/003 27.11.2020 10:55Tallberg Elektro A/S Tlf.22796640Side:29GODKJENTGODKJENT*GODKJENTGODKJENT*GODKJENTGODKJENT*GODKJENT*GODKJENTGODKJENT*GODKJENT*GODKJENTGODKJENT*Nr.200200201201202202203203204204205205206206TEST RAPPORTResultatSPĆNDINGUln: 237V Ulpe: 237V Unpe: 0V f: 50.0HzDM1-3. Plan 6 / DM1.E5=433.06.04 / XF049 16C2/003 15.12.2020 10:22 (Elektriker)ISOLASJON: ALLERln: >30.0MΩ Um: 254V Rlpe: >30.0MΩ Um: 254V Rnpe: >30.0MΩ Um: 254VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 6 / DM1.E5=433.06.04 / XF061 16C2/003 27.11.2020 10:53SPĆNDINGUln: 236V Ulpe: 236V Unpe: 0V f: 50.0Hz