Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
w razie uszkodzenia przewodu zasilającego, należy zlecić jego wymianę producentowi, przedstawicielowi serwisu lub innym wykwalifikowanym osobom, aby uniknąć zagrożenia. Wentylator należy czyścić w razie potrzeby, co najmniej raz w roku, aby uniknąć niewyważenia od nawarstwionych zanieczyszczeń i202341 | A021niepotrzebnego uszkodzenia łożysk. Stosując filtry można wydłużyć częstotliwość czyszczenia wentylatorów. (Czasami zaleca się montaż czuj- nika filtra). Łożyska wentylatorów są bezobsłu- gowe i w razie uszkodzeń powinny być wymien- iane na ścisłe odpowiedniki. Nie wolno używać urządzeń wysokociśnieniowych (dyszy parowej) do czyszczenia lub mycia wnętrza wentylatora albo jego wirnika. Upewnić się, że ciężarki wyw- ażające wirnik wentylatora nie przesunęły się i że wirnik wentylatora nie uległ odkształceniu. Nasłuchiwać nietypowych odgłosów pracy.