Title: Operating instructions - K3G560PB3171.pdf
UL 15 A20 A25 A30 AAutomat- säkring VDE C16AC20AC25AC32ALednings- area mm² 1,52,54,06,0Lednings- area *AWG 16141210Skala ledningen endast så mycket att kabelförskruvningen fortfarande är tät och anslutningarna är dragavlastade. Åtdragningsmoment se Kapitel 3.1 Produktritning.OBS! Täthet och dragavlastning beror på vilken kabel som används.→ Detta ska kontrolleras av användaren.AWG = American Wire Gauge4.2.3 Reaktiva strömmarPå grund av det integrerade EMC-filtret, som behövs för att EMC-gränsvärdena (störningsemission och störningsimmunitet) ska uppfyllas, är reaktiva strömmar mätbara i nätanslutningskabeln även när motorn står stilla och nätspänningen är inkopplad.Fig. 1: Rekommenderade skalningslängder i mm (i kopplingsdosan) Teckenförklaring: CL = StyrledningarVärdena ligger normalt < 250 mA4.3.2 Anslut ledarna till plintarnaDen aktiva effekten i detta driftstillstånd (funktionsberedskap) ligger samtidigt normalt vid < 5 W.