Title: Tømmervåg Roar_14_43_19-01-2022.pdf
Samleskinnesystem 3-pol., skinne avstand 60mm. 12x10mm kobber. Max avstand skinneholder 500mm, montert på standard moduler. • Strøm ln=355A • Støtstrøm Is >40kA • Korttidsstrøm> 12,5kA (1s)Samleskinnesystem 3-pol., skinne avstand 185mm. 30x10mm kobber. Max avstand skinneholder 500mm, montert på bakvegg i skap. • Strøm ln=800A • Støtstrøm Is >84kA (60ms) • Korttidsstrøm> 40kA (1s)