Title: 03 - Døli pleie- og omsorgssenter 18.03.2016.pdf
AF Energi og Miljøteknikkside 14Døli pleie- og omsorgssenterEnergibesparelse[kWh/år] = (Vannbesparelse*Andel varmt tappevann*Cp*ΔT*k1*k3)SparedusjerSparedyserSpesifikk varmekapasitet vann Cp[kJ/kgK]4,19Bruksdager [dager/år]104,0364,0Konverteringsfaktor k1 [kWh/kJ]2,8E-04Brukstid [min/dag]15,04,0Konverteringsfaktor k2 [m3 vann/liter vann]1,0E-03Vannbesparelse [m3/år]655408Konverteringsfaktor k3 [kg vann/m3 vann]1,0E+03Energibesparelse [kWh/år]160149964Grunnlag for beregningerBeregningsvedlegg besparelserVannbesparelse [m3/år] = (Antall dyser*Differanse vannmengde*Bruksdager*Brukstid*k2)AF Energi og Miljøteknikkside 15Døli pleie- og omsorgssenter3.2.5 Tiltak 5: Konvertering til bioolje og effektoptimalisering