Title: +175=364.001_MR001_Jethette.Produktinformasjon.pdf
89 80 6892 79 67u72 6087 65 5481 54 4577 43 3772 32 2896 83 72Fraluftsvifte T¡I Tilinnløpskanal Tilvifterom Sum verdier er totalt lydnivå (Lwtot)84 79 6689 85 6892 86 6784 79 6087 75 5481 77 72 95 68 63 58 89 45 37 28 72stven-RVT-M-D-hti-Sykehjem-H akadPDF created with FinePrint pdfFactory trial version http;//www.fineprint.comdB dB dBC,B dB dB16:18|.Kunde Deres ref Anlegg SystemBestilling aggregatSide 4 av S 16:18Østvent A/S prosjekt Nr02.06.1S7 Ordre Nr.: 25238 Torger Brække Dato 06.0s.2003 DøhliSykehjem.Hakadat-Nittedat36.02 Selger ErikMørk 36.02Aggregattype RW-2IO-M3x230 VEkstern. trykk:StengespjeldBredde x høyde1600 900 mmFilterFilter EU-7 poselengde 547 mmAnt: IType LSt0.85Bredde Høyde 600600Batteri varmevekslerBattedkodeBreddeLeverandør: VentcoBaüerikodeHøydelnspeksjonsdelLengde 410 mmVarmebatteri Vann InspeksjonsdelBatterikode Lengde 410 mmLeverandør: VentcoVifteRemdreven vifte. B-hjul Type: