Title: Tele Data Beskrivelse.pdf
Tele- DatainstallasjonerDet er levert 1stk 19" rack for sprede-nett og med hylleplass for det nødvendige datautstyret for bygget. Rack er plassert i Teknisk 2023. Racket har jordskinne for tilkobling av utjevningsforbindelser av utstyr i racket.Det er lagt en fiberkabel og en CAT 6A F/FTP i fra rack =514.201-FS001 på rom 2045 2.etg til rack =514.202-FS001 på Teknisk 2023 2.etg.Det er brukt fiberkabel av typen singelmodus (SM) med LC-konnektorer i rack. Føringsbøyler for horisontal føring av patchesnorer på underside av panelet er montert.Se eget systemskjema for opplegg av data/fiber.CAT 6 kablene er terminert i rackmontert konnektorer. Det er monert føringsbøyler for horisontal/vertikal føring for krysskoblingstråd.Det er brukt CAT 6 F/UTP.Kursopplegg: Nettverk pr arbeidsplass er 2 punkt Cat6I tillegg til arbeidsplasser er det medtatt: • Se pactheliste for info • Tilstrekkelig antall punkter for god dekning WIFI