Title: 2023.08.30 Elektro Tilstandskontroll År 2 Fosnagata 13 36771956.pdf
Tilstandsrapport Elektro| Side 6/12575859v2023031021222357744.1 - Utvendig belysning er kontrollert og funnet i ordenAvvikskategori: 2: Avvik, må rettes snarest mulig.Kommentarer: Utvendig, parkering. Kun av 9 av 20 taklys virker. 6 stk har ved kontrolltidspunkt glødende ender på lysrør. Dette skaper veldig høy varme og skader lysarmaturer over tid. Lyskildeskift må utføres, alternativt bytte ut alle armaturer til led.Kostnadsoverslag Indikativ pris, ca kr:Status | Avvik58744.1 - Utvendig belysning er kontrollert og funnet i orden/2Avvikskategori: 2: Avvik, må rettes snarest mulig.Kommentarer: Utvendig, gangbro 4.etg. Belysning langs gangbro har mye fuktighet i seg. Lysarmaturer må byttes.Kostnadsoverslag Indikativ pris, ca kr:Status | Avvik59744.1 - Utvendig belysning er kontrollert og funnet i orden/3Avvikskategori: 2: Avvik, må rettes snarest mulig.