Title: +175=430.001_IK001_Døli.Drift.pdf
Fordelingssystem Systemspenning Beregningene starter fra Nettfrekvens Spenningsfall beregnes fra fordeling Varslingsgrense spenningsfall totalt Varslingsgrense spenningsfall til "siste" fordeling Spenningsfall til fordelinger beregnes med basis i sammenlagret strøm i fordelingenC-faktorer iht EN 60909-0:2016 ±10%Anleggets adresse:Vargveien 1 1488 HAKADALAnlegg: Døli sykehjemAF Energi og miljøteknikk ASHoveddata0603 Oslo6.0.65Tel:10.08.2017Dato:07.09.2017 13.38.31FEB-91400 V TN-SSide1(2)av2HoveddataDATA FOR FØRSTE FORDELING (leveringspunkt, tilknytningspunkt)Identifikasjon Lastbeskrivelse Antall faser Fasekobling Dimensjonerende laststrøm Temperatur i fordeling Jording/utjevning Fordelingstype Sammenlagret strøm [A] Totale tap [kW]: FASESKINNER HT : Faseskinner ht : 3 : L1-L2-L3-N : 0,00 A : 30,00 °C : / Utjevning : TN-S : L1: 150,0 L2: 150,0 L3: 150,0 N: 0,0 : 0,500KommentarerDATA FOR FORANLIGGENDE NETTIk3pmax cos ϕIk2pmin cos ϕIk1pmax cos ϕ