Title: TFXP MR Flex 90 LADEANLEGG EL-BIL.pdf
TFXP MR Flex® 90°CDobbeltisolert, fleksibel installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk 0.6/1kVBruksområdeInstallasjonskabel etter NEK399, NEK400, HD603-3J. Inntakskabel, stigeledning, el-bil lading ute og inne, markiser, varmepumper, utelys, komfyr/koketopp, skjøteledning, kai-/bryggeanlegg osv. Godkjente installasjonsmetoder: A2, B2, C, D1, D2 og E. Kan legges rett i vegg, støpes inn og legges rett i grøft. Høyere strømføringsevne enn PVC-isolerte typer. Erstatter PFXP og til dels PFSP. TFXP MR Flex® tilfredsstiller Vegvesenets krav for bruk som oppføringskabel i stolper og veilys. Tilfredstiller kuldetest i hht. EN 60811-504 -25°C. Alle dimensjoner med sort ytterkappe, 3 dimensjoner leveres også med hvit ytterkappe, se tabell.KonstruksjonLederMangetrådet Blank Cu kl.5 EN 60228IsolasjonDIX-3 (XLPE, PEX)FyllkappeFleksibel PVCYtterkappeSort eller hvit UV-bestandig PVC type DMV-18Tekniske dataDriftstemperatur30 - +90 [°C]Temperatur bevegelig0 - +50 [°C]Driftsspenning