Title: 316.001 AF-Armaflex N produktdata Armacell Norge 2016.pdf
Spesielle funksjoner Slangene har en økende isolasjonstykkelse med økende rørdiameter. Dette sikrer at overflatetemperaturen holdes lik uansett rørdiameter.AnmerkningerYtelseserklæring (Certificate of Conformity) nr. 0550 og 0551 fra GSH (Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.), approved Inspection and Certification Body in Germany (No. ÜG049); ;EgenskaperVerdi / vurderingTest*3Overvåking/ kontroll*4Spesielle merknaderTemperaturområdeTemperaturområder maks. driftstemperaturmin. driftstemperatur1+ 110 °C50 °C(+ 85 °C hvis plater eller tape hellimes til objektet (undelaget).)EU 5621 EU 6228Testet iht. NS-EN 14706, NS-EN 14707 og NS-EN 14304VarmeledningsevneVarmeledningsevneSlanger (serie AF-1 til AF-4)ϑm λ+/-0≤ 0,033°CW/(m · K)λ=[33 + 0,1· ϑm + 0,0008 · ϑm²]/1000EU 5621 EU 6228Testet iht. NS-EN 12667 NS-EN ISO 8497Slanger (serie AF-5)λ≤ 0,036W/(m · K)[36 + 0,1· ϑm + 0,0008 · ϑm²]/1000Plater, tape (AF-03MM til AF-32MM)λ≤ 0,033W/(m · K)