Title: Bruksanvisning-Servitec-30_394.pdf
6.2Forberedelsermax.45 °Cmin.0 °C≥ DN 15Klargjøring for montering av enheten. Frostfritt, godt utluftet rom. • Romtemperatur > 0 til maks. 45 °C. • Det må klargjøres et avløp for tømmevannet. • Fylletilkobling DN 15 iht. DIN 1988 T 4. • Elektrotilkobling 230 V~, 50 Hz, 16 A med forkoblet jordfeilbryter: Utløsningsstrøm 0,03 A. •Vakuum - sprayavgassing — 01.04.2014MontasjeNorsk — 176.3GjennomføringOBS! – Skader på grunn av feil montering •Vær oppmerksom på ekstra belastninger på enheten på grunn av tilkoblinger av rørledninger eller apparater fra anlegget. –Sørg for at rørtilkoblingene til enheten til anlegget kobles spenningsfritt.Installer enheten på retursiden i varmeanlegg. – Dermed sikrer man at det drives i det tillatte trykk- og temperaturområdet. –På anlegg med returtilsetninger eller hydrauliske avgreininger skjer monteringen før blandepunktet, slik at avgassingen i hovedvolumstrømmen "V" ved temperaturer ≤ 70 °C er sikret.