Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16 (1).pdf
Sørum Elektriske ASFordeling 433.2.1.2NEK 400:2014400 V TN-SSørumsandvegen 931921 SØRUMSANDVer.5.5.06Side29(43)Tel: 63825575Dato.29.04.2015av42BeregningsresultaterKurs nr.Q55Kombinert vernIk [kA]cos phiî [kA]Kabel t=k²S²/I² [s]t utkobling [s]Ik1p max2,0430,912,9510,0510,010Ik1p max ende0,4070,990,5871,2770,010Ik1p min0,3001,000,4332,3510,010Ij max1,7720,942,557Ij max ende0,3931,000,567Ij min0,2891,000,417@ = Vernet tilfredsstiller ikke alle krav i forskrift/norm # = Ikke forskriftsstridig, men vær oppmerksom på løsningenKombinert vernIk [kA]cos phiî [kA]Kabel t=k²S²/I² [s]t utkobling [s]Ik1p max0,4070,990,5870,4990,010Ik1p max ende0,3001,000,4330,9180,010Ik1p min0,2201,000,3171,7080,010Ij max0,3931,000,567Ij max ende0,2931,000,423Ij min0,2141,000,309