Title: 2209 Elektro - NEK 405-3 Næring Oppdelt Lofotsenteret.pdf
LukkingsfristPrisoverslag20.10.202226.09.2022 08.06.06 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres23/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 FordelingerKommentar UF 433.20 merket for usakskyndig betjening. Mye berøringsfare. IP2X ikke oppreholdt.26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no24/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 Fordelinger26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no25/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 FordelingerId: 1745Kabler og ledninger er ikke korrekt installert.TiltakKabler og ledninger må installeres korrekt.Lukkingsfrist20.10.2022Kommentar I og over UF 433.2026.09.2022 08.06.06 - www.norik.noPrisoverslag2 - Må utbedres26/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 FordelingerId: 1746Utstyr har ikke tilstrekkelig kapslingsgrad (berøringsfare).TiltakDet må monteres utstyr med tilstrekkelig kapslingsgrad.LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022