Title: +038=360.019-#####._01-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Drifts- og vedlikeholdsanvisning.pdf
400 V -10/+15 %, 50 Hz, 20 AT GOLD 060, effektvariant 1: 3-faset, 5-leder, 400 V -10/+15 %, 50 Hz, 16 AT GOLD 060, effektvariant 2: 3-faset, 5-leder, 400 V -10/+15 %, 50 Hz, 25 AT GOLD 070, effektvariant 1: 3-faset, 5-leder, 400 V -10/+15 %, 50 Hz, 16 AT GOLD 070, effektvariant 2: 3-faset, 5-leder, 400 V -10/+15 %, 50 Hz, 25 AT GOLD 080, effektvariant 1: 3-faset, 5-leder, 400 V -10/+15 %, 50 Hz, 25 AT GOLD 080, effektvariant 2: 3-faset, 5-leder, 400 V -10/+15 %, 50 Hz, 40 AT GOLD 100, effektvariant 1: 3-faset, 5-leder, 400 V -10/+15 %, 50 Hz, 25 AT GOLD 100, effektvariant 2: 3-faset, 5-leder, 400 V -10/+15 %, 50 Hz, 40 AT GOLD 120, effektvariant 1: 3-faset, 5-leder, 400 V -10/+15 %, 50 Hz, 40 AT GOLD 120, effektvariant 2: 3-faset, 5-leder, 400 V -10/+15 %, 50 Hz, 63 AT