Title: Lysberegningsresultater.pdf
ISOLUX-diagram Beregningsareal rom Midlere belysningsstyrke Emid = 292 lux Jevnhet Emin/Emid: 0,63 Emin/Emax = 0,4616.11.2015106Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.com16.11.2015v2015.02.00.11107Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1U017 Parkeringskjeller - MASTERRomdimensjoner:Lengde x (m) Bredde y (m) Høyde z (m) Areal (m²)63,85 59,95 3,16 3009,51Mont.høyde z (m)Arbeidsplan (m) Vedlikeholdsfaktor Randsone3,160,0 0,7 0,5RefleksjonTak0,8Gulv0,2Vegger 1-110,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6BeregningsresultatBeregningsareal rom [0,0m] Beregningsareal 'Forran port' [0,0m]Emid = 99 lux Emid = 308 luxJevnhet Emin/Emid: 0,63 Jevnhet Emin/Emid: 0,77Emin/Emax = 0,19 Emin/Emax = 0,68Samlet installert effekt Spesifikk effektbelastning7,95 kW 2,64 W/m² 2,67 W/m² /100 luxArmaturdataNRPosNrAnt ArmaturtypeAnt lysk.LmLyskilde Watt175