Title: Igangkjøring aggregat.xlsx
Beskrivelse Test metode Verdi Godkjent Aggregat stopper ved brann koblet å testet ok Røyksensor tilluft koblet å testet ok Bacnet innstilt lagt inn ok IP adresse lagt in å testet 192.168.30.19 ok Trykkføler tilluft koblet / testet koblet å adressert testet ok Trykkføler avtrekk koblet / testet koblet å adressert testet ok Brannspjeld er tilkoblet og testet koblet å testet ok Teknisk nett aggregat lagt in å testet testet ok Teknisk nett director parret in å funker 192.168.30.20 ok Optimaiser er programmert gjort ok Pumpe varme koblet koblet å testet testet ok Shunt varme koblet å testet testet ok Kjølekompressor tilkoblet ikke aktuelt ok Kjølekompressor testet ikke aktuelt ok Isvann shunt tilkoblet / testet koblet å testet testet ok Service bryter IO tilkoblet ventilasjon koblet ikke testet ok Service bryter IO tilkoblet kompressor ikke aktuelt okAlt testet og i orden:Dato : _________________________Sign: __________________________Testskjema ventilasjon aggregat