Title: 32 Varmeanlegg.pdf
Elementkjel styres ut fra intern termostat, og egen innebygget regulator med trinnkobler for å holde konstant temperatur ut på anlegget. Startsignal til elementkjel gis fra sentralen. Uteføler for utekompensering. Se egen brukerveiledning for innstillinger / kompenseringskurver.PumpestyringValgt pumpe -JP401/-JP402 er kontinuerlig i drift hvis utetemperaturen er under innstilt grenseverdi. Trykkstyring via –RD401 på hovedstokk.Om feil oppstår på valgt pumpe -JP401/-JP402 under drift starter den andre pumpen. Pumpeskifte skjer 1 gang/uken.ReguleringTurtemperaturen reguleres til beregnet børverdi via elektrokjel IE001.Turbørverdien beregnes av:Utekompensert styrekurveInnstillingsverdier 320.002ParallellforskyvningObjekt RT401_BB RT401_X RT401_Y JP401/JP402_PSForklaring Børverdi tur m.h.t. kurve Kurve utetemperatur: Kompensert børverdi: Pumpestopp ved høy utetemp.Lev.inst.25 50 17 °C0 4310 °C 35 °C