Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
NDL’unità non è alimentata o l’alimentazione alla scheda non arriva per un guastoNDScheda alimentata, ma il microprocessore è inattivo o guastoNDLa scheda sta lavorando senza il software applicativo, o sta inizializzando il Bootloader(tipicamente all’avvio per pochi secondi)ALLARME 1Il sensore RAT legge una temperatura fuori dai limiti consentiti. Per 192 secondi consecutiviALLARME 2Il sensore di changeover legge una temperatura fuori dai limiti consentiti. Per 192 secondi consecutiviALLARME 3Il sensore Supply Air legge una temperatura fuori dai limiti consentiti. Per 192 secondi consecutiviALLARME 4Sensore aria del commando remoto SUI sta leggendo una temperature fuori dai limiti per almeno192 secondi consecutiviALLARME 5Il sensore di CO2 (dove previsto) legge un valore inferiore a 300ppm (15%) per almeno192 secondi consecutiviALLARME 6Malfunzionamento pompa scarico condensa (dove prevista)Con pompa/contatto interni all’unità: