Title: +038=453.003-LZ001. Defrost Snow Nexans leggeanvisning.pdf
Подложка (нижний слой): Нижний слой из мелкой каменной крошки размером 0-8 мм должен быть утрамбован и выровнен. Острые свободные грани осколков могут повредить кабель. Размер основания для укладки кабеля должен соответствовать ожидаемой нагрузке. Не помещайте кабель непосредственно на теплоизоляцию.Установка в асфальт: Кабельный мат или кабель укладывается на намеченную подготовленную площадку. Затем кабель вручную покрывают 2-3 сантиметровым слоем асфальта, позволяют ему остыть до температуры приблизительно 40 ОС до использования каких либо механических средств укатки. Если кабель укладывается нанаклонную площадку, существует опасность его сползания вниз. Поэтому в этом случае требуется ручная укладка. Толщина верхнего слоя должна составлять минимум 5 см асфальта марки AB 5, или выше. Всегда измеряйте сопротивление изоляции и проводника перед подключением кабеля к питанию. Кабельный мат SNOWMAT может заливаться асфальтом при температуре не более 160 °C.