Title: 44 FDV - Glamox - Utvendig belysning.pdf.pdf
Materiale og farge overdel Armaturhus i ekstrudert og pressstøpt aluminium. Overflatebehandlet med et dobbelt lag polyester pulverlakk i farge aluminiumgrå (RAL 9006), eller antrasitt (nær RAL 7024). Avdekning i herdet glass. Silikonpakning. Rustfrie skruer.Montering På vegg, tak eller fast i bakken ved bruk av braketter som må bestilles separat.Armaturen kan være både enkelt- og rekkemontert og er utstyrt med et goniometrisk system, som muliggjør trinn på 5 graders vridning.Tilbehør Veggbrakett av galvanisert og malt stål.Tilkobling 2 x M20 koblingsklemme (kabel 8 - 12 mm) på tilkoblingsboks på armaturens bakside. 3/5 polet 6 mm tilkoblingsklemme.Utendørs bruk krever egnede fleksible kabler som sikrer at det ikke blir vannintregning ved membran-nippelen.Optikk Mediumstrålende (MB). Smalstrålende (NB).Armaturdata Absolutt fotometri Armaturens lysutbytte Klassifisering CIE Flux Codes UGR 4H 8H Effekt Lysfluks: 89.2 lm/W : : 0 0 0 0 100 : - / - : 28 W : 2497.5 lmE04 ﬂ 0.0% › 100.0%