Title: Styrecentral-SV-24V-48V.pdf
Ugentlig åben (2 sek.)/luk (5 sek.) cyklus aktiveretAktuatorudgang kører pulstider (24V=6 sec./48V=3 sec.) ved komfortaktivering (max. 3 gange åbning)Brandtryk aktivt fra 500-3KΩCentralen er opdelt i 2 brandgrupperLiniefejl på brandtryk el. detektor sætter centralen i alarmtilstandAlarmtilstand kun ved samtidig aktivering (&) af detektorindgang 1 og 2 (DIP 4 skal være sat til 1 brandgruppe)Centralen har 1 komfortgruppe, som aktiveres af enten komfortindgang ch1 eller ch2 (hvis DIP 8 “Bus comfort” er ON, styrer komfortindgang ch2 andre centraler via busaktivitetCentralen reagerer på komfortsignal via busaktivitetAktuatorudgang lukker ved aktiv detektor (åbner ved brandtryk aktivering)Special brandtryk/alarmtidstand og comf. aktivt v. alle fejlUgentlig åben/luk ikke aktiveretAktuatorudgang kører konstant sålænge komfortkaktivering er aktivBrandtryk aktivt fra 0-3KΩCentralen har 1 brandgruppeNormal drift