Title: Dokumentasjon Tavler ved utbygging 2008-2009 - del 2.pdf
Isolasjonsmaterialer:Materialeklasse IIIa. Selvslukkingsindeks UL94-V0. Glødetrådsprøve 960°C.Draw-out system Merkestrøm:125 A til 630 A.Merkekortslutningsstrøm med sikring, Icf:100 kA.Impulsmerkespenning, Uimp:12 kV.Max. prøvespenning, Veff:3500 V i 1 min.Merkekortslutningsstrøm på skuffe med jordkontakt:50 kA.Overgangsmotstand fra skuffebunn til kapsling:1,5 mΩ.Draw-out system Merkestrøm, In: StyrekontakterMerkekortslutningsstrøm med sikring, Icf:16 A.50 kA.Impulsmerkespenning, Uimp:6 kV.Max. prøvespenning, Veff:3500 V i min.Isolasjonsmaterialer:Materialeklasse IIIa. Glødetrådsprøve 960°C iht. IEC/EN 60695-2-1.NormreferenanseIEC/EN 60439-1, Lavspenningstavler avsnitt 13-1.AluzinkStål plate belagt med 20 µm aluzink. Stål plate iht. til DIN 1623/1541. Aluzink belegg iht. til EN 10142.FDV-dokumentasjon TABULASide 1Tekniske data for TABULA TavlesystemOverflatebehandling av dører/bekledningTypePulver maling miks. epoxy - polyester.Farge