Title: +175=737.001_IL001_NOTAT - Døli sh, kvalssikr av ibrønnpark_021216.Beskrivelse.pdf
AF Energi & Miljøteknikk v/ Filip DanielsenNOTATDøli pleie- og omsorgssenter, Nittedal kommune Kvalitetssikring av energibrønnparkBakgrunn AF Energi & Miljøteknikk er totalleverandør av et geoenergianlegg ved Døli pleie- og omsorgssenter i Nittedal kommune. Iht. kontrakt skal leverandøren fremlegge dokumentasjon som viser kollektortemperaturens utvikling gjennom 20 års drift, basert på følgende: Resultater fra tidligere utført termisk responstest, beregnet energi- og effektbelastning mot brønnpark og den prosjekterte/borede brønnparken.Brønnparken Brønnparken består av totalt 19 brønner. Alle brønnene bortsett fra tre, er boret til 300 meter totaldybde. Totalt består brønnparken av 5610 brønnmeter. Ifm tidligere utført termisk responstest er grunnvannsnivået målt til 21,5 meter under bakkenivå. Dette betyr at de 19 brønnene har en gjennomsnittlig effektiv dybde på ca. 274 meter.