Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Platen limes mot veggen med FR Dekkmaling og festes med ≥ 5x80mm skruer og skiver i hvert hjørne, 25mm fra kant og med c/c ≤ 300mmSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 60)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 900mm bredde og 1200mm høydePlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderStålrør ≤ Ø219mm2 lag 50mm FR Brannplate 1-S montert i senter av vegg≥ 30mm steinull ≥ 80 kg/m3 monteres ≥ 50cm på begge siderAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/U (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-SStålrør ≤ Ø219mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider≥ 30mm steinull ≥ 80 kg/m3 monteres ≥ 50cm på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 9 (65) 2021 2 9Detaljtegninger Protecta® FR BrannplateSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/U (E 120)