Title: 050083 15 E 543 20 002 Plan 1,5- AIA og AAK - Fløy B.pdf
XXOU002THEDSAM NODEHEDENGRENXXNB001TStrømforsyning HEDSAM POW5HEDENGRENXXRB001TPIR DetektorSauterXXOR001THUB DørbladleserHEDENGRENXXRK002TDørbladleserHEDENGRENXXPRINSIPP FOR RØRFØRING TIL ADGANGSKONTROLLBoks vender ut mot sikker side. (den siden det er KAC bryter)Alle rør = 20 mm20 mm rør tuppes ut i dørutsparing NB! påse at rør tuppes ut slik at det blir skjult av dørkarmen!20 mm rør tuppes ut i dørutsparing NB! påse at rør tuppes ut slik at det blir skjult av dørkarmen!KAC bryterKortleserMin 5000 5 80 0 1 1AlbuebryterAlbuebryter0 0 1 10 5 8Min 500FORKLARINGER1. 2. 3. 4.Grensesnittboks for dørkontroller plasseres over himling på sikker side Stikk for dørautomater plasseres over himling der det er mulig Områder som er "Meråpent"; trenger en ekstra kortleser. Det legges fram et ekstra trekkerør Høyder for PIR-detektorer for innbrudd er veiledende og ikke endelig. Nøyaktig plassering og høyder avklares på plassenANVISNINGER1. 2. 3.