Title: +038=433.000-NI003._02-Testrapport elektriske anlegg - DM3.E3.433.11.01, Pareto plan 11.pdf
Uci: 0.1Vt: 18.1msIdn: 30mAtype: ACHUUlim: 25VTEST RAPPORTNr.ResultatR ISOR: >200MQ Um: 262VUiso: 250VGrenseverdi: 1MQGODKJENTDronning M.g.13 / E.433.11.01 TNS / Sikring 04512.03.2020 15:23SPENDINGUln: _ VvUlpe: =VUnpe: vf: __ HzR ISOR: >200MQ Um: 263VUiso: 250VGrenseverdi: 1MQ~ GODKJENT*GODKJENTDronning M.g.13 / E.433.11.01 TNS / Sikring 04611.0852020 11:;01SPENDINGUln: 234VUlpe: 234VUnpe: 0Vf: 49.9HzR ISOR: 1.36MQ Um: 263VUiso: 250VGrenseverdi: 1MQGODKJENT*GODKJENTDronning M.g.13 / E.433.11.01 TNS / Sikring 04711.03.2020 09:59SPENDINGUln: 235VUlpe: 235VUnpe: 0OVf: 50.0HzR ISOR: 1.28MQ Um: 263VUiso: 250VGrenseverdi: 1MQGODKJENT *GODKJENTDronning M.g.13 / E.433.11.01 TNS / Sikring 04811.03.2020 10:59SPENDINGUln: 234VUlpe: 234VUnpe: 0Vf: 50.0HzGODKJENT*TEST RAPPORTResultatR ISO MISLYKKESR: 0.29MQ Um: 262VUiso: 250VGrenseverdi:1MQ