Title: +038=360.019-#####._10-360.019 Kjølebatteri DX Kondensatorbatteri CD R&H - Materialspesifikasjon.pdf
av galvanisert stål I aggregatkabinett kW 43,0 oC/ 26 oC 39,3 189 Pa R407c 45oCKvalitetssystemRandem & Hübert A/S, Stansevn. 11, 0975 Oslo - Tlf.: 2290.0700 - Fax.: 2290.0710TTC NORGE AS, P.O. Box 54, N-1851 Mysen. Tlf. +47 69 84 51 00Kunde Attention TilbudRANDEM & HUBERT A/S ARILD BUSENGDAL 20200267 / jtbVersjon 7.7.7 Dato 14.02.2020, Side 1Referanse : Produktkode :1 - DXB DX-ES-2,5-1600-667-3R-6-V2-Cu/AlKapasitet33,00kWKuldemedie dataLuft Data Barometrisk trykk Tetthet Luftmengde Luft hastighet Lufttemperatur inn/RH Lufttemperatur ut/RH Følbar kjøling Kondensatmengde Trykkfall luft101,325 1,225 2,614 2,4 26,7 / 48,0 17,6 / 80,4 0,90 0,079 55kPa kg/m³ m³/s m/s °C / % °C / %l/min PaKuldemedieFordampningstemperatur Fordampningstrykk Totalt trykktap Design PressureR407C9,0 6,24 142,54 25,0°C bar kPa barFysiske dataPreliminær Nettovekt Rør Samlestokk(L) Prelim. Utv.[B" x H" x L'] Innløp dim. Design Pressure82 Cu, 0.40 Cukg1 770 x 724 x 500 1 x 7/8" 25bar