Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Kontrollera åtdragningen av alla elektriska anslutningar. - Kontrollera att kompressorn är ren och fungerar som den ska; kontrollera att kompressorskalet är fritt från rost och det inte finns några tecken på korrosion eller oxidering på elanslutningarna eller rörledningarna.VIKTIGT: Yttemperaturen på kompressorn och rörledningarna kan i vissa fall överstiga 100 °C och orsaka brännskador. Extra försiktighet krävs vid underhållsarbeten. Samtidigt kan yttemperaturen också bli väldigt låg när kompressorn är i gång (ner till -15 °C på enheter med låg utgående köldbärartemperatur) och därmed orsaka frostskador på oskyddad hud.21.13 - Underhåll av förångare och kondensorInget särskilt underhåll krävs för plattvärmeväxlaren. Kontrollera: - Att isoleringsskummet inte har släppt eller skadats vidarbetet på enheterna Att anslutningen på givarna för ingående och utgående köldbärartemperatur sitter säkertAtt det inte finns några spår av läckor eller smuts påvärmeväxlarens vattensida.