Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Åpning mellom plate og vegg fuges med FR Akryl, deretter med 100mm treskruer og stål skiver i hjørne og c/c ≤ 300mm, 50mm fra kantPE TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 90 U/C (E 120)≥ 100MM MASSIVTRE - VEGGERMaks utsparing 600mm bred og 1200mm høy50mm FR Brannplate 1-S monteres med 100mm overmål, plate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderProtecta Rørstruper 2 lag med 50mm bredde på begge siderPE, ABS og SAN+ PVC rør ≤ Ø110mm med veggtykkelse 4.2-10.0mmKabler ≤ Ø14mm singel eller i buntAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderÅpning mellom plate og vegg fuges med FR Akryl, deretter med 100mm treskruer og stål skiver i hjørne og c/c ≤ 300mm, 50mm fra kantPLASTRØR & TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 90 U/C (E 90)≥ 100MM MASSIVTRE - VEGGERMaks utsparing 600mm bred og 1200mm høy50mm FR Brannplate 1-S monteres med 100mm overmål, plate- kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderProtecta Rørstruper 2 lag med 50mm bredde på begge sider