Title: +038=360.027-#####._01-360.027 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Funksjonsguide.pdf
Föravfrostning När avfrostningsprocessen startar, skickas en signal till värmekretsen som sänker kompressorvarvtalet och vänder strömningsriktningar genom fyrvägsventilen.Avfrostning Avfrostningsprocessen fortsätter genom att kompressor- varvtalet rampas upp och körs tills styrsystemet begär att avfrostningen ska avslutas eller tills max. avfrostningstid har uppnåtts.3.10 Begränsningar Vid drift utanför utetemperaturgränser och/eller under luftgränser stoppas den reversibla värmepumpsfunktionen och aggregatet fungerar som ett GOLD RX.Utetemperaturgräns, kyla Drift av reversibel värmepump i kylläge är endast tillåten vid utetemperaturer över 15°C (ställbart värde).Utetemperaturgräns, värme Drift av reversibel värmepump i värmeläge är endast till- låten vid utetemperaturer över -25°C (ställbart värde).