Title: Lysberegningsresultater.pdf
16.11.2015v2015.02.00.1197Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1Testlab - MASTERRomdimensjoner:Lengde x (m) Bredde y (m) Høyde z (m) Areal (m²)17,73 8,69 2,7 121,42Mont.høyde z (m)Arbeidsplan (m) Vedlikeholdsfaktor Randsone2,780,75 0,7 0,5RefleksjonTak0,8Gulv0,2Vegger 1-40,6 0,6 0,6 0,6BeregningsresultatBeregningsareal rom [0,75m]Emid = 628 luxJevnhet Emin/Emid: 0,69Emin/Emax = 0,54Samlet installert effekt Spesifikk effektbelastning2,47 kW 20,36 W/m² 3,24 W/m² /100 luxArmaturdataNRPosNrAnt ArmaturtypeAnt lysk.LmLyskilde Watt224MODUL-R600 3540 424 MPHF47000T5 24W HO103Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.com16.11.2015v2015.02.00.1198Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1Testlab - MASTERArmatur Info MODUL-R600 3540 424 MP