Title: +038=542.001-OS011._01-Previdia Max Brannsentral Nortek Brukermanual.pdf
Feilsenderutgangen er i standby modus og fungerer optimalt.Det er oppstått en feil på feilsenderutgangen.Feilsenderutgangen er utkoblet.Feilsenderutgangen er blitt aktivertGjør det mulig for brukere å gå direkte til hjem-skjermen, eller når hendelser er aktiver, fra hjem-skjerm til den aktive hendelsen.2.1 Visning aktive hendelser Ved aktive hendelser vil standby skjermvisningen (ref. paragraf 1.3) endres til en mal for visning av respektive meldingen. Skjermen vil vise den aktive hendelsen, gruppert i kategorier.De ulike kategoriene er presentert øverst (A) via ikoner, som blir aktive når hendelsen starter og antall hendelser for den aktuelle hendelsestypen (B).Ved å trykke på en av disse knappene, kan du bla igjennom hendelsene for aktuelle hendelsen. Hendelsene blir listet opp i kronologisk rekkefølge og lar seg bla med piltastene (C).Ved å trykke på hendelses generert av en sløyfeenhet, vil man havne inn i management menyen for enheten (ref. paragraf 3.2).