Title: +038=453.004-LZ001._03-Installasjonsveiledning Varmematter Devi.pdf
Les trames fines doivent être raccordées via un interrupteur permettant de déconnecter tous les pôles et verrouillable en position d’arrêt.Toutes les trames fines de la même pièce doivent avoir la même densité thermique (W/m²), sauf si elles sont raccordées à des sondes de dalle et des thermostats séparés.L’étiquette fournie doit être complétée et placée à côté du tableau de distribution, afin de préciser l’emplacement de la trame fine. • Si le cordon d'alimentation est endommagé,L’étiquette fournie doit être complétée et placée à côté du tableau de distribution, afin de préciser l’emplacement de la trame fine. • Si le cordon d'alimentation est endommagé,il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de quali- fication similaire afin d'éviter tout risque.La présence d’une trame fine doit : • être mise en évidence par des étiquettes d’avertissement dans le coffret à fusibles et sur le tableau de distribution ou par des mentions au niveau des raccords d’alimentation.