Title: 542 Brannalarmanlegg Coop Extra Elverhøy.pdf
542 BrannalarmanleggForutsetninger For brannalarmanlegget ligger veiledning til grunn for prosjektering av brannalarmanlegget.▪ TEK17 ▪ NS3960 ▪ Brannkonsept Extra Elverhøy ▪ Br01_RevAHenvisninger▪ Tegning nr: E542-10.ASystemoppbygging Bygget forutsettes å ha brann-/risikoklasse 1/ 5Det skal etableres et heldekkende adresserbart brannalarmanlegg.Anlegget skal tilfredsstille kraven til brannalarmanlegg i kategori 2, i hht til TEK.Nytt brannvarslingsanlegg skal være av typen Eltek Delta Compact Quad 2 sløyfer med eBus.▪ Brannsentral er montert i varemottak v/personalinngang. Denne dekker sløyfe 1-2 ibutikk og kontor/lager.▪ Brannmannspanel er montert i hovedinngang butikk.For byggets kablingsstruktur henvises det til oversiktsskjema brannvarslingsanlegget.