Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 201511.4 InstallasjonÅ koble EnwaMatic® til et sentraldriftssystem skal gjøres av en elektriker.Elektriske koblingsskjemaer er vedlagt i Vedlegg C.1) Tilkoblingspunkter for EnwaMatic® Automatikk. Koblingspunkt for BMS kabelen er merket med 3 (Fig 23)2) Tilkoblingspunkter for EnwaMatic® BAF. Koblingspunkt for BMS kabelen er merket med 19 (Fig 35)Fig 41: Tilkoblingspunkter for BMS kabel på EnwaMatic®s kontrollenhetProsedyreTrinnBeskrivelse1Installer EnwaMatic® Automatikk eller EnwaMatic® BAF som beskrevet i tidligere avsnitt.2Koble til kabelen fra sentraldriftssystemet til kontrollenheten (Fig 41). Terminalnummer og korrosponderende signaler er gitt i Tab 23.# 79/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 2015Tab 23: BMS opsjon; terminal nummer og korrosponderende signal for EnwaMatic® Automatikk og EnwaMatic® BAFTerminalnummer automatikk/BAFSignal21/41Run Com22/42Run NO23/43Run NC24/44Backwash Com25/45Backwash NO26/46Backwash NC