Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Midlingsperiode for min./maks. af effekt (P) og flow (Q) (Se afsnit 7.5) Midlingsperiode for CP (Se afsnit 7.2)1…1440 min.5…30 dage60 min.7 dageθhc Varme-/køleomskiftningKun aktiv ved valg af målertype 6 (Se afsnit 7.4)2…180,00 °C + 250,00 °C 3Varme/køle, målertype 6: 25,00 °CDato/tid20YY.MM.DD/ hh.mm.ssGMT ± 12,0 timer(kan defineres i ½ timer)GMT-offsetAfhænger af landekodePrimær adresse for M-Bus, Modbus og BACnet 4Adresse 0-250 (afhængig af modul)Sidste 2-3 cifre af kundenummerM-Bus-ID-nr. (benyttes til sekundær adr.)KundenummerwM-Bus-ID-nr.Serienummer60Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 603AutomatiskAngives ved ordreStandardOffset af t1 og t2 (± 0,99K) 5 (Se afsnit 7.3)Indgives ud fra R0 på følerelementet samt kablets modstand. Hvis der ikke foreligger følerdata, sættes offset til 0,00 K.t2 preset Kun aktiv ved valg af målertype 4. t3 preset0,01…185,00 °C + 250,00 °C 250,00 °C