Title: Igangkjøring aggregat.xlsx
Alt testet og i orden:Dato : _________________________Sign: __________________________Testskjema ventilasjon aggregatDato test 2 :Beskrivelse Test metode Verdi Godkjent Aggregat stopper ved brann koblet å testet ok Røyksensor tilluft koblet å testet ok Bacnet innstilt lagt inn ok IP adresse 192.168.30.10 ok Trykkføler tilluft koblet / testet koblet å testet ok Trykkføler avtrekk koblet / testet koblet å testet ok Brannspjeld er tilkoblet og testet koblet å testet ok Teknisk nett aggregat på nett ok Teknisk nett director satt opp å testet 192.168.30.11 ok Optimaiser er programmert gjort ok Pumpe varme koblet koblet ok Shunt varme koblet ok Kjølekompressor tilkoblet ja ok Kjølekompressor testet ja ok Isvann shunt tilkoblet / testet ikke aktuelt ok Service bryter IO tilkoblet ventilasjon koblet ok Service bryter IO tilkoblet kompressor koblet okAlt testet og i orden:Dato : _________________________Sign: __________Didrik Alm_________Testskjema ventilasjon aggregatDato test 2 :