Title: Bruksanvisning-Servitec-30_394.pdf
G18 — NorskVakuum - sprayavgassing — 01.04.2014MontasjeHydraulisk tilkobling6.3.3.1Avgassingsledning til anleggetOm integrering avgassingsledning "DC" Gjennomfør integreringen av avgassingsledningene "DC" etter følgende skjema.≥ 500DCDCDC0 0 5 ≥DC≥ 500DCDCUnngå inntrenging av grov smuss og dermed overbelastning av smussfangeren "ST" til enheten. Integrer i anleggets strømningsretning den gassrike avgassingsledningen "DC" før den gassfattige avgassingsledningen.• • Mediumtemperaturen må være i området 0 °C ≤ t ≤ 70 °C. Foretrekk derfor returen ved varmeanlegg. Avgassingseffekten er så godt som uavhengig av temperaturen.• • Mediumtemperaturen må være i området 0 °C ≤ t ≤ 70 °C. Foretrekk derfor returen ved varmeanlegg. Avgassingseffekten er så godt som uavhengig av temperaturen.Vakuum - sprayavgassing — 01.04.2014Norsk — 19MontasjeEnhet i et varmeanlegg, trykkholding med membran-trykkekspansjonsbeholder "MAG"123465≥ 5000 °C ≤ t ≤ 70 °CVEC