Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.ISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 180 C/C (E 180)Maks lysåpnings- bredde 30mmDEKKEKONSTRUKSJONERAlupex komposittrør ≤ Ø16mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge sider9mm tykk gjennomgående cellegummi eller fenolisk isolasjonProtecta Mineralfiber BIO dybde ≥ 25mm eller tilsvarende på begge siderISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)Maks lysåpnings- bredde 30mmDEKKEKONSTRUKSJONERAlupex komposittrør ≤ Ø75mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge sider