Title: +038=360.027-#####._04-360.027 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Ekstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje83 Pa307 m³/hTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(85,0% ved samme luftmengde) Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter85,0 %82,7 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer82,7 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold100,0 %Årsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)100,0 %LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkUteluftTilluftAvtrekkAvkastSFPeSFPvEtaTAndelm³/hm³/hPaPaPaPakW/ (m³/s)kW/ (m³/s)%1005 6025 60250200100501,541,4285,0Tilluftsside, vinterInnUtLufttemperatur20,014,0°CRelativ fuktighet8537%Varmeeffekt78,28kWAvtrekksside, vinterInnUtLufttemperatur20,014,0°CRelativ fuktighet30100%Side: 19/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjon