Title: +038=360.006-#####._01-360.006 Gold RXF-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Nominell luftmengde Aggregat ID: AD-10000500180 Lufthastighet i filterseksjonen 1,67 mis Anbefalt dim. trykkfall 104 Pa Starttrykkfall 54 Pa Sluttrykkfall 154 Pa1 Roterende varmeveksler, GOLD030FRXP01Roterende varmeveksler av typen RECOnomic Standard aluminiumTurtallsregulertTrykkfall, tilluft 190 Pa Trykkfall, avtrekk 205 Pa Ekstra trykkfall pa avtrekkssiden (spjeld) for a sikkerstille riktig 0 Pa lekkasjeretningRenblasningsluftmengde, inkl. lekkasje 0,160 md/s Tilluftens terre temperaturvirkningsgrad(82,6% ved samme luftmengde) 826 % Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter 413 % Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer 0,0 % Arsenergivirkningsgrad, terre forhold 86,7 %Arsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetArsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. 823 % avkasttemperatur) -10,0 °C)Luftmengde EksterntrykkTilluft Avtrekk Uteluft Tilluft Avtrekk Avkast SFPe SFPvm3/s md/s Pa Pa kW/(m3/s)kW/(m?/s)