Title: Styring og Funksjon NA2.pdf
Høy omgivelsestemperatur, overbelastning av frekvensomformer44 Avtrekk frekvensomf.BXNettspenningen mangler en fase(OJ-FCxxx): Manglende forsyningsfase 45 Avtrekk frekvensomf.(OJ-FCxxx): Høy intern rippelspenning 47 Frekvensomformer alarm avtrekk 48 Filter avtrekkBABXNettspenning ustabil, frekvensomformer overbelastetDigital inngang "Frekv.omf. alarm tilluft" åpen.Trykktap over tilluftsfilter for høyt, filter tett49 FanIO 2 (Air2FanIO):+24 V DC overbelastet50 Roterende varmeveksler (RHX2M):Ingen rotasjon 51 Roterende varmevekslerABBX+ 24V DC fra FanIO 1 klemme 14, 16, 18 kortsluttet, strømforbruk fra FanIO1 overstiger 0,6A. Ingen pulser fra rotasjonsvakt, reimbrudd, Rotor går for tregt Lav nettspenning(RHX2M): Lav matespenning (Vlo)Side 23Styring og Funksjon NOVAGG AIR 2, V1.24Alarm nr.:Alarmtekst52 Roterende varmevekslerAlarm- type BAuto resettAggregat stoppFeilsøkingHøy nettspenning(RHX2M): Høy matespenning (Vhi) 53 Roterende varmeveksler