Title: +135.01=370.003-OE401T_03-320 Datablad Energimåler UH50.._1.PDF
Apparaten får inte användas för mätning av dricksvatten. Mätaren lämpar sig inte för system med vatten/glykol-blandningar.Flödesmätning baseras på ultraljudsmätprincipen, utan förslitning, tack vare att mätare inte har några rörliga delar.Värmemängden som överförs från mediet till förbrukarna under en viss tid står i direkt proportion till temperaturdifferensen mellan fram- och returledningen och vattenvolymen som passerar igenom mätaren.Vattenvolymen mäts i mätröret via ultraljudssignaler som sänds både med och mot flödesriktningen. För ljudsignalen som färdas längs med flödesriktningen är tidsskillnaden mellan den mottagna och den avsända ultraljudsignalen mindre än för den som går mot flödesriktningen. Sedan beräknas vattenvolymen utifrån de uppmätta värdena för signalernas färdtid.