Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av bruk medprodukter som dette dokument beskriver.LEDERE OG TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 30 (E 60)≥ 100MM MASSIVTRE - VEGGERMaks utsparing 600mm bredde og 1200mm høyde50mm FR Brannplate 1-S monteres med 100mm overmål, plate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderIkke-kappede ledere ≤ 185mm2 og kobber trekkerør ≤ Ø16mm med eller uten kabelgateAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider