Title: +175=364.001_LX001_Døli pleie og omsorgssenter. Sweco rapport ventilasjonsanlegg.Protokoll.pdf
tidligere korrespondanse vedr. bl.a. SPF, trykkfall og arealbegrensingene se vedlegg). Ok & akseptere teoretisk beregning av SFP pd henholdsvis 2,24 og 2,44. Dette som en konsekvens av entreprengrens detaljvurdering av aggregatinstallasjonen.Vi kjenner ikke tilbudet eller kontrakten dere har med PEAB. Vi mener at det ikke skal veere tillegg for ny avtrekkslgsning; ref. pkt 30.4 (se under) - med mindre entreprengren har medtatt noen forutsetninger som fritar de for ngdvendige ombygging og tilpasning for 4 f4 til et komplett ventilasjonsanlegg.30.4 Krav til prosjektering/tegninger for VVS-anleggeneSpesifikasjonen angir kun omfang og muligheten for losning av det VVS-tekniske anlegg. Generelt medregnes alt utstyr som er nedvendig for A tilfredsstille godkjent funksjonelt anlegg bpsert pd vedlagte tegninger.Etablering av geoenergianlegg I mail fra deg under star det; «vi forutsetter at vi kiarer & & etablert et formélstjenlig geoenergianlegg». Kjenner ikke