Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANSide 229/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202243.010 Korridor4.2 Sammendrag, 3.010 Korridor4.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10246810121416186080100150200Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 2.70 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (50.00 m²)16674.00 lm 162.3 W 3.25 W/m² (2.05 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1 BrukerprofilEm Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) PosisjonReferanseplan 1.1 Skolelokaler - Skolebygninger 5.36.17 (EN 12464-1, 8.2011) Trafikkerte områder, ganger (Ra >80.00) Horisontal 158 lx 68 lx 0.43 0.28 0.75 m(>= 100 lx)(>= 0.40)Hovedoverflater m 1.9 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg) m 1.5 (Vegg) m 1.6 (Vegg)Em 40 lx 101 lx 152 lx 62 lx 84 lx 112 lx 168 lx