Title: +038=320.102-SB006T_01-Energy Valve Reguleringsventil Belimo - Produktdatablad.pdf
Modbus / BACnet: Forsyning og kommunikasjon er ikke galvanisk isolert. Koble sammen jordsignalet til enhetene.Kabelfarger: 1 = sort 2 = rød 3 = hvit 5 = orange 6 = rosa 7 = gråTilkobling av en laptop for parametrisering og manuell styring via RJ45.Valgfri tilkobling via RJ45 (direkte tilkobling laptop / tilkobling via intranett eller internett) for tilgang til integrert webserverEV..R+BAC • nb-no • 2021-05-11 • Kan endres6 / 10Teknisk databladEV..R+BACMP-bus, forsyning via 3-lednings-tilkoblingMP-bus via 2-leder, lokal strømforsyningA) ekstra MP-bus noder (maks. 8)A) ekstra MP-bus noder (maks. 8)NettverkstopologiDet finnes ingen begrensninger for nettverkstopologien (stjerne, ring, tre eller blandede former er tillatt). Forsyning og kommunikasjon i samme 3-tråds kabel • skjerming eller vridning ikke nødvendig • termineringsmotstander ikke nødvendigFunksjonerFunksjoner for aktuatorer med spesifikke parametre (konfigurering nødvendig) BACnet MS/TP / Modbus RTU