Title: Brukerveiledning AEOS.pdf
Mulige årsaker; Har bygget hatt en lengre brukstid enn normalt? Har det vært spesiell drift ved tekniske anlegg? Det kan være at enkelte punkt havner her i overgangsperioder (vinter/vår, høst/vinter). Fortsetter tendensen (utover en uke) må årsaken til dette finnes; kontrollerinnstillinger på tekniske anlegg (ventilasjon, varme, etc).3) Punktet havner over den røde kurven. Byggets energibruk er ikke optimalt og årsaken til dette må finnes snarest.  Bygget bruker nå faktisk mer energi enn hva det gjorde før det ble installertautomatisk energiovervåking og utført enøk-tiltak. Jo mer punktet havner over den røde kurven jo større er energioverskridelsen påbygget. Dette er energi man har tapt og som man ikke får tilbake!!________________________________________________________________________Utviklet av AF Energi & Miljøteknikk AS7Brukerveiledning for automatisk energiovervåkingssystem ________________________________________________________________________________