Title: 10 EX Gipsmørtel - Montasjeanvisning.pdf
EX Gipsmørtel dybde ≥ 50mm50mm støpeplate av steinull ≥ 150kg/m3Kabler ≤ Ø21mm i bunt ≤ Ø100mmKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 45 (E 90)≥ 100MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 1200 x 2400mmEX Gipsmørtel dybde ≥ 50mm50mm støpeplate av steinull ≥ 150kg/m3Kabler ≤ Ø80mm, single eller i bunt, med eller uten gjennomgående kabelbroMontasjeanvisning iht. ETA 21/0071www.protecta.noPolyseam AS Tlfl.: 3330 6700 2 (23) 2020 8 25Detaljtegninger Protecta® EX GipsmørtelKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 180)≥ 100MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 1200 x 2400mmKabler ≤ Ø50mm, single eller i bunt, med eller uten gjennomgående kabelbroEX Gipsmørtel dybde ≥ 100mmKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 120 (E 240)≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 1200 x 2400mmKabler ≤ Ø21mm, single eller i bunt, med eller uten gjennomgående kabelbro ≤ 500mm breddeEX Gipsmørtel dybde ≥ 150mmKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 120 (E 120)≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONER