Title: Monteringsveiledning FB700 for ventilasjon.pdf
1: Rengjør utsparingen og alle tekniske gjennomføringer, slik at det er tørt og fritt for fett, støv og annet smuss. 2: Sjekk i tabellene og avgjør om det skal monteres enkel eller dobbel plate. Velger man å montere enkel plate i gipskonstruksjoner må sidekanter i utsparingen beskyttes. 3: Mål opp og tilpass platen så nøyaktig som mulig til utsparingen og de tekniske installasjonene. 4 :Alle tilslutninger til konstruksjonen og alle tekniske installasjoner, samt alle plateskjøter skal forsegles/fuges med Nullifire FS701 brannfugemasse. 5: Er det spalteåpninger over 5 mm skal det etterdrives / dyttes med AES fiberremse eller steinull i hele platetykkelsen og forsegles/fuges med Nullifire FS701. Dette kan gjøres på spalter og åpninger med bredde opp til 30 mm, i forholdet bredde / tykkelse 2:1. (se tegning 2) 6: Installasjonene skal isoleres (se tabell).Gjennomføring for ventilasjonskanal: Utsparing ≤ 1400 x 1800Tegning 1.