Title: +175=315.001_KN001_PURUS Lilla Produktkattalog.Produktinformasjon.pdf
VAKUUMBRUNNVAKUUMBRUNN - av syrafast ror , :t stål med flyt- kropp av polypropenplast. Används ¡ båtar, fartyg, tå9, sjukhus m m där vakuumsystem finns.VAKUUMBRUNN Rostfritt stå1. Dim 220x25 mmLevereras med Automatiskt justerande klämring KL 220. Sil av rostfritt stål belastningsklass enl EN 1253: K3 (3kN). Skyddslock. MonteringsanvisningKapacitet med undertryck 0,3 kp - 0,30 l/sek 0,4 kp - 0,42 l/sek 0,5 kp - 0,52 l/sek 0,6 kp - 0,53 l/sek 0,7 kp - 0,62 l/sekKapaciteten är testad med vatten över golv, dvs enligt duschmetoden.System med undertryck på utloppet VAKUUMBRUNN skall installeras i ett system med undertryck på utloppet. Därmed befinner sig flytkroppen i stängt läge. Vid vattentillförsel ändrar flytkroppen läge, brunnen öppnar och släpper ut tillfört vatten. Vid avslutad vattentillförsel stänger brunnen automatiskt.För tillförlitlig funktion krävs min 0,3 - max 0,7 kp undertryck.Viktigt Flytkropp och brunnsbotten måste alltid hållas rena.I nnehål I vattenlåssatser