Title: Bruksanvisning-Servitec-30_394.pdf
Merk! Utbedring av årsaken må bekreftes med "Quit"-knappen på betjeningsfeltet til styringen. Alle andre meldinger tilbakestilles automatisk straks årsaken er utbedret.Merk! Potensialfrie kontakter, innstilling i kundemenyen, se kapittel 7.4.2 "Parametrere styring" på side 32.ER-kodeMeldingPotensialfri kontaktÅrsakUtbedringTilbakestill melding0102.102.2MinimumstrykkVannmangelVannmangelJa• •••Kun ved innstilling Magcontrol. •Innstillingsverdi underskredet. Vanntap i anlegget. Feil vakuumpumpe "PU". Ekspansjonsbeholder defekt.Trykket i vakuumpumpen for lavt. Smussfanger tilstoppet. Avgassingstilførselsledning "DC" sperret.Ettermatingstilførselsledning "WC" sperret. Undertrykk blir ikke produsert raskt nok. •Vakuumpumpe "PU" defekt. Gass i vakuumpumpen. Avgassingsventil "DV" ikke tett.•