Title: Ø94, Medistim - EMLED-nødlys.pdf
Montering Utenpåliggende eller innfelt. Også for ventilert bygningsdel. c/c mellom festehull er valgfritt; 38, 55, 60, 67 eller 78 mm. Max. taktykkelse ved innfelling er 5–25 mm. Tilkobling Fase, nulleder samt jord. Som standard utstyrt med en 2-polet utgang for tilkobling av overvåkende systemer basert på detektering av potensialfri kontakt (NC) eller kom- munikasjon via DALI. Samtlige til- koblinger samlet i armaturhuset på en 6-polet tilkoblingslist av fjærtype. Avtakbar underdel med elektronikk og ev. batteri kobles til armatur- stammens list via ”plug in”-funksjon. Viderekobling av 2,5 mm 2-ledere er mulig (samtlige poler). 4 stk. 16 mm innføringshull med pakknipler på oversiden. Strekkavlaster for bevege- lig ledning ved innfelling inkludert. Dekorring for utenpåliggende montasje (inkludert) er forberedt for utenpåliggende kabel. Utførelse For 230 V AC. Kapslingsklasse IP 40, verneklasse II. Plastdetaljer av PC/ ABS-plast. Innfellingsfjærer av rustfritt fjærstål. NiMH-batteri samt tofarget (grønn/rød)