Title: +135.01=744.001-UP001T_03-O80 LED brukermanual.pdf
Analog dimming 1-10V (HFDa) Armaturer for 1-10V styring har egen to-polet polarisert inngang for styresignal. Lysnivået kontrolleres med et potensiometer som regulerer et signal mellom 1 – 10V. Signalkabelen må ha 230V isolasjon og et tverrsnitt som gjør at det ikke blir et betydelig spenningsfall. Lyset kan kun slås av ved å bryte spenningstilførselen til armaturen.