Title: +038=744.004-UN003T_02-Montering og vedlikehold av Teknoware armaturer Nortek FDV.pdf
ADRESSIERBARE TAPSA CONTROL-KOMPATIBLE LEUCHTEN (K- TYP) Die Adresse muss stets vor der Installation und vor dem Anschluss der Stromversorgung an die Leuchte eingestellt werden! Notieren Sie die Adresse und den Standort der Leuchte.Jeder Ausgangsstromkreis muss einen separaten Nullleiter aufweisen. Nullleiter dürfen nicht miteinander verbunden werden.Stellen Sie die Adresse wie folgt ein: 1. Suchen Sie das Adressmodul mit einem DIP-Schalter innerhalb der Leuchte. 2. Suchen Sie auf Ihrer Zentralbatterieanlage die maximale Anzahl an Adressen (16 oder 32). Wenn die maximale Anzahl 16 ist, verwenden Sie die LO- Einstellung (= Werkseinstellung).3. Stellen Sie die Adresse von 1 bis 16 (LO) oder von 17 bis 32 (HI) ein.Stellen Sie sicher, dass jede Leuchte im selben Stromkreis eine unterschiedliche Adresse aufweist.DIP 5 AUS: ADRESSEN 1-16 (1-16 LO) DIP 5 EIN: ADRESSEN 17-32 (17-32 LO) DIP 6 AUS: DAUERLEUCHTE DIP 6 EIN: BEREITSCHAFTSLEUCHTE / LOCAL CONTROLLER (Siehe Bild 1 auf der Seite 1)