Title: +175=737.001_IL001_NOTAT - Døli sh, kvalssikr av ibrønnpark_021216.Beskrivelse.pdf
Varmepumpen som skal installeres er oppgitt å ha 140 kW ytelse og en COP ved dimensjonerende forhold på ca. 3,11. Dette gir et dimensjonerende effektopptak fra brønnene på 95 kW.Når varmepumpen går som kjølemaskin ved dimensjonerende sommerforhold, er det estimert at det må kunne dumpes ca. 200 kW kondensatorvarme mot brønnparken.Simuleringer Med input fra ovennevnte energi-/effektbelastninger, resultater fra den termiske responstesten samt data fra den borede brønnparken er det utført simuleringer i programmet Earth Energy Designer (EED). Simuleringene gir følgende temperaturutvikling i kollektorvæsken gjennom 20 års drift:17161514131211109876543210-1-2-3Year2019181716151413121110987654321Annual min-max fluid temp. [°C]