Title: Dronning Mauds 1-3 360.013 Kontrollmålinger.xlsx
MÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3Anlegg: Dronning Mauds gt 1-3 Dato: 2020-12-15 00:00:00 System: 360.013 Ref: Harald JensrudAgregat innstilt : Luftmengde m3/h Trykk pA Anmerkning Prosjektert Tilluft 5570 220 Prosjektert Avtrekk 5570 220 Målt Tilluft 5504 Målt Avtrekk 5584 Tilluft frekv Hz Avtrekk frekv Hz Komentar :MÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3ANLEGG : Dronning Mauds gt 1-3 Dato : 2020-12-15 00:00:00 SYSTEM : 360.013 Ref. : Harald Jensrud TILLUFT TILLUFT AVTREKK ANMERKNING ROM NR. Prosjektert Målt Avvik Prosjektert Målt Avvik m3/h m3/h % m3/h m3/h % 6-407 Wc 100 101 1 BK 50 51 2 6-408 HcWc 100 101 1 6-411 Wc 100 101 1 6-412 Wc 100 100 0 6-020 190 191 0.526316 6-123-1 880 815 -7.386364 6-021 430 435 1.162791 6-030 400 414 3.5 6-130 800 806 0.75 6-123-3 880 868 -1.363636 6-122 230 227 -1.304348 6-121 230 220 -4.347826 6-120 200 205 2.5 Gard/Forrom 450 448 -0.444444 6-123-2 880 875 -0.568182Felles 3920 3950 Felles 1200 1180TotalMÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3