Title: Tilstandsrapport Inspecta.pdf
@ TEKNISK RAPPORT InspeCtaAKKREDITERINGTilstandskontrollRekrorkjelT.KSLilleborg AS avd. ElloBytesteinen 16517 KristiansundAtt. : Atle MaudeProsjekt nr. : 22420Rapportnr. : 0620132|Anlegg/fabrikk: undens ordrenr:Lilleborg AS avd. ElloObjekttype:Rokrorkjel T.KSReg.nr:970023Maskinnr:6422[Heyeste tillatte arb.trykk: Rerdiameter:10Byggear: [Kontrolldato:1997 08.04.2013oyeste tillatte temp. : %aveste tillatte temp. :Anbefalt intervall(ar): ato for neste kontroli: 5 08.04.2018Kontrolldato 68.04.2013 AC/V22420 /75175Rokrorkjel er kontrollert innvendig og utvendig, det er ikke funnet belegg, taering sa langt det er mulig & sjekke og kjelen er i bra stand.Vanntrykktest ble utfort og enheten holder tett.Funksjonspreve ble utfert og alarmer'med tilbeher fungerer normalt.Sikkerhetsventil er testet pd dampkapasitet og gir tilstrekkelig.Det bemerkes at enveisventil p& matevann lekker en del innvendig og mé skiftes/repareres ved neste driftsstopp.