Title: Ståldører Tore Ligaard - Montasjebeskrivelse.pdf
UGS-karm. For karmtype UGS (uten gerikt) er største tillatte lysmål på bredden 50 mm og høy- den 25 mm større enn utvendig karmmål. Døren skal plasseres midt i åpningen slik at fugene på hver side av døren blir tilnær- met like. Det er ingen krav til minimums- størrelse på fugen. Hvis man ønsker å dekke over isolasjonen i fugene mellom karm og omgivende vegg, er det er ingen spesielle krav til fugemassen, sålenge fugebredden er mindre enn 20 mm. Når fugebredden er over 20 mm må det på hengsleside brukes fugemasse med tenntemperatur på mini- mum 440oC for brannklasse inntil A-60 og med tenntemperatur på 550oC på høyere brannklasser.UGS-karmJOK-karm. Karmtype JOK (justerbar omsluttende karm) er omsluttende på begge sider av veggen, og er dermed større enn åpnin- gen. Hoveddelen monteres ferdig først. Etter at karmen er ferdig isolert settes tilleggsdelen på og festes med de medfølgende skruene gjennom hullene i karmen.JOK-karm.