Title: +038=621.001-NI009T_01-1. Brukerveiledning for heis_Jan. 2018_N_br.pdf
Det er ikke nødvendigvis slik at en alternativ etasje er valgt som beskrevet i (*3)-2. *Om det ikke er valgt noen alternativ etasje vil heisene gå til første evakueringsetasje uavhengig av hvilket signal, (a) eller (b), som mottas først.(*4)-2 Når det er valgt en alternativ evakueringsetasjeog tre-posisjonsbryteren slås fra AUTO til ON, vil heisene gå til første evakueringsetasje. For å endre evakueringsetasje som beskrevet i (*4)-1, slås bryteren til AUTO.To-posisjonsbryter (Kun manuell operasjon) Når bryteren står på MANUAL, aktiveres Brannretur modus. Når bryteren står på OFF, avsluttes Brannretur modus. *Bryteren er ikke installert om operasjonen aktiveres av et signat fra byggets brannalarm.(*5)-1 Om følgende indikatorer er installert vil dissetenne. -Lampe på overvåkingspanelet -“Ute av drift” signalet i etasjeviseren.(*2) Normalt står tre-posisjonsbryteren på AUTO. Om(*5)-2 Følgende funksjoner er, når de er levert, inaktive