Title: Ekspansjonskar.pdf
NB! For TAZ over 100 °C Over 100 °C reduseres den statiske høyden Hst i hurtigvalg tabellen. TAZ = 105 °C: Hst – 2 m TAZ = 110 °C: Hst – 4 mValgt: Statico SU 300.3 p0 = 1 bar Fabrikkinnstilt fortrykk reduseres fra 1,5 bar til 1 bar!Endre fortrykk p0 p0 = (Hst/10 + pv) + 0,3 bar anbefalt: p0 ≥ 1 barFylletrykk, Min. driftstrykk pa ≥ p0 + 0,3 med kaldt, men avluftet system6Sikret stengeventil DLV Sikker avstengning med drenering for ekspansjonskar i samsvar med EN 12828, DLV 20 up to VN 800 liter, DN 40 for VN 1000 – 5000 produseres på stedet.Ekspansjonsledning I henhold til tabell 5Pleno Vannetterfylling som overvåkningsanordning for trykkvedlikehold i samsvar med EN 12828. Betingelser: • PI uten pumpe: nødvendig ferskvannstrykk:pw ≥ p0 + 1,5 | pw ≤ 10 bar,PI 6 | PI 9 med pumpe: pa Statico innen arbeidstrykkområdet dpu for Pleno.PI 6 | PI 9 med pumpe: pa Statico innen arbeidstrykkområdet dpu for Pleno.tsmax | °C Hstm | m9015,08013,47011,76010,0