Title: 36 FDV - VAV-spjeld.pdf.pdf
konstant, ønsket luftmengde.Produktet har motor av typen Siemens GDB181.1E/MO.Ut fraMicro-VAV-MOD-S Siemens kommer det to 2-leder kabler:Svart kabel er tilførsel 24Vac, merketmed tall og farger. Ledning nr. 1 er rød, G og ledning nr. 2 er sort, G0.Blå kabel Modbus.Ledere er merket med tall og farge. Ledning nr. 8 er grå, GY+, ledning nr 9 er rosa, PK- ogledning nr. 6 er lilla, VT Ref.Micro Matic Norge AS, Nye Vakåsvei 28, 1395 Hvalstad, Postboks 264, 1379 NesbruTlf: 66 77 57 50, faks: 66 77 57 90, e - post: firmapost@micro - matic.no, www.micro - matic.noFDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge ASArt.navn: Art.nr: El.nr: GTIN:Micro-VAV-Modbus-Siemens-Ø500 KO5017GenereltRegulerer luftmengden etter forhåndsprogrammert minimum- og maksimumluftmengdeBenyttes også til å opprettholde konstant luftmengde Micro-VAV-MOD-S styres via Modbus RTUBeskrivelseMicro-VAV-MOD-S-Siemens er en volumregulator for ventilasjonsanlegg og leveres i alle