Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
7.9.2 RelæudgangePumpen har to signalrelæer med en potentialfri skiftekontakt til ekstern fejlmelding. Se afsnit 3.9 Forbindelsesdiagrammer.De to signalrelæer er beskyttet af et relædæksel. For at få adgang til relæerne skal du fjerne dækslet ved at skrue skruen øverst på dækslet af. Se fig. 45.RelædækselFig. 45 Afmontering af relædæksletDu kan indstille signalrelæets funktion til "Alarm", "Klar" eller "Drift" på betjeningspanelet eller med Grundfos GO.Relæerne kan bruges til udgange op til 250 V og 2 A.Advarsler aktiverer ikke alarmrelæet.Brug C og NC som fejlsignaler så det er muligt at serieforbinde flere relæer og opdage defekte signal- kabler.0 2 8 13 2 2 67 0 M T0 2 8 14 2 2 67 0 M T29)K D(k s n a DD a n s k(D K)Relæ 1Relæ 2NC NO CNC NO CDriftAlarmFig. 46 RelæudgangKontaktsymbolFunktionNCBrydekontaktNOSluttekontaktCFællesSignalrelæernes funktioner fremgår af nedenstående tabel:Signalrelæ Alarmsignal