Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16 (1).pdf
0,00 %Klemmespenning: 400...til siste fordeling:0,0 V0,00 %...over Kabel:0,0 V0,00 %Maksimal lengde:0,0 mKabel:Kabeltype/-lederløsning:PFSP 4x95 ALRef. inst. met.:COmgivelsetemperatur:30,0 °CKabellengde:43,0 mAnnen korreksjonsfaktor1Tap i kabel:0,00 W 0,00 W/mStrømføringsevne:134,30 AKombinert vern, merking:Fabrikat:SCHNEIDERArtikkel nummer:Bryterenhet:NS160 Iru: 160 A / NEAN-nummer:Utløserenhet:STR22GEBryteevne:36,00 kA IcsMerkestrøm:160,00 AI2-verdi:208,00 AI5-(Im-) verdi:2024,00 AKabel, største lengde som vil gi elektromagnetisk utkobling av alle feilstrømmer46,6 mMin tillattMax tillattInstillt verdiIr:0,400 / 64,0 A0,832 / 133,1 A0,832 / 133,1 A:Min tillattMax tillattInstillt verdiIsd: 2,000 / 266,2 A10,000 / 1331,2 A6,000 / 798,7 A:Anleggets adresse: