Title: 36 DSO (NO0410).pdf.pdf
I diagrammene er det oppgitt summert A-veid lydeffektnivå fra ventil, LWA. Korreksjonsfaktorene i tabell 5 benyttes for å beregne avgitt frekvensfordelt lydeffektnivå, LW = LWA + KO. Lyd- trykknivå i et rom med absorpsjon tilsvarende 10m² Sabine vil være 4 dB lavere enn avgitt lydeffektnivå.Eksempel: I et kontorlokale skal det trekkes av 25 l/s romluft, og det velges avtrekksventil DSO Ø100. Romdempingen er 6 dB, og det er beregnet at ventilenes senterkon skal strupes til 80 Pa totaltrykktap.Vi ønsker å finne: a) Avgitt lydeffektnivå fra ventilen i 250 Hz ved valgt driftspunkt. b) A-veid lydtrykknivå i rommet ved maksimal åpning på ventilen. c) A-veid lydtrykknivå i rommet ved strupt senterkon.Løsning: DSO Ø100, ønsket luftmengde 25 l/s. Av diagram 1 finner vi at LWA = 29dB(A) ved 50 Pa totaltrykktap for posisjon +10 mm.a) Tabell 1 viser at korreksjonsfaktoren for 250 Hz er -2dB. LW i 250 Hz blir da: LWA + KO = 29+(-2)= 27dBb) Med 6 dB romdempning blir lydtrykknivået i rommet: 27– 6 = 21 dB(A)