Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
8.6 Tilslut flere regneværker til én flowsensor I installationer med 2 eller flere forbrugere i ”serietilslutning” kan det være en fordel at anvende signalet fra én flowsensor til flere regneværker, som f.eks. i nedenstående opstilling.Figur 8 Varmeinstallation med én flowsensor og 2 regneværker.Når der tilsluttes et modul med pulseudgange, og PP-koden vælges til PP = 82 pulser på flowsensor, vil indgang V1 blive repeteret på ”Out-C” på klemme 16 og 17. Husk at vælge flowsensor tilslutningstype C og den korrekte CCC- kode på det følgende regneværk.Da pulsudgangen ”Out-C” er galvanisk adskilt, vil en kortslutning eller anden fejl ikke skade den foranliggende måler.132Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 603133MULTICAL® 6039 Temperaturfølere