Title: +175=432.001_432 Hovedfordelinger.Beskrivelse.pdf
beskrivelseFelles tekniske data for PRD I lc: Lekkasjestrøm: El 1P og 3P: < 800 pA tr 1P+N og 3P+N: 0 liA I tilkoplingsklemmer (tiìgang og avgang) 2,5-25 mmz I temperaturer: tr anvendelse: -25oC til +6OoC tr oppbevaring: -40"C til +70'C I beskyttelse: 0 klemmer: lP00B tr front: lP40 I kortslutningsbeskyttelse av overspenningsvern med effektbryter, se tabell side F68-F70. I vekt: tr 1P: 90 g tr 1P+N: 180 g O 3P:395 g o 3P+N:460 g I standard: IEC 61 643-1 1 klasse 2 testSpesifikke tekniske data:PRD65r I Nom. avledningsstrøm (8/20ms) ln: 20 kA I Grensestrøm (8/20ms) lmaks: 65 kA I mekanisk funksjonsindikering: O hvlt: funksjon i orden tr hviVrød: vernet bør skiftes ut snarest tr rød: vern defekt I signalkontakt NO/NC: O DC 12V 10 mA trAC250V 1A É tilkoplingsklemmer: 0,5 - 1,5 mm2 I maks. kortslutningsnivå o lP+N,3P og 3P+N:25 kA o 1P (230\i): 10 kA tr 1P (400V): 3 kANB! For valg av riktig vern for ulike nettsystem: lT/230V: Uc=440V TN/400V:Uc=275Vandre informasjonerìTrst*lla$jans?rnvis*inger: side F2