Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 3.00 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (6.09 m²)4607.00 lm 47.0 W 7.72 W/m² (2.34 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1 BrukerprofilEm Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (2.0H 2.0H) PosisjonReferanseplan 1.1 Kontorer 5.26.2 (EN 12464-1, 8.2011) Skriving, skriving med skrivemaskin, lesing, databehandling (Ra >80.00) Horisontal 329 lx 237 lx 0.72 0.60 <=16.5 0.75 m(>= 500 lx)(>= 0.60)(< 19.00)Hovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 81 lx 313 lx 186 lx 146 lx 185 lx(>= 30 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx)Uo 0.77 0.41 0.57 0.81 0.54(>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10)Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 199/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022232.138 Kontor