Title: Tømmervåg Roar_14_43_19-01-2022.pdf
Eid Elektro A/S Øyane 12 - 6770 NORDFJORDEID Tlf. 57 86 47 60TEKNISK DOKUMENTASJON Underfordeling TA Lilleborg avd. ElloKUNDE: ELEKTROSERVICE KRISTIANSUND ASFor tavla er følgende tekniske data og kvalitet ivaretatt i konstruksjon, dimensjon og utførelse:TAVLE TYPEEaton Electric Prefiks NE412-34 og NE212-34GENERELL KAPSLINGSGRADIP 54BERØRINGSBESKYTTELSE INNTAKIP 2XCTAVLEDIMENSJON H x Bx D1980 x 1680 x 340mmSPENNING / NETT230V ITSTYRESTRØMSSPENNING230V ACBELASTNING INNTAK400ATILFØRSELPFSP 3x150AL +jMAX. KORTSLUTNINGSSTRØM Ice10 kAEVT. AVVIK FRA STANDARDingenOVERSPENNINGSVERNWeidüller VPU li 3 400V /40KAPROSJEKT NR.58177.TALEVERINGSDATO30.05.13ANSVARLIG SAKSBEHANDLARRune RasmussenEid Elektro AS 30.05.13GLeiar Teknisk AvdelingEid Elektro A/S Øyane 12- 6770 NORDFJORDEID Tlf. 57 86 47 60cl Eie,ctraEid Elektro AS Teknisk AvdelingRutineprøve for elektrotavler Produsert ved Eid Elektro AS Sjekkliste iht NEK439:2010