Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
(2) Maximal tillförd eleffekt vid enhetens driftsgränser. (3) Värden uppmätta vid Eurovent-standardvillkor: ingående/utgående vattentemperatur för förångare 10 °C/7 °C, ingående/utgående vattentemperatur förkondensor 30 °C/35 °C.(4) Enhetens maximala driftsström vid maximal tillförd eleffekt och 400 V. (5) Enhetens maximala driftsström vid maximal tillförd eleffekt och 360 V.30WG utan pumpmodul2025303540455060708090KraftmatningNominell spänningV-fas-Hz400-3-50SpänningsområdeV360-440Manöverkretsens matning Maximal strömförbrukning vid start (Un)(1) StandardenhetA24 V, via intern transformator98,0 142,0 142,0 147,0 158,0 197,0 161,0 162,0 170,0 183,0 226,0Enhet med tillbehöret elektronisk mjukstart Enhetensströmfaktorvidmaximaleffekt(2) Maximaltillfördeleffekt(2) Nominell strömförbrukning(3) Maximal strömförbrukning (Un)(4) Maximal strömförbrukning (Un-10%)(5) Enhetens energireserv på förreglingssidanAkWAAA53,90,99,210,515,617,378,1