Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
"Intern fejl" (72 og 155) "Alarm"Uregelmæssigheder i spæn- dingsforsyningen kan udløse alarm 72.Overbelastning af 24VDC-udgangen kan udløse alarm 72. Se afsnittet Indgangs- og udgangskommunikation."Overspænding" (74) "Alarm"Forsyningsspændingen til pumpen er for høj."Kommunikat.fejl, dobbelt- pumpe" (77) "Advarsel"Kommunikationen mellem pumpe- hoveder blev forstyrret eller afbrudt."Intern fejl" (84, 85 og 157) "Advarsel"Fejl i pumpens elektronik."Intern sensorfejl" (88) "Advarsel"Pumpen modtager et signal fra den interne sensor som ligger uden for det normale område."Ekstern sensorfejl" (93) "Advarsel"Pumpen modtager et signal fra den eksterne sensor som ligger uden for det normale område.Advarsler aktiverer ikke alarmrelæet.52Automatisk afstilling og genstartJaJaJaJaNejJaJaAfhjælpningKontakt Grundfos Service, eller udskift pumpen. Kontrollér at pumpen kører i turbinedrift. Se kode (29) "Tvungen pumpning".