Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
3Koble til EnwaMatic® enheten som beskrevet i avsnitt 5.3.1.4Koble til pumpas strømkabel til kontrollenheten.Å koble pumpas strømkabel til kontrollenheten bør utføres av en elektriker. Elektriske koblingsskjemaer er vedlagt (Vedlegg C).5Luft pumpa før bruk ved å benytte lufteskruen på pumpa.10.7 OppstartSom beskrevet for EnwaMatic® Automatikk under avsnitt 6. eller EnwaMatic® BAF under avsnitt 9.7.# 77/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 201511. BMS (SD) – OPSJON FOR OVERVÅKING OG LOGGING11.1 IntroduksjonBMS (SD) (Building Management System) opsjonen er for kunder som ønsker å koble EnwaMatic® til et sentralt drifts og overvåkingssystem. Når BMS opsjonen er installert så er det mulig å overvåke og logge aktiviteter og alarmer fra EnwaMatic® i et sentraldriftssystem. BMS opsjonen kan kombineres både med EnwaMatic® Automatikk – og EnwaMatic® BAF enheter.11.2 Levert og installert utstyr og komponenterSom for EnwaMatic® Automatikk (avsnitt 2.5.3) eller EnwaMatic® BAF (avsnitt 9.3).