Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Midlere indirekteandel 3.00 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (60.10 m²)41463.00 lm 423.0 W 7.04 W/m² (1.28 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (3.4H 5.5H) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 551 lx 383 lx 0.70 0.57 <=19.0 0.75 mHovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 96 lx 223 lx 244 lx 221 lx 238 lxUo 0.87 0.68 0.55 0.64 0.54Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5600Side 175/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022162.071 Aktivitetsrom16.2 Sammendrag, 2.071 Aktivitetsrom16.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1Type Ant.\Prod.19 xLuzense Bestillingsnr. Armaturnavn Bestykning: 3306415 : LED Panel 600x600 47W 3000K med DALI driver : 1 x LED 47 W / 4607 lmUnilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 176/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :Ravinen