Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
KOBBER ELLER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/U (E 240)≥ 150MM BETONG - VEGGMaks utsparing ubegrenset bredde med 1200mm høydeKobber eller Stålrør ≤ Ø54mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider2 lag 60mm FR Brannplate 2-S≥ 20mm steinull ≥ 80 kg/m3 monteres ≥ 100cm på begge siderSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følgeav bruk med produkter som dette dokument beskriver.KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 240 C/U (E 240)≥ 150MM BETONG - VEGGMaks utsparing 70mm bredde og 70mm høydeKobberrør ≤ Ø12mm