Title: +038=360.000-ST027T_02-Colibri Ceiling Ventil Swegon - Injusteringsguide.pdf
SWAN/SWAN Wall-To-Wall SRY35 35COLIBRI Wall EAGLE Wall LOCKZONE Wall PELICAN Wall ROW22 23 23 24 24VAV/CAV och injusteringsspjällREACT V & M – Cirkulär REACT V & M – Rektangulär SIRI CRM 1 CRM 53636 37 38 39 392Produkterna är försedda med injusteringsspjäll samt fasta mätuttag, passande för mätning av referenstryck i enlighet med rapporten T22:1998 från Byggforskningsrådet (BFR).Produktversioner: Redovisade K-faktorer avser aktuell produktversion (för utgångna produktversioner, se äldre utgåvor av denna guide). Produktversionen indikeras av gemen bokstav efter versalt produktnamn, exempel: • ALSd (produkt = ALS, produktversion = d)EAGLE Ca (produkt = EAGLE Ceiling, produktversion = a)Anvisningar för mätning – Luftdon: • I kanal med fasta flödesmätdon gäller metod A2. • På frånluftsdon med fast mätuttag gäller metod B22. • På tilluftsdon med fast mätuttag gäller metod C1. Då mätning sker i anslutningslådans inlopp