Title: +038=360.019-#####._01-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Drifts- og vedlikeholdsanvisning.pdf
5. Strup de øvrige luftenhetene i grenen til samme for- holdstall som referanseenheten.5. Strup de øvrige luftenhetene i grenen til samme for- holdstall som referanseenheten.OBS! Forholdstallet i referanseenheten kommer til å endre seg for hver luftenhet som strupes, så i praksis kan forholdstallet stilles noe høyere for referanseenhe- ten. Referanseenheten må måles mellom hver luftenhet som strupes inn.6. Gå til den grenen som hadde nest høyest forholdstall, og juster luftenheten der, osv.6. Gå til den grenen som hadde nest høyest forholdstall, og juster luftenheten der, osv.2. Justering av grenkanaler.OBS! Alle grenspjeld skal stå fullt åpne til samtligeluftenheter er justert.3. Justering av stamkanaler.3.2.2 Arbeidsgang 1. Samtlige enheter og spjeld settes helt åpne.7. Strup det grenspjeldet som hadde høyest forholdstall, til samme forholdstall som den grenen som hadde lavest forholdstall. OBS! Husk at indeksspjeldet endrer sitt forholdstall,