Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
Rørisolasjon, tykkelse (mm), lengde, FordelingTykkelse GPG (mm) i plan med overkant dekkeBakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Annet tilleggs- produktStålrør: Diameter(D): 40 ≤ D ≤ 168,3 mm, Veggtykkelse (t): 2,0 ≤ t ≤ 14,2 mm. U/C Steinull 100 kg/m3Steinull 150 kg/m3, 5040, Helisolert, CSGPG 100Kobberrør og stålrør: Diameter (D): 15 ≤ D ≤ 76 mm, Veggtykkelse (t): 1,0 ≤ t ≤ 14,2 mm. U/CCellegummi12, Helisolert, CSGPG 100Steinull 150 kg/m3, 501 lag FS Wrap LX*Aluminiumsrør PE-X: Diameter (D): 16 ≤ D ≤ 63 mm, Veggtykkelse (t): 2,25 ≤ t ≤ 4,5 mm. U/CCellegummi12, Helisolert, CSGPG 100Steinull 150 kg/m3, 501 lag FS Wrap LX*Climatherm-faser OT SDR 11 rør: Diameter =20 mm Veggtykkelse t= 2,8 mmUisolertGPG 100Steinull 150 kg/m3, 502 lag FS Wrap LX*Climatherm-faser OT SDR 11: Diameter (D): 20 < D ≤ 63 mm, Veggtykkelse (t): 2,8 ≤ t ≤ 5,8 mm. U/CUisolertGPG 100Steinull 150 kg/m3, 503 lag FS Wrap LX*PEX plast vannrør 2 x ≤ 32 mm. C/CUisolertGPG 100