Title: Innreg rapport Brandenga Skole 360.02 22.7.2022.pdf
Teknisk Byggkontroll ASV20‐02‐30‐03 C Rev 01 V20‐02‐30‐02 C Rev 02Dato:v/Olav L Strøm 22.07.2022Prosj. m3/hAvtrekk Målt m3/hAvvik %Anmerkninger12011798 %400402101 %Felles CAV spjeld100 100 100 100 2100 360098 97 96 96 2085 580098 % 97 % 96 % 96 % 99 % 161 %Spjeld regulerer ikke600 100 100 100 100 100 100 370605 104 106 106 100 105 104 369101 % 104 % 106 % 106 % 100 % 105 % 104 % 100 %1300 20101250 202796 % 101 %100 100 100 100 10090 92 99 97 9290 % 92 % 99 % 97 % 92 %350350100 %1900 8501914 852101 % 100 %600610102 %