Title: IK-rapport Elektro 2018 - Økernveien 94 - Kantine.pdf
Kategori Registreringsdato22.11.2018 24.05.2019 Anbefalt fristKontaktor 2K8/motorvern 2F8 Avvik nr 005 434.01.U1. Kantine Mindre viktig avvik, overvåkes, ny kontroll avtales. Kontaktsvikt L1/L2. Kabler på kontaktor 2K8/motorvern 2F8 retermineres. Avvikskode: Anlegget var slik planlagt og/eller utført at det medførte risiko for strømgjennomgang, høye temperaturer, avbrudd eller andre skadelige påvirkninger, jmfr. §18 Avvikskode: Kontaktor Telemacanique LC1 009Kontaktor 2K8/motorvern 2F8Type utstyr Utstyr Nominell last Faktisk last Målt last L1 / L2 / L3 / N.2A/2A/2A Referansetemp. Makstemp. Differansetemp.Kontaktor Telemacanique LC1 00932,5 °C 35,5 °C 3 °CInternkontroll elektro6. Anbefalinger / DokumentasjonBygningRevisjonsansvarligNavnDatoØkernveien 94 - KantineSønnico ASStian Danielssen22.11.2018Avvik0Kategori Registreringsdato22.11.2018