Title: 360.028 - Swegon GOLD25FRXHC +- 7.600 m³h Ventilasjonsaggregat_Datablad.pdf
Merkeeffekt/motorMotoropsjonMotorbetegnelseAntall motorer/vifter i hver luftretningTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetDato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 100007610201,26 m/s79 Pa40 Pa119 Pa5.72,1 mm30 Pa1,53 m/s6 080 m³/h516 Pa477 Pa0,7 °C280 omdr/min1 508 omdr/min1 543 omdr/min2 100 omdr/min1,47 kW1,36 kW3,40 kW2DOMEL 749.3.393162,7 %15/17AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.028 - GOLD25FRXHC +/- 7.600 m³/h - 80%Maks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 90,5%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, AvkastStatisk trykkfall1Spjeld, TBSA-6-120-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfallAntallTilbehørDato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 1000076102093,0 %7165,7 %0,76 kW/(m³/s)7 Pa3 Pa16/17