Title: +175=364.001_LX001_Døli pleie og omsorgssenter. Sweco rapport ventilasjonsanlegg.Protokoll.pdf
til tidsplanen for etablering av geoenergianlegget, men vi mener det vil veere «formalstjenlig» 3 medta ngdvendig isolerte kjglergr som terses i teknisk rom og mot tilknytningspunkt for det fremtidige anlegget. Naturlig at entreprisen for geoenergianlegget tar med ngdvendige ventiler etc. i teknisk rom, for tilkobling batteri nar nytt kjglesystem er prosjektert og blir operativt. Nytt kjglebatteri tilpasset frikjgling fra geoenergianlegg, vil kunne midlertidig tilkobles eksisterende kjgleanlegg for sa senere a kunne tilkobles nytt kjgleanlegg. Dette hvis det tar tid & fa etablert geoenergianlegg og det gnskes kjpling pa ventilasjonsluften i mellomtiden.Det ma gjgres en avklaring med Bjgrn G. Borgnes ang. grensesnitt mot en entreprise pd geoenergianlegget — og om mulig tilknytningssted. Har prgvd noen ganger a fa tIf.kontakt med Bjgrn, men har ikke lykkes i dag. Skal prgve igjen. Vi kan levere en skissert Igsning som TE kan prise, tidlig uke 40 — under forutsetning av at grensesnittet er avklart.