Title: DM1-3 plan 07 lysberegningsrapport.pdf
Takhøyde: 2.800 m, Montasjehøyde: 2.899 m, Vedlikeholdsfaktor: 0.80Verdier i Lux, Målestokk 1:84FlateArbeidsplan Gulv Tak Vegger (4) [%]/ 20 70 50Em [lx] 557 441 83 156Emin [lx] 306 161 55 70Emax [lx] 741 650 97 243Emin / Em 0.548 0.365 0.657 /Arbeidsplan:Høyde: Målepunkter: Yttergrense:0.850 m 11 x 7 Punkter 0.500 mArmatur-stykklisteNr.AntallBetegnelse (Korreksjonsfaktor) (Armatur) [lm]  (Lamper) [lm]P [W]1244FAGERHULT 23559 Notor Innf Delta 3K 2400 hvit HL Start (1.000) FAGERHULT 23583 Notor Innf Delta 3K 2400 hvit HL Rekke (1.000)490049004900490046.046.0Samlet: 39200 Samlet: 39200368.0Spesifikk tilkoblet effekt: 5.79 W/m² = 1.04 W/m²/100 lx (Grunnflate: 63.58 m²)Side 13Prosjekt 1Nr.BetegnelseArbeidsområde 1Omgivelsesområde17.01.2020Designer Telefon Faks E-PostPlan 7 stort møterom / Arbeidsplass 1 / ResultatoversiktMålestokk 1 : 71Målepunkter32 x 16Em [lx] 697Emin [lx] 634Emax [lx] 749Emin / Em 0.910