Title: 2015-Avviksrapport lavblokka.pdf
21. Smitteobduksjonen ikke ferdigstilt??. Mange og store mangler. Trykkovervåkning. Himling. Fogging. Interlock sluse og dører mangler.21. Smitteobduksjonen ikke ferdigstilt??. Mange og store mangler. Trykkovervåkning. Himling. Fogging. Interlock sluse og dører mangler.22. Luftstrømmen i obduksjonen går feil vei. Det trekker ut i forgangen gjennon den nye ventilen. 23. Ledelys i C-120 er tatt ned. Nytt ikke satt opp. Burde det vært ledelys i C- 116 også? 24. Det er ikke ledelys i sluse og forrom til Smitteobduksjonen. 25. Persiennene! Også på SMS-laber i 4. etasje 26. Hindre innsyn? 27. Skal vi overta ansvaret for drift/service på kjøleanleggene. Hvordan mener Entra dette skal foregå? 28. Og nå sies det noe om vårt ansvar for luftforsyningsanleggene også…Kommentar: 1. Vi montere bryter. 4. Endres ikke. 7. Det kan monteresvarmeovn på C11 om behov.8. Dette må Entra avklare om de skal gjøres eller ikke.10. Tilsvarende som for pkt. 8. 11. Entra må10. Tilsvarende som for pkt. 8. 11. Entra må