Title: Tømmervåg Roar_14_43_19-01-2022.pdf
Beskyttelsesklasse 11 IP-klasse: IP 31/41 Montasje på gulv, fester innvendig og utvendig Bredde: 300,500,800,1050 mm Høyde: 1980 mm inklusiv sokkel 130 mm Dybde: 210 mm Farge RAL 9002 (gråhvit) Antall TE: 144 til 576 Materiale: 1,5 mm stålplate, pulverlakkert Svekkinger (300x80 mm) på begge sider for gjennomgående samleskinner Membranflenser for 35 kabler i bunn og 45 kabler i topp Innfelte dører, kan venstre eller høyre hengsles, justeres og tas av uten verktøy. Åpningsvinkel 120°, døråpner standard for plombering, trepunkts feste for hengsler2.2 Nettsystem • 3AC 50Hz 230/400V med standard moduler (VB) med profilskinner i stål, zink-belagt med bredde 250mm og høyde 150mm Max inngangsstrøm 355ASam leskinnesystem 4/5-pol., skinne avstand 40mm. 12x5mm kobber. Max avstand skinneholder 250mm, montert på standard moduler. • Strøm ln=255A • Støtstrøm Is >25kA • Korttidsstrøm> 12,5kA (1s)