Title: 2020, juli - Teknisk Rapport Ventilasjon 360.003.pdf
L1-N 237 XM-41Tilluft XM-42Tilluft P fl sumL1-L3 410L2-L3 41033410 10,40 10,40 10,40 7,3941005,82L2-N 237L3-N 237XM-51Fraluft XM-52Tilluft33410 8,20 8,20 8,20 5,824100XM1RotorPumper Merkeeffekt Pa [kW] Merkestrøm [A] Faser [L] Motorverninnstilling [A] Driftspenning [V] Driftsstrøm L1 [A] Driftsstrøm L2 [A] Driftsstrøm L3 [A] Tilført effekt Pt [kW]JP11237 0,20 0,200,05JP23410JP33410JP43410NotatNotat Utført service, byttet filter og reimer. Anlegg ser ut til å være i drift 24/7, bryter i skapfront står i "på" stilling og jeg kunne ikke finne driftstider i SD anlegg.[TG] Tilstandsgrad[KG] KonsekvensgradAvvikslukkingTiltakEstimatSum avvikslukking: pris eks.mva. gyldig i 60 dager fra besøksdatoDokumentet og innholdet er konfidensielt. Overlevering til tredjemann eller utnyttelse av innhold er forbudt. Caverion Norge AS, Ole Deviksvei 10, 0666 Oslo, org. NO959069743MVA Foretaksregisteret.