Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
50mm FR Brannplate 1-S monteres med 100mm overmål, plate- kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderAlupex rør ≤ Ø20mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderÅpning mellom plate og vegg fuges med FR Akryl, deretter med 100mm treskruer og stål skiver i hjørne og c/c ≤ 300mm, 50mm fra kantISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)