Title: +135.01=370.001-JP503T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
WILO SE 11/2017NorskFunksjonsmåte for slavepumpenGå ut av nøddrift på slavepumpen:Utløse fabrikkinnstillingHvis nøddriften forlates under kommunikasjonsavbruddet på den (tidligere) slaven, ved at fabrikkinnstillingen utløses, starter den (tid- ligere) slaven med fabrikkinnstillingen for en enkeltpumpe. Den går da i driftsmodusen Δp-c med ca. halvparten av maks. løftehøyde.MERK: Hvis det ikke ligger an noe sensorsignal, går den (tidligere) slaven på maks. turtall. For å unngå dette, kan signalet til differensialtrykk- transmitteren fra den (tidligere) masteren kobles igjennom. Et sensorsignal som ligger av på slaven påvirker ikke dobbeltpumpen under normal drift.Nett-av/Nett-påHvis nøddriften forlates under kommunikasjonsavbruddet på den (tidligere) slaven, ved å koble ut og inn strømmen, starter den (tid- ligere) slaven med de siste innstillingene som den fikk fra master for nøddrift (f.eks. manuell drift med gitt turtall hhv. off).Funksjonsmåte for masterpumpen