Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16.pdf
NEK 400:2014400 V TN-SSørumsandvegen 931921 SØRUMSANDVer.5.5.06Side25(39)Tel: 63825575Dato.29.04.2015av42BeregningsresultaterKurs nr.Q55Kombinert vernIk [kA]cos phiî [kA]Kabel t=k²S²/I² [s]t utkobling [s]Ik1p max2,5490,863,7000,0330,010Ik1p max ende0,4260,990,6151,1660,010Ik1p min0,3141,000,4532,1460,010Ij max2,4030,893,475Ij max ende0,4200,990,606Ij min0,3091,000,446@ = Vernet tilfredsstiller ikke alle krav i forskrift/norm # = Ikke forskriftsstridig, men vær oppmerksom på løsningenKombinert vernIk [kA]cos phiî [kA]Kabel t=k²S²/I² [s]t utkobling [s]Ik1p max0,4260,990,6150,4550,010Ik1p max ende0,3101,000,4470,8600,010Ik1p min0,2271,000,3271,6040,010Ij max0,4200,990,606Ij max ende0,3071,000,443Ij min0,2251,000,325@ = Vernet tilfredsstiller ikke alle krav i forskrift/norm # = Ikke forskriftsstridig, men vær oppmerksom på løsningen