Title: 31 OSO bereder Maxi Standard MS.pdf.pdf
Produktet skal være fylt med vann før strøm tilkobles. Fast el. montasje skal benyttes ved installasjon iht. forskrift. El-montasje skal utføres av aut. elek- triker. Komponenter for frakobling må inngå i den faste el-montasjen i samsvar med gjeldende standarder og forskrifter. Nettkabel skal tåle 90°C kontinuerlig. Egnet strekkavlaster skal monteres.! FORSIKTIG! !Produktet skal ha fri serviceavstand på 40 cm foran el-sentral / 10 cm over toppanslutning. Ved evt. skade på el-tilførselskabel skal denne erstattes med ny kabel med korrekte spesifi- kasjoner for installasjonen. Alt el-arbeid skal utføres av aut. elektriker.3.6.5 MontasjeanbefalingANBEFALINGAut. elektriker skal beregne korrekt tilførselskabel og sikring iht. gjeldende standarder og forskrifter. Påse at alle ledninger ligger fritt, ikke i klem og at de er fri for skader.3.6.6 Alternativ el-koblingEl-sentral 3x230V kan bygges om til 3x400V med null-leder iht. dette skjema.L113R ESE M 2 RESETTL2L313