Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
Kabelstige eller kabelbroTykkelse GPG (mm)Annet tilleggs- produkt på begge siderSmå kabler (A, B)d ≤ 21Middels kabler (C, E)d ≤ 50Store kabler (D)Kabelbunt (små kabler)d ≤ 80d ≤ 100Med og utenGPG 100 + 50 + 50(50 mm påstøp på begge sider)FS-EXKabelbunt (F) Tele -Comd ≤ 100FS-EXKabel (G) uisolertd ≤ 24RISE Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 TrondheimBesøksadresse Tillerbruveien 202 7092 TillerTelefon 464 18 000E-post / web post@risefr.no www.riesfr.noForetaksnummer NO 982 930 057 MVARISEFR AA-050 FIRESAFE GPG MORTARSide 7 av 32Tabell I.12 Brannmotstandsklasse E 120/EI 60. Store kabelgjennomføringer ≤ 700 x 700 mm. Omfatter kabler med alle typer ledemateriale og kabelisolasjon.KabelgruppeDiameter (d) (mm)Kabelstige eller kabelbroTykkelse GPG (mm)Annet tilleggsprodukt på begge siderSmå kabler (A, B)d ≤ 21Middels kabler (C, E)d ≤ 50Store kabler (D)Kabelbunt (små kabler)d ≤ 80d ≤ 100UtenGPG 100