Title: 2012-Servicerapport EL.doc
reimstramming. 25.09.2012 SE1907 360.20 System Ved ankomst sto anlegget delvis. AT vifte gikk ikke og TL vifta gikk på lavt turtall. Når anlegget stoppes på systemvender kuttes all strøm til anlegget. Åpen 25.09.2012 SE1907 360.20 HMS Det er lagret en del matriell delvis foran aggregat slik at jeg ikke kommer til alle målepunkter. Åpen 21.12.2010 SE1907 360.22 System 21\12-10 Defekte Temperaturmålere på tur og returledning for varmebatteri. Åpen 26.09.2012 SE1907 takvifter System Halve spjeldet på den største vifta har falt ned i kanalen. Bør utbedres. Åpen