Title: +038=360.000-LH005T_04-WISE Parasol Konfortmodul Swegon - Produktdatablad.pdf
Beregningseksempel – kjøling Et cellekontor med målene b × d × h = 2,4 × 4 × 2,7 m skal utstyres med en komfortmodul. Det totale kjølebehovet er beregnet til 50 W/m2. For å håndtere dette kjølebehovet kreves en WISE Parasol som gir 50 x 2,4 x 4 = 480 W. Dimensjonerende romtemperatur (tr) 24 °C, kjølevannets temperatur (tilløp/retur) 14/16 °C og primærluftens temperatur (tl) 16 °C gir: ∆Tk= 2 K ∆Tmk= 9 K ∆Tl= 8 K Ønsket primærluftmengde for rommet (ql) er satt til 16 l/s. Et sonespjeld sikrer at trykket i kanalen holdes konstant ved 70 Pa. Lyden fra enheten skal ikke overstige 30 dB(A).