Title: 2023.09.29 Ventilasjon 360.03 i heissjakt (10972629) Fosnagata 13 36770142.pdf
Tilluft m³/h (volum) | 2995Pådrag tilluftsvifte | 80%Avtrekk m³/h (volum) | 2993Pådrag avtrekksvifte | 90%Trykk tv filter (Pa) | 64Trykk filter avtrekk (Pa) | 106Elektriske målingerSpenning | 230v;Strømtrekk v.batteri-Trinn 1(A) | 15.3 15.4 14.9Kontroll av automatikk og innstillingerStatus | OKKontroll av driftstiderKommentarer: Man-fre 09-15Kontroll av driftstider | OKKontroll av elektriske tilkoblingerStatus | OKFilterbytteKommentarer: Kun tilsynStatus | Ikke aktueltAndre kontrollspørsmålServicerapport Ventilasjon67910121315| Side 2/3TilleggsinformasjonCaverion Norge AS Org.nr.; NO959069743MVA Foretaksregisteret Besøksadresse: Østensjøveien 34, 0667 Oslo Postadresse: Pb. 6260 Etterstad, 0603 Oslo Tlf.: 22 87 40 00 E-post: info.no@caverion.comSignaturTommy Utheim29.09.2023Digital signeringv20230808Servicerapport Ventilasjon| Side 3/3