Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
Denne menu giver følgende valgmuligheder:SætpunktDriftsformReguleringsformRegulatorens indstillinger, ikke model A • FLOWLIMIT • Automatisk natsænkningAnalog indgangRelæudgangeSætpunktsindflydelseBuskommunikationGenerelle indstillinger.Navigér mellem undermenuerne medeller.y c a r u c c A _ r o t i n o M y g r e n E t a e H _ s u t a t S0 . 0 . 0 1 . 6 . 1 . 2s g n i t t e S8.7.1 "Sætpunkt"Navigering"Hjem" > "Indstillinger" > "Sætpunkt"Indstilling1. Tryk på [OK].2. Vælg ciffer medog, og tilpas medeller.3. Tryk på [OK] for at gemme.Du kan indstille sætpunktet med en nøjagtighed på 0,1 m. Løfte- højden mod en lukket ventil er sætpunktet.Indstil sætpunktet så det passer til anlægget. En for høj indstilling vil kunne resultere i støj i anlægget, mens en for lav indstilling vil kunne resultere i mangel på varme eller køling i anlægget.ReguleringsformMåleenhedProportionaltrykm, ftKonstant trykm, ftKonstant temperatur°C, °F, K