Title: Beskrivelse av tekniske arbeidsoppgaver vedr drift service og kontrollpunkter i fase 3 - Nittedal EPC - 2018.pdf
Ved oppstart fyringssesongAutomatikk ventilasjonSvømmehall ventilasjonSjekk at systemvendere står i Auto. Sjekk innstilling settpunkter temperatur og viftehastigheter. Sjekk setpunkt for redusert viftehastighet. Sjekk ur og noter innstilt driftstid. Kan noen bekrefte at anlegget faktisk stopper når det skal? Tilsyn. Et bassengaggregat skal først avfukte anlegget med kompressor før det evt. Avfukter ved hjelp av friskluftspjeld. Årsaken til dette er at vi ønsker å gjenvinne bassengvarmen så langt det går. Friskluftspjeld skal primært reguleres etter CO2 nivået, ikke fuktnivået.2 ganger i året og etter befaringer i vifteromUkentligBeskrivelse av tekniske arbeidsoppgaver vedr drift, service og kontrollpunkter i fase 3 Side 5 av 6Anlegg Svømmehall ventilasjon/ avfukter anleggOppgave Ventilasjon- og kjøleteknisk serviceIntervall Årlig av aggregat- leverandørKvittertBassengvann anlegg Doseringsanlegg Filter, pumper etc.TilsynDaglig under bassengdriftSted:Dato:Sted:Dato: