Title: Basix 180liter.pdf
Produktet skal plasseres på gulv eller vegg egnet for totalvekt av produktet i drift. Se merke- plate.! !Produktet skal ha fri serviceavstand på 40 cm foran el. lokk / 10 cm over toppventil.Produktet skal være enkelt tilgjengelig i boligen for service og vedlikehold.Min. 10 cmMin. 40 cmMin. 40 cm783.5 Rør-installasjonProduktet er beregnet å være permanent tilkob- let hovedvanntilførsel. Ved installasjon skal god- kjente rør av korrekt dimensjon benyttes. Gjel- dende standarder og forskrifter skal følges.Produkt.KVVVOverløp (2)SB 1801/2” / ø15 mm klemring1/2” / ø15 mm klemring3/4” innvendig3.5.1 Inngående vanntrykk Produktets effektivitet avhenger av inngående kaldtvannstrykk. Vanntrykket bør være minimum 2 bar og maksimum 6 bar over hele døgnet. For høyt vanntrykk kan justeres ved å installere en trykkreduksjonsventil.3.5.2 Montering av kaldt- og varmtvannsrør (KV- VV) og overløpsrør A) Toppventilen dreies til ønsket posisjon.