Title: firesafe_brannplate_monteringsanvisning_2011_no.pdf
Firesafe BrannplateG N N S I V N A E J S A T N O MIDato: 19.05.2011 Reg.nr.: Utarbeidet av: PP Godkjent av: Rev.: Side: 5 av 12 Norge: 030-0272 Sverige: Danmark: El-nummer: 12178 09Tetting av gjennomføringer i brannplate CB 511 Firesafe fugemasse varmeekspanderende EX i vegg av gips eller betong med tykkelse ≥ 110 mm.Maks. diameter gjennomføring i brannplaten:Min. tykkelse x bredde fugemasse EX:Maks. utsparing:Brannmotstand: (EI)El- trekkerør/ VP i bunt ≤ Ø140 mm med 5 stk. rør ≤ Ø50 mm25 mm x 10 mm *600x600 mm120 minutter (1)Plastrør ≤ Ø 50mm av PVC, PP, PE 25 mm x 10 mm *600x600 mm120 minutter (2)Kabelbunt ≤ Ø160 mm25 mm x 10 mm *1200x1200 mm90 minutter (3)