Title: E-PL-433.201.pdf
MERKNAD: Byggets evakueringsbetingelser i nødsituasjon klassifiseres som BD2-BD4. Ettersom bygget er fullsprinklet kan det benyttes kabler i klasse Eca. Dersom annet ikke er oppgitt benyttes kabeltype PR/PN/PFSP/PFXP.UtarbeidetFagkontrollGodkjent400V 50Hz TN-S 2BBetjeningIk.max/Ik.minKapslingPrioritetUakkyndig -/- kA IP2XC NormalkraftStatus: Som Bygget Tegningsnr. E+01=433.201Sidetall 1 av3Prosjektnr. 052101 Rev.01Oppdragsgiver Gjerberg elektro RIE:Kurs211212213214Vern [A] Karakteristikk Jordfeilstrøm [mA] 16A 1P+N C-kar 30mA 16A 1P+N C-kar 30mA 16A 1P+N C-kar 30mA 16A 1P+N C-kar 30mA40140240340440540640740840941041141241316A 1P+N C-kar 30mA 16A 1P+N C-kar 30mA 16A 1P+N C-kar 30mA 16A 1P+N C-kar 30mA 16A 1P+N C-kar 30mA 16A 1P+N C-kar 30mA 16A 1P+N C-kar 30mA 16A 1P+N C-kar 30mA 16A 1P+N C-kar 30mA 16A 1P+N C-kar 30mA 16A 1P+N C-kar 30mA 16A 1P+N C-kar 30mA 16A 1P+N C-kar 30mA 16A 1P+N C-kar41441516A 1P+N C-kar416417418419