Title: 2019.25.11 internkontroll Sprinkler Bytesteinen 1.pdf
Internkontroll Sprinkler Bs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Utført: 25.11.2019Kontrollør: Caverion - Royne Eide (Tlf: 99698298 E-post: royne.eide@caverion.com) Kontrollnummer: 1910OversiktBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1AvvikSprinklerBytesteinen 1Totalt antall avvikKontrolldokumentasjonDet er registrert én sjekkliste25.11.2019 13:53:52 - www.norik.noR E T S A H -3000s e r d e b t uå M -2101010s e r d e b t ur ø B1222t e n n A000Lukket000Åpne1212122/8AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Sprinkler, Bytesteinen 1ID: 51078Det blir ikke utført egenkontroll på sprinkleranlegget.TiltakEgenkontroll på sprinkleranlegget må utføres (FOB §5).Lukkingsfrist31.01.2020Kommentar Det er ikke ukentlig kontroll.ID: 51079Det blir ikke utført rutinemessig vedlikehold av sprinklerventiler.TiltakRutinemessig vedlikehold av sprinklerventiler må utføres (FOB §5). Lukkingsfrist31.01.2020Kommentar Ikke utført service på sprinklerventil.