Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Dubbla börvärden, extern omställning - - Pumpstyrning - enhet utan pumpmodul. - Reservaggregat - panna eller elvärme - Ventilstyrning - se beskrivningen av tillbehör 153 och 154 i styrmanualen till TouchPilot JuniorLarmrapport6.4.2 - Styrkoppling på platsenVal av minimal och maximal kabelarea för anslutning till 61WG-enheter61WGMax. anslutningsbar kabelarea(1)Beräkning av gynnsamt fall: Upphängda luftledningar (standardiserad ledningsdragning nr 17) PVC-isolerad kabelBeräkning av ogynnsamt fall: Ledare i kabelrännor eller kablarmedfleraledareislutnarörkanaler(standardiserad ledningsdragning nr 41) PVC-isolerad kabel, om möjligt20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90Kabelarea mm² (per fas) 1 x 35 1 x 35 1 x 35 1 x 35 1 x 35 1 x 35 1 x 35 1 x 35 1 x 35 1 x 35 1 x 35Kabelarea(2) Max. längd för spänningsfall < 5 %mm² (per fas) 1 x 2,5 1 x 2,5 1 x 4 1 x 4 1 x 6 1 x 6 1 x 10 1 x 10 1 x 16 1 x 16 1 x 25m60 60 80 80 100 100 120 120 140 140 170Kabeltyp