Title: MA Norsk FDV 2014 LR.pdf
Tilkobling av klosetter og andre apparater til KJ-MA System® Ved tilkobling av klosett eller annet utstyr med vannlås til horisontal rørledning må vannoverflaten alltid ligge minst en rørdiameter over det punktet der den horisontale ledningen kobles til den vertikale samleledningen.Denne monteringsanvisningen for KJ-MA System® er tilpasset de fleste europeiske lands regler for installasjon av sanitærutstyr. Se egen illustrasjon.Tilkobling av klosett. For å unngå innspylling fra overliggende apparater skal vegghengt klosett eller klosett med P-lås aldri monteres med noen type av 88°. grenrør direkte på den stående ledningen. Selv med en kort sidestuss kan innspylling fra overliggende apparater oppstå, om ikke høydeforskjellen mellom vertikal samleledning og horisontal sideledning er minst en rørdiameter.