Title: NOT-RIEN-01-Energiytelse - as-built.pdf
- - Varmegjenvinning ventilasjon er redusert fra 85 % til 80 % - Min luftmengde i driftstid er økt fra 7 til 10 m3/hm2 - Driftstid ventilasjon er økt med 2 timer per dag - Driftstid for personer og teknisk utstyr er økt med 1 time per dag - Produksjonsvirkningsgrad for VP er redusert fra 4,35 til 3,00 - Dekningsgrad fra VP er redusert fra 68 til 40 % og dekningsgrad fjernvarme økt tilsvarendeBeregnet netto reelt energibudsjett er vist i Tabell 5-1 og beregnet behov for levert energi i Tabell 5-2.Tabell 5-1: Estimert netto virkelig energibehovEnergipost Romoppvarming Ventilasjonsvarme Varmtvann Vifter Pumper Belysning Teknisk utstyr Romkjøling Ventilasjonskjøling Totalt netto energibehovTotalt energibehov [kWh/år] Spesifikt energibudsjett [kWh/m²/år] 6,5 17 5 20 4,5 14,5 51 3181 500 214 500 65 000 253 500 57 000 188 000 657 500 400 500113 00092 030 500159Tabell 5-2: Estimert virkelig behov for levert energiEnergikildeTotalt levert energi [kWh/år]Spesifikk levert energi [kWh/m²/år]