Title: FDV Simployer.pdf
Se separat beskrivelse for farge indikering.Gul, avBus ut feil (sjekk for kortslutninger)695TX-BRS3AURASAFE mini Spjeldmodul til brann- og røykspjeldTX-BRS2 SPESIFIKASJONERTekniske dataInnganger2 Digital kontaktUtganger24 VDC, max. 15 VAAdresseringDIP-switchIndikeringLED på sidenFjærklemmer, max. 2,5 mm2TerminalerDimensjoner85x85x40 mmKLEMMEOVERSIKTA. Spjeldinngang, Normal-lukket (NC) B. Spjeldinngang, Normalt-Åpen (NO) C. Forsyning til spjeldaktuator D. Forsyning/Bus inngang E. Adressering DIP-Switch F. Test Knapp for Manuel Test G. Kabelfiksering H. LED indikeringSe separat beskrivelse for farge indikeringVerdi:ADRESSERING Spjeldmodulen tildeles en adresse via DIP-switchene. Modulerne tildeles en fortløpende adresse mellem 0 - 99. Det er ikke nødvendig at modulerne plaseres i rekkefølge ved montasje.