Title: +038=360.000-LH005T_04-WISE Parasol Konfortmodul Swegon - Produktdatablad.pdf
Når oppvarmet luft tilføres ute ved taket, skjer det en viss lagdeling av luften. Ved en turledningstemperatur på maksimalt 40 °C er lagdelingen ikke-eksisterende, mens den ved 60 °C er ca. 4K i oppholdssonen. Her regnes bare oppvarmingsfasen når rommet er ubenyttet uten internlaster. Når rommet benyttes og belysning, datama- skin og personlast eksisterer, reduserer eller forsvinner lagdelingen avhengig av varmebehovet.Ved varming med WISE Parasol anbefales bruk av ekstern temperaturgiver eller ekstra sensormodul i rommet.15Beregningsformler – vannbåren varme Her følger formler for å kunne beregne hvilken komfortmodul som egner seg best. Verdier for beregningene finnes i Tabell 6–9.Luftens kjøle- eventuelt varmekapasitet Pl = 1,2 · ql · ∆Tl Pl ql ∆TlLuftens kjøle- eventuelt varmekapasitet (W)Luftmengde primærluft (l/s)Temperaturdifferanse mellom primærluft (tl) og romluft (tr) (K)Vannets varmekapasitet Pv = 4186 · qv · ∆Tv Pv qv ∆TvVannets varmekapasitet (W)Mengde varmevann (l/s)