Title: Sluttkontroll 2.etg. del2 2-K2-52.pdf
Er kabeltverrsnitt valgt riktig med hensyn til spenningsfall og stremfgringsevne?O Er effektbrytere/motorvernbrytere riktig justert? O[O0 [R [ Er jordfeilbrytere riktig valgt i forhold til type og utlgsestrem? | [] | []Er det valgt nedvendig frakobling, sikkerhetsbryter, O nedstopp og nullspenningsutizser?Har tilkoblet utstyr IP-grad tilpasset omgivelsene? (stov/fukt = | O etc.)Er merking av PEN, PEog Nleder utfart?Er anlegget tilstrekkelig merket?Er alle tilkoblinger riktig utfart?Er skjult varme dokumentert og eier informert?UTHIRES AV EESTERNT FHRAAEr det ngdvendig adgang for drift og vedlikehold? O Er selektiviteten i anlegget kontrollert (dersom dette er et E 0 krav)?Er advarselstekster montert og nadvendig dokumentasjon/ B Oinformasjon overlevert til eier/bruker?Sluttkontroll Side 1av2 Versjon 3.1 © NELFO 2009 Rapport fra sluttkontroll etter arbeid pa elekiriske anlegg 20BA52CF-4255-450C-854C-1A0AA32804D8NElfo@ Elsikkerhersdokumenmasjon