Title: 360.027 GOLD 25 FRXHC +- 7.500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.027 - GOLD25FRXHC +/- 7.000 m³/h - 100%Dato: 04.01.2021 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 10000836641GOLD F RX/HC Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende data360.027 - GOLD25FRXHC +/- 7.000 m³/hAggregatstørrelse025Luftdensitet1,200 kg/m³Tilluftsmengde7 000 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal50 PaTilluftskanal200 PaAvtrekksluftmengde7 000 m³/hStatisk trykkfallAvtrekkskanal100 PaAvkastkanal50 PaKlimatdataOslo, NorwayDimensjonerende utetemperatur, sommer26,0 °CDimensjonerende luftfuktighet, sommer50 %Laveste dimensjonerande uteluftstemperatur20,0 °CDimensjonerende luftfuktighet, vinter85 %Tilluftstemperatur, sommer16,8 °CTilluftstemperatur, vinter20,0 °CNøkkeldataSFPvRenblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje, Rene filtre1,80 kW/(m³/s)Tilluftens tørre temperaturvirkningsgrad83,3 %Eurovent energieffektivitetsklasseA+ 2016