Title: Dimensjoner CDP 1500-K.pdf
D+H Euro-RWA gemäß DIN EN 12101-2Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungensowie für täglichen Lüftungsbetriebverursachen.Nenn-Verriegelungskraft 1500 N Lebensdauer *** Zuverlässigkeit Einschaltdauer Gehäuse Schutzart Temp. Bereich Temp. Standsicherheit Nenn-Hublänge *; ** Zusatzfunktionen *Nur für die Innenmontage geeignetBewahren Sie alle Sicherheitshinweise und>10 000 Doppelhübe Re = 400 30 % S2 (EN 60034-1), Aluminium, PC/ABS (Enddeckel) IP 32 -5 ... +75 °C 30 min / 300 °C Siehe Typenschild Schließkantenschutz aktiviert (3 Wiederholungshübe), Dichtungsentlastung aktiviert (0,3 mm)Anweisungen für die Zukunft auf.keine DauerspannungLeistungsmerkmaleSicherheitshinweiseMikroprozessorgesteuerte Synchro-ElektronikBetriebsspannung 230 V AC!BSY+ für sicheren und präzisen SynchronlaufVerletzungsgefahr durch Stromschlag!von bis zu 4 AntriebenL+N nicht vertauschen! PE anschließen!Individuell programmierbar über Software SCS