Title: RIG-001 Geoteknisk prosjekteringsrapport.pdf
1A. Ved stor lekkasje (supplerende oversendelser til nr. 1)Dersom pelen ikke er tilstrekkelig tett skal den injiseres og oppbores og vanntapsmåles på nytt, frem til lekkasjekrav er oppnådd. Prosedyre og krav fremgår av kap. 4.4.4.2. Etter installasjon av stålkjernepelen (2. gangs oversendelse)Før godkjenning av 2. gangsoversendelsen skal senter topp pel (stålkjerne) være innmålt i plan, i tillegg skal dimensjoner på topplate og stålkjerne, samt utførte sveiser være angitt. Dette inkl. både sveiser mellom stålkjernepel og topplate. Ved sveising, se spesielt krav i kap. 16.5. Rigging og forberedelserDet skal benyttes en bormetode tilpasset stedlige forhold og som ikke vasker ut masser i grunnen.