Title: +038=30.001-NI003._27-V20-02-02 VVS-anlegg plan 2 - DM3.pdf
Spillvann Overvann Kaldt forbruksvann Varmt forbruksvann Sirkulasjon varmt forbruksvann (VVC)(SPV) (OV) (KV) (VV)LD023T Maks:180 m³/h Kjøling: 410 W 0.033 L/s Varme: 555 W 0.013 L/sLD023T Maks:180 m³/h Kjøling: 410 W 0.033 L/s Varme: 555 W 0.013 L/sLD023T Maks:180 m³/h Kjøling: 410 W 0.033 L/s Varme: 555 W 0.013 L/sLD023T Maks:180 m³/h Kjøling: 410 W 0.033 L/s Varme: 555 W 0.013 L/sLD023T Maks:180 m³/h Kjøling: 410 W 0.033 L/s Varme: 555 W 0.013 L/sAlle varmerør hovedføringer isoleres med 20mm mineralull med overflatebelegg armert aluminiumsfolie.Avkastrist bak lamellerVentilasjonskanaler isoleres iht. N-RIV-04(varme og kjøling) Turledning Returledning (varme og kjøling)Opp DN 100mmSymbollisteAvtrekkskanaler til hetter på kjøkken isoleres med 50mm brannisolasjon i underkant og på siden. NB. Branntetting opp mot dekke.Reguleringsventil STADDifferansetrykkregulator STAPDN 100 +c 3636Opp 320.102: 54mm 320.102: 54mmNed 320.102: 54mm 320.102: 54mmKanal ø315 framtidig bruk