Title: 360.027 GOLD 25 FRXHC +- 7.500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
AnslutningsrammeFilter1,45Roterende varmeveksler2,5120,0/-13,326,0/26,0Ekstra trykkfallBatteri RX/HC1,7613,3/-16,626,0/41,2VifteAnslutningsgavlSpjeldAvkastkanalLydeffekt til kanal målt iht. ISO 5136 Innsettingsdempninger medregnet til kanal. Lydeffekt til omgivelsene målt iht. ISO 3741Frekvensband631252505001k2kTil tilluftskanal807576787573Til inntakskanal807880726763Til avtrekkskanal817981726864Til avkastkanal827779817877Til omgivelser736559634948GOLD - aggregat med integrert automatikkKomponenter ordnet etter luftretningenEffekt kW1,8139,002,004k71606075478k7161627547Dato: 04.01.2021 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 10000836641Trykk PaLydnivå dB(A)5075479817113323585823200801007629218013338608945084AlldB80dB(A)dB75dB(A)dB76dB(A)dB84dB(A)dB62dB(A)2/25