Title: MA Norsk FDV 2014 LR.pdf
Prosjektering Avløpsledninger skal være lett å vedlikeholde og bør prosjekteres på et tidlig stadium i nært samarbeid mellom de impliserte parter. Legging under bunnplaten tilpasses grunnforholdene. Geotekniske uttalelser skal innhentes ved prosjektering.Der setningsrisiko foreligger og rørledningen ikke er utskiftbar skal monteringen skje som følger: • rørledning innstøpt i bunnplaten • rørledning opphengt i bunnplaten. Rundt ledninger som er opphengt i bunnplaten skal det brukes friksjonsmasse ved gjenfylling iflg. i henhold til gjeldene forskrifter.Veiledning til oppheng i bunnplaten En avløpsledning som ligger under bunnplaten kan beskyttes mot setningsskader ved at den henges opp i byggets bunnplate. Festeklammer skal være av syrefast stål. Valget av klammer og avstand mellom disse, bestemmes av det nødvendige tverrsnittareal for klammeret. Se under.RørdimensionStørste fyllningshøyde i meter (over rør)Største avstand mellom klammer, i meter