Title: Monteringsanvisning - FR brannplate.pdf
Protecta Rørstruper 1 lag 50mm breddeSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparingsmål 1200 x 2400mmStålrør ≤ Ø40mm≥ 20mm steinull ≥ 80 kg/m3 ≥ 100cm på begge siderAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge sider60mm Brannplate 2-Swww.protecta.noStandard konstruksjonsdetaljer for Protecta FR Brannplate, tilhørende Produktdokumentasjon SINTEF AA-098Polyseam AS tlf.02944 9 (11) 2014 5 22Detaljtegninger Protecta® FR BrannplateSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparingsmål 1200 x 2400mmStålrør ≤ Ø219mm≥ 30mm steinull ≥ 80 kg/m3 ≥ 100cm på begge siderAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge sider60mm Brannplate 2-SSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparingsmål 1200 x 2400mmStålrør ≤ Ø40mm≥ 20mm steinull ≥ 80 kg/m3 ≥ 100cm på begge siderAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge yttersider2 lag 60mm Brannplate 2-SKOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 45DEKKEKONSTRUKSJONER