Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Ved stillestående aggregat begynner valgte vifter (10-100 %), uansett om stopp (alle typer) er aktivert.Aggregatets spjeldrelé aktiveres og aggregatets driftsrelé slipper. Spjeld som skal være åpne ved brann, skal være koblet til spjeldreleet (styreenhetens klemmer 28-30). Spjeld som skal være lukket ved brann, skal være koblet til driftsreleet (styreenhetens klemme 26–27, potensialfri kontakt).Prioritet Den interne og de eksterne brannalarmenes innbyrdes prioritet kan stilles inn. Hvis automatikk velges, innebærer det at den inngangen som aktiveres først, får prioritet.Brannbypass i ﬂ ytskjema Ved aktivert funksjon vises brannbypass i håndterminalens fl ytskjema. Viftedrift for avtrekksluft må være aktiv for minst en av brannalarmene. Spjeld veksler til brannbypass hvis en brannalarm er aktiv og avtrekksviften er i drift.Med forbehold om endringer.Alarm- innstillingerBrannalarmInnstillinger:Verdi