Title: 360.008 GOLD RXF TOP +- 7500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Objekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.008 GOLD RXF-30 +/- 7.500 m³/h - 63% samtidighetFunksjonsdeler i luftretningenHastighet m/sLufttemperatur inn/ut vinter °CLufttemperatur inn/ut sommer °CInntakskanalSpjeldAnslutningsrammeFilter1,04Roterende varmeveksler1,6920,0/14,326,0/26,0VifteAnslutningsrammeTilluftskanalAvtrekkskanalAnslutningsrammeFilter0,98Roterende varmeveksler1,6920,0/-14,326,0/26,0Ekstra trykkfallVifteAnslutningsrammeSpjeldAvkastkanalLydeffekt til kanal målt iht. ISO 5136 Innsettingsdempninger medregnet til kanal. Lydeffekt til omgivelsene målt iht. ISO 3741Frekvensband631252505001k2kTil tilluftskanal706567696665Til inntakskanal656464534542Til avtrekkskanal666565544643Til avkastkanal716668706766Til omgivelser625447513635GOLD - aggregat med integrert automatikkKomponenter ordnet etter luftretningenAntall