Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Pri primjeni regulacije frekvencije između motora i regulatora frekvencije (svepolne verzije: faza na fazu, faza na uzemljenje) mora se ugraditi svepolni sinusni filtar. Ventilatori su namijenjeni stalnoj upotrebi u navedenom rasponu temperatura.Pri priključivanju susjedne opreme s automatskom funkcijom uključivanja i isključivanja moraju se uzeti u obzir ventilatori s manualnim toplinskim kontaktima (poništavaju se isključivanjem napajanja, zaštita motora SP1). Preporučeno ožičenje za KT ventilatore (Sl. 2).Rad Prije puštanja u pogon provjerite sljedeće:električni priključak pravilno je izveden; - spojen je zaštitni vod; - instalirana je zaštita motora; - sigurnosni su uređaji postavljeni (zaštitna rešetka)električni priključak pravilno je izveden; - spojen je zaštitni vod; - instalirana je zaštita motora; - sigurnosni su uređaji postavljeni (zaštitna rešetka)iz kućišta su uklonjeni preostali materijali nakon ugradnje i druga strana tijela.Prilikom puštanja u pogon provjerite sljedeće: