Title: Byggherres forpliktelser - Aritco PublicLift Access.pdf
Tilførsel tilkobles på rekkeklemme L1, L2 og L3 for 230V/400V Ved 400V 3-fas skal det føres frem kabel ( 3+N+J). Ved 1 faset tilkobling leveres frekvensomformer, tilkobling på rekkeklemme L1 og L2 Ved jordfeilbryter på tilførsel må denne ha en tidsforsinkelse eller være stor nok for ikke å skape driftsforstyrrelser. For slike spørsmål konsulteres ansvarlig elektroinstallatør på byggeplass.Lys foran heis dører Sjekk at det er tilstrekkelig med lys foran dørene. Kravet er min 50 Lux på gulvnivå i alle etasjer Lovbestemt: Det er krav til 2-veis kommunikasjon for heis og løfteplattformer etter maskindirektivet - ref TEK 17, § 15-12.Dette innebærer en 2-veis kommunikasjon med et 24 timer bemannet mottak/ vaktselskap, innretningen skal fungere uavhengig av heis/løfteplattform, dvs. eget system med reserve løsning for evt. strømbruddAlternativ 1: TKS HEIS AS 24/7 Alarmtjeneste