Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
Maks utsparing 300x300mmKabler ≤ Ø21mm single eller i bunt ≤ Ø100mmSteinull dybde ≥ 20mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarende på begge siderFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 30 C/U (E 60)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 150x150mmFR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge siderStålrør ≤ Ø22mmSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 300x300mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderStålrør Ø22-30mmSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0046 & 21/0035Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 26 (37) 2020 12 7Detaljtegninger Protecta® FR AkrylSTÅLRØR BRANNMOTSTAND E 120 C/U≥ 120MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 300x300mm eller Ø344mmFR Akryl dybde ≥ 15mm på begge siderStålrør ≤ Ø324mmSteinull dybde ≥ 15mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge sider