Title: Montasjeanvisning FR-akryl med ventilasjonskanaler.pdf
Standard konstruksjonsdetaljer for Protecta FR Akryl, tilhørende Produktdokumentasjon SINTEF AB-104Polyseam AS Tlf. 02944 (v.5.0)10 (11) 2014 2 19Detaljtegninger Protecta® FR AkrylDETALJTEGNINGER Protecta® FR Akryl11 (11) 2014 2 19VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 60VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 60GIPS OG MURTE KONSTRUKSJONER - VEGGERGIPS OG MURTE KONSTRUKSJONER - VEGGERVelges en annen type matte, begrenses brannmotstanden til den valgte isolasjonsmetodenFR Akryl dybde ≥ 13mm på begge siderVentilasjons- kanaler ≤ 500x500 eller Ø560mmMaks fugebredde 30mmSteinull dybde ≥ 20mm, densitet ≥ 129kg/m3 eller tilsvarende på begge siderMatte av steinull tykkelse ≥ 30mm densitet ≥ 80kg/m3 eller tilsvarende ≥ 100cm på begge siderStandard konstruksjonsdetaljer for Protecta FR Akryl, tilhørende Produktdokumentasjon SINTEF AB-104Polyseam AS Tlf. 02944 (v.5.0)11 (11) 2014 2 19