Title: DCV BL, RC, CF, MF.pdf
3. Rensa slang och mätdon till givaren. Lossa och rensa en slang åt gången och lossa den på givar/regulatorsidan, alltså inte i mätdon- sidan. Var försiktig när ni lossar slangen från givaranslutningen på regulatorn så att mätröret i givaren inte följer med då slangen ofta sitter hårt. Montera tillfälligt det extra mätuttaget på den lösgjorda slangen från givaren. Via mots- varande nippel på mätuttaget kan sedan sprutan (i utdraget läge) anslutas till den lösgjorda slangen. Rensa. Återanslut slangen till givaren och lossa/rensa/återanslut sedan nästa slang till givaren/regulatorn.Givarslangen är lossad från styrenheten och ett mätuttag är tillfälligt monterat på den lösa slangen. Sprutan med silikonslang ansluts, i utdraget läge, till mätdonet via det till- fälliga mätuttaget.M o n t e r a t i l l b a k a g i va r s l a n ge n i n n a n nästa givarslan lossas för att rensa som ovan.UtrustningSpruta (60+ ml)Silikonslang 5-8Silikonslang 3-5