Title: 32 TA+Modulator+DN.pdf.pdf
Måling av q 1. Fjern eventuell aktuator. 2. Koble TA-SCOPE til målepunktene. 3. Tast inn ventiltype, dimensjon og innstilling og du kan avlesemengden i displayet.Måling av ΔH1. Fjern eventuell aktuator. 2. Sett ventilen i avstengningsposisjon. 3. Bypass ∆p-regulatoren ved å åpne ΔH-spindelen (rødt målepunkt) ≈1 omdreining mot klokken med en 5 mm unbrakonøkkel.1. Fjern eventuell aktuator. 2. Sett ventilen i avstengningsposisjon. 3. Bypass ∆p-regulatoren ved å åpne ΔH-spindelen (rødt målepunkt) ≈1 omdreining mot klokken med en 5 mm unbrakonøkkel.4. Koble TA-SCOPE til målepunktene og mål. VIKTIG! Etter målingen er avsluttet; 5. Steng ΔH-spindel (rødt målepunkt) med klokken til stopp. 6. Åpne ventilen til tidligere innstilling. Måling av t Ved temperaturmåling anbefales det å bruke det røde