Title: 360.019-Swegon GOLD F SDCX +- 8640 m³h Ventilasjonsaggregat_Datablad.pdf
9 410 m³/hStatisk trykkfallAvtrekkskanal270 PaAvkastkanal170 PaKlimatdataOslo, NorwayDimensjonerende utetemperatur, sommer26,0 °CDimensjonerende luftfuktighet, sommer50 %Laveste dimensjonerande uteluftstemperatur20,0 °CDimensjonerende luftfuktighet, vinter85 %Tilluftstemperatur, sommer17,0 °CTilluftstemperatur, vinter20,0 °CNøkkeldataSFPvRene filtre2,52 kW/(m³/s)Tilluftens tørre temperaturvirkningsgrad (+5/+25°C)67,9 %Eurovent energieffektivitetsklasseE 2016Kontroll mot kommisjonens forordning (EU) nr 1253/2014Ikke kompatibel 2018KabinettKonstruksjon Paneler med mellomliggende isolasjon av mineralullPaneler 56 mm med 1 mm stålplate på innsiden og utsiden. Utside lakkert grå metallic.Termisk isolasjonsklasse T2Kondensinsoleringsklasse TB2Lekkasjeklasse L1(M) / L2(R) iht. EN 1886:2007 ved -400 Pa og +400 PaKabinettstyrke D1(M)9/16AHU Design Teknisk spesikasjon