Title: 03 - Døli pleie- og omsorgssenter 18.03.2016.pdf
Det er opprettet tiltak på etablering av vannbehandlingsanlegg til varmeanlegget. Et vannbehandlingsanlegg vil forlenge levetiden på komponenter i anlegget ved at uønskede partikler brytes ned og samles opp i et filter. Dette vil forhindre at det dannes korrosjon og slam og vil redusere energiforbruket og drift- og vedlikeholdskostnader.2.5 VentilasjonBygget ventileres med 3 stk aggregater. Alle har totrinns vifter og glykolgjenvinnere. Dette er generelt veldig dårlige løsninger etter dagens standard. De to største aggregatene (360.01 og .02) er plassert på taket og betjener hver sin fløy. De har sonespjeld som stenger av luften inn i administrasjonsarealene i midtfløyen (2. og 3.etg) utenfor ordinær arbeidstid (07:00-17:00). Det er opprettet tiltak på å bytte disse. Det siste aggregatet (360.03) sitter i eget teknisk rom i 1.etg og betjener basseng, kjøkken, kantine, administrasjon og omliggende arealer. Dette har driftstid i ordinær arbeidstid 07:00-17:00.