Title: TTC.pdf
Kontrollera att spänning är påslagen genom att lossa locket på tilluftsenheten och se om lysdioder blinkar.Kontrollera att ”locket” på tilluftsdonet har hålen för IR-kommunikationen under IR-ögonen på kretskortet.Kontrollera att ”locket” på tilluftsdonet har hålen för IR-kommunikationen under IR-ögonen på kretskortet.Notera: Kommunikationen är temporärt avbruten när motorn rör sig.Mekanik • Kontrollera om motoraxeln rör sig viaDHP [Handhållen användarpanel för trådlös kommunikation med enskilt don]IR-ögon [Hål i underplåten/Don- locket för åtkomst av IRDA-enhet på donets kretskort]meny val <Kalibrering> (Grupp Regulator); <minflöde> och <maxflöde> som kan sättas båda till 0 eller båda till 50 för att ge stängt don respektive öppet don.Vid problem: Kontakta service.Kontroll av diodindikatorer På kretskortet, vid normal drift, ska LED1-3 indikera funktioner enligt följande:ILCAT Inställningar Tid till närvaro Tid till närvaro Tid till släckning Belysningsfunktion Switch Tid till vädring