Title: +038=360.018-#####._07-360.018 GOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Dato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000340056221320 utv.2,0 mm18 Pa1,95 m/sInnUt3,520,0°C7626%33,42 kW24 %InnUt60,036,0°C0,339 l/s5,8 kPa4 I15 utv.9,3 kPaArtikkelbenevningTBVL-3-040-12 Pa1,24 m/sSide: 22/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.018 - 360.018 GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/h - 80%Dato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000340056Anbefalt dim. trykkfall78 PaStarttrykkfall39 PaSluttrykkfall117 Pa1Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G025FRXHCP011Roterende varmeveksler RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluft1Reversible trinn1Batteri RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluftAntall rørrader5.7Lamellavstand2,1 mmTrykkfall30 PaLufthastighet1,51 m/s1VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motor