Title: +038=360.003-#####._07-360.003 Gold RXHC-20 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Side: 30/64AHU DesignTeknisk spesifikasjonObjekt: Dronning Mauds gate 1-3 (899663) Aggregatnavn: 360.003 GOLD RX/HC-20 +/- 5.000 m*h -Untitled setupg ’Dato: 21.11.201813/1.0.20181120.1181604Aggregat ID: AD10000428397AntallTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhet Maks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 92,0%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFPAnslutningsgavl, AvkastStatisk trykkfallSpjeld i kanal, TBSA510004011Spjeldmotor: Med fjeerreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfallTilbehar621 %950 %7266,7 %0,74 KW/(m¥s)Side: 31/64Side: 32/64AHU DesignSkisse: Inspeksjonsside30 30030H—H=21605/ 400UteluftTilluft Objekt: Dronning Mauds gate 1-3 (899663) Avtrekk Aggregatstorrelse 020 Uteluft 1000x400 mm Aggregatnavn: 360.003 GOLD RX/HC-20 +/- 5.000 m%h AvkastAggregat vekt 1036 Tilluft 1000x400 mm Aggregat ID: AD-10000428397 13/1.0.20181120.1181604Dato: 21.11.2018