Title: F_001_Brannkonsept_PP20 (2).pdf
I kjøkken skal det benyttes varmedetektorer for å unngå feil alarmer. Øvrige arealer skal det benyttes optiske røykdetektorer.RIEVarslingUtløst brannalarmanlegg skal varsle alle med akustisk signal. I kontorfløyer og bad/toalett rom som er universelt utformet skal det suppleres med optiske varsling.Det kreves ikke bruk av talevarsling. RIEBrannalarmpanel Et brannalarmpanel skalRIEplasseres vedn:\517\57\5175708\5 arbeidsdokumenter\53 ribr\f_001_brannkonsept_pp20.docx2017-11-03 | Side 18 av 29ForholdLøsningKommentarAnsvarbrannvesenets hovedangrepsvei.AlarmoverføringBrannalarmanlegget må ha alarmoverføring til nødalarmsentral, alarmstasjon, vaktselskap eller til sted lokalt i byggverket med personell som har ansvar for å iverksette aksjon i henhold til alarmorganisering.Det skal etableres direkte alarmoverføring til døgnbemannet alarmsentral.RIEMerkingBrannalarmanlegget skal være tydelig merket.RIE