Title: +175=325.001_LH001_Purmo compact radiatorer.Produktinformasjon.pdf
ÊN 42 standarden omfattart¡e huvuddelarFas 32000-01-01 började marknadsövervakningen, upp- följandet och användningen av EN 442 standarden.1. ÊN 442-1 Radiatorernas mått- och värmeavgivningseffekter 2. EN 442-2 Provningsanstalternas mätmetoder och principer 3. EN 442-3 MarknadsövervakningUnderfas 1och2 skötte EURORAD övervakningen. Då de malematiskt uträknade värmeavgivningseffekterna för varje radiator gjordes, användes provningsresultatet enligt DIN- normerna som basuppgift. De nya värmeavgivningseffektema är ca 6 % lägre än den tidigare använda beräkningsprincipen enligt ISO / DlN. Som basövertemperatur för tabellerna står At=50'CBeräkn ings¡node! I för värmeavgivn¡ ng;gqO = effekt, W/m h = höjd, m At = logaritmisk övertemperatur,' C tin = tilloppstemperatur," C tut = returtemperatur," C trum = rumstemperatur," C ln = logaritmenVärmeagivningseffekter (W / m):