Title: datablad branndetektorer edi serien.pdf
For optiske røykdetektorer relaterer disse respons modus til forskjellige kombinasjoner av respons nivåer samt respons tid. For varme detektorene er disse moduser relatert til faste temperatur nivåer og følsomheten til differensial temperaturen. I multidetektoren vil nivåene I det optiske kammeret og varmedetektorens sammenlig- nes og alarm vil utløses etter gitte kriterier når kombina- sjonen av disse to detektorer tilfredsstilles.Drift kompensasjon Alle EDI røykdetektorer har en innebygget funksjon som - kompenserer for drifting som en del av den interne algo - ritmen. Denne driftingen forårsakes som oftest av ned støving av detektorkammeret. Ved å kompensere for dette vil følsomhetsnivået holdes på et konstant nivå selv ved kraftig nedstøving/ forurensning. Denne økte stabili- teten oppnås uten å røpåvirke detektorens følsomhet forykpartikler.