Title: MA Norsk FDV 2014 LR.pdf
Det er vesentlig for systemets tetthet under en brann at alle monteringsanvisninger for klamring og fiksering følges nøye, da systemet ved mangelfull montering kan delevis bryte sammen i en brann.2122Høyeste tillatte temperaturstigning et rør kan ha på andre siden av et brannskille, er ifølge norske bestemmelser, 330°C = temperaturgruppe 2. Internasjonal standard setter i de fleste tilfelle kravet till 180°C = temperaturgruppe 1. Derfor viser vi i tabellen under de forskjellige temperaturer for rørdimensjoner og tykkelse på bjelkelag. Dette gjelder også for Norge. tabellen viser at 60 minutter brannmotstand ifølge de strenge i samtlige internasjonale krav oppnås dimensjoner når bjelkelaget er 180 mm. Kravene til 120 minutters brannmotstand oppnår man allerede ved 150 mm bjelkelagstykkelse, til dim. DN 50-DN 100.