Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Vegg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gulv Himling Romhøyde Referanseplanets høydey 44.53 m 44.53 m 48.75 m 48.75 m 50.95 m 50.95 m 48.78 m 48.78 m 42.41 m 42.41 m2.90 m 0.75 mLengde 2.11 m 11.53 m 4.22 m 0.79 m 2.20 m 3.74 m 2.17 m 0.96 m 6.36 m 13.54 mReflektans 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 20.0 % 80.0 %Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 163/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022132.060 Korridor13.2 Sammendrag, 2.060 Korridor13.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 114121086420 x [m]6080100150200Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 2.90 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (45.25 m²)14292.00 lm 139.1 W 3.08 W/m² (2.07 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1 BrukerprofilEm Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) Posisjon