Title: firesafe_gpg_hurtigveiledning_2016_no.pdf
Stålrør isolert med glassull, tykkelse 50 mm. 75kg/m3. LI isolasjon avbrutt i gjennomføringen, 600 mm på begge siderd ≤ Ø 168,350Steinull 40kg/m3 100E 120/ EI 90Stål og kobberrør isolert med cellegummi 12 mm. CS. (1 lag FS Wrap LX rundt celle gummi uk dekke ned til bakdytt av steinull)d ≤ Ø 76100Steinull 150kg/m3 50E 120/ EI 120Stålrør UISOLERTd ≤ Ø 48100Steinull 150kg/m3 50E 120/ EI 90Aluminiums rør PE-X isolert med cellegummi 12 mm. CS. (1 lag FS Wrap LX rundt cellegummi uk dekke ned til bakdytt av steinull)d ≤ Ø 63100Steinull 150kg/m3 50E 120/ EI 120Glassfiber rør type Climatherm faser el, lign.( 2 lag FS Wrap LX rundt røret uk dekke ned til bakdytt av steinull)d ≤ Ø 63100Steinull 150kg/m3 50E 120/ EI 120Plastrør. PP, PE, PVC, og multilayers rør U/U. ( 2-6 lag FS Wrap LX rundt røret uk dekke ned til bakdytt av steinull)d ≤ Ø 160100Steinull 150kg/m3 50E 120/ EI 90