Title: Brannkonsept, Simployer - Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
WWW.FIRESAFE.NOKommentarer og referanserInnebærer tetting/isolering med mansjett eller tetteprodukt etter dokumentert godkjent metode gitt i produktgodkjenning.For plastrør kreves det typisk mansjett eller ekspanderende klembånd ved diameter >32 mm. Gjennomføringer av stål eller støpejern krever normalt brannisolering.Den flaten der rør eller kanal er innfestet, regnes som tilgrensede vegg- eller himlingsflate. For vertikale rør og kanaler er det veggflaten som skal legges til grunn.Se NBI 520.346 Brannmotstand i opphengssystemer for tekniske installasjoner.BYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDAnsv.RIE RIVRIVRIV RIESIDE 125 Strømforsyning ogelektriske installasjonerYtelseskrav Strømforsyning til installasjoner som skal ha en funksjon under brann og slokking må sikres ved at kabler legges i innstøpte rør med overdekning minimum 30 mm, eller ved at det brukes kabler som beholder sin funksjon og driftsspenning minst 60 minutter.5.11 § 11-11 Generelle krav om rømning og redning