Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
Kontroller innstilling av alarmgrense. Alarm kan opp- stå ved lav avtrekksluftmengde og/eller høy tempera- tur på avtrekksluften. 3 sekunder alarmforsinkelse COOL DX, KOMPRESSOR NR. 1 OVERVÅKING UT- LØST Overvåking av kompressor er defekt. Kontroller kontaktorsvar på klemmetilkobling 35-36. Høytrykkspressostat har løst ut. Høytrykkspressosta- ten har manuell tilbakestilling. 20 sekunder alarmforsinkelse COOL DX, KOMPRESSOR NR. 1 OMSTARTSFEIL Feil ved omstart av kompressor. Feilen kan oppstå ved tette start og stopp av kom- pressor som forårsakes av for lavt eller høyt trykk i kjølemediekretsen. Kontroller kjølemediekretsen, at avtrekkslufts- eller tilluftsmengden ikke er for lav, el- ler at omgivelsestemperaturen ikke er for høy. 10 sekunder alarmforsinkelse. COOL DX, KOMPRESSOR NR. 2 LAVTRYKKSGIVER DEFEKT Lavtrykksgiver er defekt eller ikke tilkoblet. Kontroller klemmetilkobling 4 (svart), 11 (grønn) og 12 (hvit) på I/O-modul 2. 5 sekunder alarmforsinkelse COOL DX, KOMPRESSOR NR. 2 LAVTRYKK UNDER