Title: +175=325.001_IK001_FDV luft_vann varmepumpe teknisk rom terapibasseng Manual-P-serien.Produktinformasjon.pdf
Spara inställt värde genom att vänta några sekunder, vilket automatiskt backar till listan med parametrar.Backa ytterligare ett steg i menyn genom att trycka på Av/På-knappen.Återgå till att visa aktuell inloppstemperatur genom att trycka ytterligare en gång på Av/ På-knappen.12Användning och driftParametertabellKategori ParameterBeskrivningIntervallFabriksvärded01Förångartemperatur för start av avfrostningssekvens30-5.0C0Cd02Förångartemperatur för stopp av avfrostningssekvens0-30C13Cdd03Minsta tidsfördröjning mellan två avfrostningssekvenser30-90m45md04Maximal tidsåtgång för en avfrostningssekvens1-20m8mrr03Börvärde i värmeläge15-40C27CGivarvärdenKategori ParameterBeskrivningIntervallO01Kompressorutgång (On=På, Off=Av)On/OffOO02Pumputgång (On=På, Off=Av)On/OffO03Fyrvägsventilutgång (On=På, Off=Av)On/Offt02Inloppstemperatur30-99Ct04Förångartemperatur30-99Ctt05Utomhustemperatur30-99Ct06