Title: Montasje-installasjon_smart.pdf
Anslutning håndterminal Håndterminalenliggeriaggregatetsstyreskapunderforsendelse. Denne tasutog BUS - kabelenansluttesiMASTERmeden teleplugg. Om ønskeligkanvedlagtmonteringsbrakketforbetjeningsterminalmonteres p å etegnetsted. Maxlengdekabel h åndterminal150meter.NovemaaggregaterASarbeiderkontinuerligmedsinproduktutvikling.Dettekan f 18.01.05Side 4øretilendringerutenforutg åendevarsel.RØRANSLUTNINGBATTERIERVarmebatteri Batteriforvarmtvannleveresmedshuntventil. (sirkulasjonspumpe tillegg). Rørleggeranslutter tur-og returvann til rørkoblingsenheten. Returvannsfølermonteres på batteriets returvann rør. Vannmengdereroppgittiaggregatetsspesifikasjonog p å batteriet.Isvannsbatteri Batteriforisvannleveresmedshuntventil. (sirkulasjonspumpe tillegg). Isvannsbatteriharikke returvannsf øler. Rørleggeranslutter tur-og returvann. Vannmengdereroppgittiaggregatetsspesifikasjonog p å batteriet.