Title: Systeminformasjon.pdf
SysteminformasjonANLEGGSOVERSIKT:Systemnr. 360.04Betjener 1etg.ANLEGGSINFORMASJON:Hver klimacelle har balansert ventilasjon, dvs. tilførsel av behandlet friskluft samt mekanisk avtrekk, mens sekundære rom som toaletter og bøttekott kun har mekanisk avtrekk og luftoverstrømning fra tilliggende rom.Uteluften tas inn gjennom inntaksrist og spjeld behandles i filter Roterende varmegjenvinner, elektrisk varmebatteri og føres ut i kanalnettet ved hjelp av tiluftsvifte.Brukt luft fra klimacellene trekkes ved hjelp av avtrekksvifte, filter, varmegjenvinner og ut over tak.Kanalanlegget føres fra teknisk rom, gjennom sjakt og fordeles i etasjen.Systemet reguleres med tilluftstemperatur og styres med urbryter som øker og senker luftmengdeni aggregatet etter et innstilt driftsprogram.Systemet blir regulert i økonomisk sekvens, dvs. ved økende varmebehov slår varmegjenvinnerinn før varmebatteri.