Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
Detaljtegninger Protecta® FR RørmansjettKABLER I BUNT BRANNMOTSTAND EI 60 (E 90)≥ 100MM MASSIVTRE - VEGGER≥ 10mm lys-åpning og maks utsparing Ø 130mmKabler ≤ Ø21mm i bunt ≤ Ø110mmTett åpninger med 25mm dyp Protecta FR Akryl på 25mm dyp bakdytt av steinull på begge sider≤ Ø110mm FR Rørmansjett at ≥ 30mm høyde på begge siderFestes med 80mm treskruerKOBBER ELLER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 90)≥ 100MM MASSIVTRE - VEGGER≥ 10mm lys-åpning og maks utsparing Ø 180mmKobber eller stålrør ≤ Ø54mmTett åpninger med 25mm dyp Protecta FR Akryl på 25mm dyp bakdytt av steinull på begge sider≤ Ø110mm FR Rør- mansjett med 50mm høyde, eller Ø125- 160mm FR Rør- mansjett med 60mm høyde, på begge sider9-50mm gjennomgående elastomerisk skumFestes med 80mm treskruer