Title: +038=29.001-QM001._03-Branngardin BVS - FDV dokumentasjon.docx
Nanoups har innebyggd batteribackup som vil tre i kraft hvis strømmen i bygget forsvinner.Se ellers produktdokumentasjon for mere info og flere detaljer.TEKNISK BESKRIVELSEYtelsesdata - Vertikale branngardinerType:FlammatexBrannklasse: E60 / EW60C (Se utstyr side 2 i denne dokumentasjonen).Branngardin som skal forhindre spredning av brann.Branngardin 1 – 3862x3245mm Branngardin 2 – 3630x3205mm Branngardin 3 – 3720x3205mm For mer detaljert beskrivelse se vedlegg 1 ”Flammatex Produktdokumentasjon Branngardin / Røykgardin”.Krav til tilknyttede systemerSystemet er tilknyttet Flammatex Nano styresentral med innebygget UPS – levert av samme leverandør som branngardinene.Nano v.4 Styresentral med innebygd UPS.Skal kunne styre brann/røykgardin manuelt opp / ned og utløse branngardin ved brann.Brannalarmsentral:Det sentrale brannalarm anlegget skal utløse branngardinene i de sonene de er tilknyttet. Signalet fra brannalarmsentralen kobles inn på styresentralene.KLARGJØRING