Title: Bromstadvegen_59_FG-Sprinklerkontroll_2023.pdf
StedDokumentasjonReferansePoengtrekk1SPRINKLERHODER, KARAKTERISTIKK OG PLASSERING Sprinklerkarakteristikk og bruksområder - tilstand/skader 0803 - 1IDAvviksbeskrivelse En overmalt sprinklerLITENAlvorlighetsgradStedHovedtavleReferansePoengtrekk1SPRINKLERHODER, KARAKTERISTIKK OG PLASSERING Plassering i forhold til bygningskonstruksjon, hindringer, skjulte rom/himlinger og tekniske installasjonerIDAlvorlighetsgrad0805 - 2LITENAvviksbeskrivelse Det er hengt opp treplate med detektorer under kabel- broer. Disse gir skygge for overliggende sprinklereStedP-garasjeReferansePoengtrekk11. gangs uavhengig kontroll - Side 11 av 22 Generert 12.03.2023 10:55 fra versjon 20230311-f2b5b16cBildebeskrivelse: -ANLEGGSTYPER OG OMFANG Frostvæskeløsningen har korrekt frysepunkt i henhold til forventet minimumstemperaturIDAlvorlighetsgrad0704 - 1MERKNADAvviksbeskrivelse Frystepunkt på frostvæskeblandingen må doku- menteresStedPlan 1 - GlykolsoneReferanse