Title: firesafe_brannplate_monteringsanvisning_2011_no.pdf
NOTER * Tetting på begge sider av dekke med tykkelse ≥150 mm. (1) Bakdytt med 110mm mineralull, densitet ≥ 40kg/m³. (2) Bakdytt med 110mm mineralull, densitet ≥ 40kg/m³. (3) Bakdytt med 130mm mineralull, densitet ≥ 40kg/m³.FIG. 1FIG. 2Fugemasse EXBakdyttFugemasse EXBakdyttP a s t r ø rlT r e k k e r ø rFIG. 3Fugemasse EXBakdyttFiresafe BrannplateG N N S I V N A E J S A T N O MIDato: 19.05.2011 Reg.nr.: Utarbeidet av: PP Godkjent av: Rev.: Side: 7 av 12 Norge: Sverige: Danmark: El-nummerTetting av gjennomføringer av kabler, kabelbunt og stålrør i brannplate CB 511. Firesafe fugemasse Akryl. Utsparing ≤ 600 x 600 mm i vegg av gips eller betong med tykkelse ≥100 mm.Maks. ledertverrsnitt/kabeldiameter:Min. tykkelse x maks. bredde tetting:Min. veggtykkelse:Brannmotstand: (EI)Enkeltkabel 4 x 10 mm² ≤ Ø 70 mm. Utsparing Ø 10020 mm x 15 mm *100 mm120 minutter (1)Kabelbunt 26 stk, 5 x1,5 mm² ≤ Ø 70 mm. Utsparing Ø 10020 mm x 15 mm *100 mm120 minutter (2)