Title: +038=66.009-##003._02-5DB - Brukermanual.pdf
PARAMETRES DE CONFIGURATIONParamètreDescriptionminMAXU.M.ENTRÉES DE MESURE/1 /2 /3 /9 /A /b /c /d/EPr Pd PcCalibrage sonde cellule (le paramètre est exprimé en huitièmes de degré) Activation sonde évaporateur (0=absente, 1=présente) Activation sonde condensateur (0=absente, 1=présente) Typologie configuration sortie auxiliaire: 0=résistance porte; 1=com. lumière Set point activation résistance porte (seulement si /9 = 0) Hystérésis régulation activation résistance porte (seulement si /9 = 0) activation automatique typologie de dégivrage en fonction du point de réglage programmé point de réglage de l'appareil au dessus duquel les dégivrages sont conduits pour arrêt du compresseur avec adaptation automatique des paramètres concernés modalité d'activation de la résistance de la porte (0 = indépendante du compresseur ; 1 = en parallèle au compresseur) Lecture sonde chambre Lecture sonde dégivrage Lecture sonde chambre40 0 0 0 -40 1 0 r1 040 0 0 0 -40 1 0 r1 0- -+99 1 1 2 +99 15 1 r21