Title: Styring Novema aggregat.pdf
Sommer/vinter kompensering Ved aktivisering forskyves valgt temperatursettpunkt i forhold til utetemperaturen sommer og/eller vinter. NB! Kan ikke benyttes ved avtrekk/illuft differanse reguleringTRYKKBALANSENFor aggregat med roterende gjenvinner er det viktig at aggregatets trykkbalanse er slik at renblasningsluftmengden gar fra tilluft- il avtrekksiden.Undertrykket ved avtrekksfilteret skal veere lavere eller like stort som ved inntaksfilteret. Hvis dette ikke er riktig m& undertrykket i avirekkskanalen gkes til trykkbalanse er oppnadd.Side 3OPTIMALT INNEKLIMAStyring og Funksjon NOVAGG AIR 2, V1.24HANDTERMINALENAvlesning, programmering og styring kan gjeres pa handterminalen. Terminalen har et grafisk display, en bryter med TRYKK- og VRI — funksjon, en "?" (hjelp) - knapp og en "Esc” - knapp.BRUKERMENYERMenyen er delt i 3 nivaer: ¢ Brukerniva med fri tilgang. o Installaternivd med kodet tilgang. * Servicenivd med kodet tilgang.