Title: +038=360.000-LC007T_04-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Manual.pdf
ventilatore.Procedere poi come per lo smontaggio della vasca principale (Fig. 18) (vederecapitolo 5.2 Vasche di recupero della condensa). - Con un cacciavite, svitare la vite di mantenimento della turbina e il suo dispositivo contro le false manovre (Fig. 19), rimuovere la turbinaIT - 11N 11.47 FITTogliere il tappo del passafili (Fig. 20, rif. a) - Tirare verso l'interno dell'unità il cablaggio del gruppo moto-ventilatore - Svitare le 3 viti di mantenimento del motore e smontarlo (Fig. 20, rif. b).Per il rimontaggio, procedere in modo inverso.5.4. Batteria di scambio Lo stato di pulizia della batteria è un fattore determinante per l'elevata resa dell'apparecchio; in caso di necessità, pulire la batteria utilizzando un aspiratore. Se occorre smontare la batteria in caso di perdita: Prima di qualsiasi intervento, escludere l'alimentazione elettrica all'apparecchio.