Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Fabrikk- innstilling Type levert aggregat, unntatt GOLD SD avtrekksag- gregatGOLD RX/PX/CX Navn Vifteposisjon 1 Flytskjema, vifteposisjon tilluft GOLD SD Navn Flytskjema, vifteposisjonValgfritt Avtrekksluft/Tilluft Oppe/NedeValgfritt Oppe/NedeAvtrekksluft NedeNede4.10.2 Viftestatus Her kan viftestyringenes turtall avleses i prosent av maksi- malt turtall.Viftestatus4.10.3 Driftstid Driftstider (i dager) kan i noen tilfeller avleses for viftesty- ringer, varmeveksler/kjølegjenvinning, forvarme, ekstra reguleringssekvens varme, Xzone varme, aggregat et- tervarme, ReCO2 varme, ekstra reguleringssekvens kjø- ling, Xzone kjøling, aggregat kjøling, ReCO2 kjøling, AYC varmevann og AYC kjølevann.Driftstid4.10.4 VOC/CO2-giver Her velges driftsmodus for VOC-giver og enhet for CO2. VOC-nivå kan avleses. VOC-giverens posisjon i flytskjema kan velges når bare overvåking er valgt.VOC/CO2-giverInnstillinger:VerdiVOC-giver, driftsmodus