Title: 2023.05 - Servicerapport Haaland Klima.pdf
HFGX 592/490/520-F7, 1stk HFGX 490/490/520-F7, 1stk2828OkOkOkOkOkOkOkOk2020OkOkOkOk1919OkOkOkOkOkOkOkAnt: 2Ant: 2Er automatikkskjema til stedeEr tavlen ryddetVisuelt kontrollert etter varmgangSpenning, L1Ur innstillingKontrollert tid og datoIsolasjonVisuell kontroll av isolasjon i tekn. romSted:Dato:Utført av:Oslo30.05.2023Terje HansenSide 9OkOkOk400OkOkAnlegg:563.001 – Driftrom U2Adresse:c/o Vaxa Property ASService utført iht avtale Kontrollert 26 brannspjeld Alt okAvtrekksvifteAvtrekksvifte - Del 1FunksjonSted:Dato:Utført av:Oslo30.05.2023Terje HansenSide 10HOVEDRAPPORTOkDato:System.:S-nr.:30.05.2023563.0012854Anlegg:360.004 – Tekn.rom U2Adresse:c/o Vaxa Property ASService utført iht avtale Kontrollert funksjoner Sjekket anlegget Rengjort anlegg Strammet vgv reim Byttet filter på av og tl Alt okDirekte drift - TilluftMotorFrekvensLager