Title: 01 - Brannkonsept, Ahlsell - Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
Rømningsmerking må være synlig og lesbar fra alle steder i branncellen.Kontorlokalene skal ha nødbelysning iht. NS-EN 1838.a o Funksjonstid ledesystem 4 Evakueringsplan60 minutter Evakueringsplan for bygget må oppdateres med de endringene som gjør i forbindelse med tiltaket.5 Merking avbranntekniske installasjonerPlasseringen av branntekniske installasjoner som har betydning for rømnings- og redningsinnsatsen skal være tydelig merket.Installasjoner som har betydning for rømnings- og redningsinnsats kan for eksempel være manuelle brannmeldere og sentraler for brannalarmanlegg.I tillegg kommer spesielt utstyr som er plassert i byggverket for å gjøre evakuering av personer med nedsatt funksjonsevne lettere og raskere.5.13 § 11-13 Utgang fra branncelleYtelseskravTil rømningsvei 2 Avstand til utgangMaksimal avstand fra hvilket som helst sted i branncellen til nærmeste utgang er under 50 meter.WWW.FIRESAFE.NO