Title: +135.01=244.003-DI001T_01-FDV Branngardiner Nittedal ungdomsskole  O.nr. 62085.pdf
3. ELEKTRISKE KOMPONENTER3.1 CBM Styresentral7Side 7 av 15GF/85226FDV 813.1.1. Generelt:SENTRALEN (CBM) Er konstruert bygget for styring av brann / røykgardiner. Finnes i ulike størrelser (CBM-1, CBM-3 og CBM-6) avhengig av antall motorer den skal drifte. Sentralen har innebygget 24 v strømforsyning og batteribackup og vil fungere selv om tilførselspenningen forsvinner. Hvor lenge batteriene holder gardinen oppe er avhengig av sentraltype og antall motorer..3.1.2. Spesifikasjoner Tilførsel : Sek.spenning: Dimensjoner: Vekt:230 VAC 50 Hz +/- 10% 24 VDC 300 x 400 x 210 10 kg3.1.3. System komponenterStrømforsyning:Strømforsyning og batterilader. Levere 24V spenning og lader og kontrollerer batterienePrintkort:Styrer informasjon fra strømkilde pluss Brannsignal ( Potensialfritt NC signal.) Styrer utgangsspenning og strøm til gardinene avhengig av hvor mange gardiner som er tilkoblet.Batterier:Batteriene har et overvåkingssystem. Batterier 2x12V 7.2Ah7Side 8 av 15GF/85226