Title: +038=360.001-#####._09-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Ut26,040,5°C5022%7 000 m³/h648 Pa596 Pa0,9 °C250 omdr/min1 215 omdr/min1 255 omdr/min1 635 omdr/min2,08 kW1,89 kW4,00 kW1DOMEL 749.3.392160,7 %94,5 %6865,2 %0,97 kW/(m³/s)8 PaSide: 5/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.001 GOLD30FRXHC +/- 7000 m³/h - 100% samtidighet1Varmebatteri, vann, TBLA-5-120-050-2-1Ventilsats varme/kjøleInkl.motor, ventil, frostvakt og hurtigkobling (kvs = 1.6)EffektvariantAntall rørraderAntall kretserAnslutningsnummerLamellavstandTrykkfallLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighetØnsket batterieffektBatteriets overkapasitetVæsketemperaturVæskemengdeVæsketrykkfallBatteriets væskevolumNominell rørtilbkobling, ventilVæsketrykkfall åpen ventilTilbehørAntallProdukt1Ventilsats, varme og kjølingAntallAvtrekk1Anslutningsgavl, AvtrekkStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)