Title: Ø94, Medistim - VVS.pdf
For overgang fra st&ende til liggende samleledning anbefales bruk av grenrer maks. 45°. Ved overgang med grenrer maks. 88° skal den st&ende ledningen utstyres med stakeluke naermest overgangen som mulig. Avstand mellom klamring og kobling fér veere maks. 200 mm.Overgang fra stdende til liggende sideledningP& overgang mellom stéende til liggende samleledning anbefaler vi grenrer maksimum 45°.Tilkobling av staende sideledning til liggende samleledningTilkobling av stdende sideledning til liggende samle- ledning skal skje med grenrer, maks 88°.Tilkobling av liggende sideledning til liggende samleledningsett fra ovenmaks. 750maks. 750Overgangen fra liggende sideledning til liggende samleledning skal uferes med grenrer maks. 45 °. Avstanden mellom klamring og kobling skal vaere maks. 750 mm i stremningsretningen.Anbefaling for bruk av MA-systemet ved marklegging og i bunnplaten.