Title: +038=249.001-#####._01-10203518-01-RIA-NOT-007 Lydmålinger Collier_rev01.pdf
Luftlydisolasjon Det ble foretatt måling av skilleflater med og uten dørforbindelse i plan 5 (Collier). Måleresultatene er listet opp i tabell 2 vurdert opp mot grenseverdiene i tabell 1. Målekurvene er vist i vedlegg 2.1 - 2.19.Det er gjennomført målinger i flere små rom, med romvolum under 10 m3 og der den aktuelle skilleflaten har begrenset areal, mindre enn 10 m2. Måleusikkerheten kan derfor være noe større enn det målestandarden angir, og måleresultatene må vurderes ut fra disse forutsetningene. I tabell 1 er det vist måleresultater i henhold til gjeldende målestandard, og der minimum skilleflate er satt til 10 m2, etter krav i NS 8175:20125. I tillegg er det for de minste rommene vist måleresultater uten korreksjon av skilleflatens areal til, det vil si måleresultater etter gjeldene målestandard NS-EN ISO 16283-16, uten korreksjon. Dette måleresultatet er for de minste rommene mer representativt for opplevd lydisolasjon.