Title: 03 - Døli pleie- og omsorgssenter 18.03.2016.pdf
Det er kjølerom i forbindelse med kjøkkenet. Det er ikke opprettet noen tiltak på dette.2.11 UtendørsDet er om lag 9 m2 med varme ved hovedinngang. Dette er lagt inn i SD-anlegg med kalender, men reguleres fra egen automatikk med uteføler.AF Energi og Miljøteknikkside 8Døli pleie- og omsorgssenter3 ENØK tiltak3.1 Økonomiske forutsetninger og energitarifferFølgende økonomiske forutsetninger er etter avtale med byggherre lagt til grunn vedberegning av lønnsomhet for ENØK tiltak:Elektrisitet52,05 øre/kWhOlje52,05 øre/kWhEffekt780 kr/kWKalkulasjonsrente5 %Prisene over inkluderer transportkostnader, nettleie og alle avgifter ekskl. mva.AF Energi og Miljøteknikkside 9Døli pleie- og omsorgssenter3.2 Tabellarisk sammenstilling av tiltak