Title: Swegon Ventiler_baffler-Injusteringsguide.pdf
T / E X T R A C T A I RBlå eller röd slang TILLUFT / SUPPLY AIRkk-faktorTomelilla SwedenCEILING COLLECTION XXX-XXX +ALSd XXX -XXX/XXX -XXXk-faktor= XX / XXqQuick AccessqP⋅= k P q=( )2 kPq = uppmätt ﬂöde l/s p = aktuellt mättryck (Pa) k = injusteringsfaktorFigur 2. Exempel ALS, mätning med två slangar enligt mätmetod C122.Injusteringsguide 2014:12www.swegon.com78Luftdon med anslutningslåda ALSCBE ALSdCBEa – tilluftStorlek 80-100 100-125 125-160 Antal mätslangar: 1 Slangfärg: RödStorlek 100 125 160CDDALSdCDDb – tilluft 360°Storlek 80-100 100-125 125-160 160-200 200-250 250-315Storlek 100 125 160 200 250 315Spalt – 20 mm 5,8 8,2 – – – –Spalt – 30 mm 6,1 8,9 14,4 21,3 24,4 34,6Antal mätslangar: 1 Slangfärg: RödInjusteringsguide 2014:12k-faktor 4,6 7,3 11,9Spalt – 40 mm – – 15,0 23,4 31,1 43,3www.swegon.comKomfortmoduler – DCVADAPT Parasol EX 1290ADAPT Parasol 1290 EXDysinställning per sida L L M M H HSida1&3 2&4 1&3 2&4 1&3 2&4