Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
VTEK Risikoklasse 5 skal ha trapperom type Tr2 når antall etasjer er under 8,0 meter.Prosjektert løsning Trapperom Tr1 som alternativ rømningsvei fra padel.Vurdering av brannsikkerhetenSituasjonsbeskrivelse Trapperom er alternativ rømningsvei fra padel, og er et eksisterende trapperom utført som type Tr1. Prosjektert løsning opprettholder den eksisterende løsningen.Akseptkriterium Viser til tabell i TEK § 11-13. Utgang fra branncelle.Vurdering Bygget har et heldekkende adresserbart brannalarmanlegg iht. NS 3960 og NS-EN 54 serien. Nye lettvegger oppføres med doble lag gips på hver side, samt rockwool (100 mm). Disse veggene vil ha brannmotstand EI 120, og er bedre enn minstekrav for bygget (EI 60). Personbelastningen i padel-områdene vil være begrenset til hvor mange som kan delta på en tennisbane eller golfbane samtidig. Personbelastning for området (ikke inkludert kontorarealene) er derfor satt til maks 50 personer.