Title: +038=360.019-#####._09-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Direktedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.Tilluftsmengde8 640 m³/hInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)734 PaStatisk trykkøking i SFPv beregning674 PaTemperaturheving p.g.a. vifte1,0 °CMin. hastighet250 omdr/minSide: 4/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.019 +/- 8.640 m3/h - 100% samtidighetTurtall i SFPv beregningDimensjonerende hastighetMaks. hastighetDimensjonert eleffekt til motor(er)Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffektMotoropsjonMotorbetegnelseAntall motorer/vifter i hver luftretningTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 91,5%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFPLydde(cid:751)ektnivåFrekvensband63125250