Title: +175=325.001_IK001_FDV luft_vann varmepumpe teknisk rom terapibasseng Manual-P-serien.Produktinformasjon.pdf
Vid avfrostning och drift avges större mängder smält- och kondensvatten, vilket är fullt normalt. God dränering och avrinning är därför viktig att tillse.45Allmän informationChecklista installationFöljande checklista ger en allmän beskrivning av hur installationen går till.; Placera poolvärmepumpen på ett fast och horisontellt underlag. Tillse god avrinning samt tillräckligt luftintag.; Öppna serviceluckan och plocka fram de medföljandeinstallationstillbehören. Försäkra dig om att samtliga ingående delar finns med.; Montera poolvärmepumpen med bypass i serie eftersandfiltret. Var noga att montera in- och utlopp rätt.; Anslut el.; Kontrollera inställningar via displayen och ändra vidbehov.; Driftsätt. Var noga med att tillse tillräcklig cirkulation föreuppstart.; Justera flödet till poolvärmepumpen till 1 - 2 graders skillnad mellan inlopps- och utloppstemperatur.Läs mer om installationen i avsnitt 2.6Villkor för garanti