Title: Dr. Maudsgt. 1-3 10.etg. Fuktmåling i skumbetong og avrettingslag.pdf
Dronning Mauds gate 1-3 BREEAM (201910198) - 2020Side 3 av 3Uttak av prøveMålepunktAvrettingslagTykkelseDatoTemp. overflate før boringTemp. utboret kjerne (˚C)Målepunktplassering (se plantegning)Kommentar(mm)(˚C)22510.06.2022,031,2Se plantegningMontering av sensor og avlesningHvis det benyttes mer enn ett prøverør benevnes målepunktet etterfulgt av a, b, c osv. Middelverdien noteres i kolonnen «Sluttverdi RF».Måle-punktSensorIDMåletidStartAvlestAvlestRF(%)AvlestTemp(°C)Kalibr.RF(%)Kor.for fukt- kapas.+Kor. for ikke hel kjerne+Usikker -hetK=2+Slutt-verdiRFKommentar(%)(%)(%)(%)2N2310.06.2016.06.2062,219,962,90,22,065,1Kl. 07:30Kl. 12:00Temperatur Maksimum temperatur ˚C20,0Minimum temperatur ˚C19,9Temperatur angir sensorenes/prøvenes temperatur under RF-bestemmelsen i lab.© MYCOTEAM AS | Telefon: 469 75 500 / 469 75 504 | E-post: post@mycoteam.no | www.mycoteam.no