Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
192 segundos seguidosALARME 5O sensor de CO2 (onde previsto) lê um valor inferior a 300ppm (15%) pelo menos192 segundos seguidosALARME 6Mau funcionamento da bomba de descarga condensado (onde previsto)Com bomba/contacto internos na unidade:O contacto está aberto durante 10 minutos seguidosCom bomba/contacto externos à unidade:O contacto consta ainda estar activo após a quarta releituraALARME 7Lâmpada UV não funciona (onde prevista)ALARME 8Erro de comunicação com um controlo remoto (CRC2, Zui)Se 3 tentativas consecutivas de comunicação falharemALARME 9Erro de comunicação com unidade MasterSe a mensagem de “controlo temperatura” não for recebida durante mais de 10 minutosALARME 10Erro de comunicação com unidade LeaderSe a mensagem de “controlo temperatura” não for recebida durante mais de 10 minutosALARME 11Erro de leitura Co2TvocSe nenhuma leitura do Co2Tvoc for recebida pela unidade Leader durante mais de 10 minutosALARME 12