Title: Lysberegninger.pdf
24.02.201630,75 0,8 0,50,2Emin/Emax = 0,04Lyskilde WattLED S70 2000 830 LED Modul- s445 830 LED Modul- s445 830202424v2015.02.00.14Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoDØLI1/2. etg. OPPHOLD 24,1m2Romdimensjoner:Lengde x (m) Bredde y (m) Høyde z (m) Areal (m²)4,86 5,9 2,7 24,44Arbeidsplan (m) Vedlikeholdsfaktor RandsoneRefleksjonTak0,7GulvVegger 1-40,5 0,5 0,5 0,5BeregningsresultatBeregningsareal rom [0,75m]Emid = 485 luxJevnhet Emin/Emid: 0,40Samlet installert effekt Spesifikk effektbelastning0,16 kW 6,38 W/m² 1,32 W/m² /100 luxArmaturdataNRPosNrAnt ArmaturtypeAnt lysk.Lm11MODUL-P445 LED 2200 830 OPHF1213923MODUL-S445 LED 2200 830 OPHF1216033S70 MIDI LED 2000 830 28degHF11850ISOLUX-diagram Beregningsareal rom Midlere belysningsstyrke Emid = 485 lux Jevnhet Emin/Emid: 0,40 Emin/Emax = 0,0824.02.201640,75 0,8 0,50,2Emin/Emax = 0,08Lyskilde Watt