Title: Bruksanvisning-Servitec-30_394.pdf
Enheten er formontert, og må tilpasses de lokale forholdene til anlegget. Kompletter tilkoblingene til anlegget på vannsiden samt den elektriske tilkoblingen iht. koblingsskjema, se kapittel 6.5 "Elektrisk tilkobling" på side 24.Merk! Ved monteringen må du være oppmerksom på betjeningen av armaturene og tilførselsmulighetene tiltilkoblingsledningene.6.3.1Montering av påbyggingsdelerMonter kuleventilene på enheten.1. Skru på kuleventilen for tilkoblingen ettermating "WC". – Hvis den automatiske ettermatingen ikke blir tilkoblet, må tilkoblingen "WC" lukkes med en blindplugg G ½".WCDC2. Skru kuleventilen med smussfangeren "ST" på inngangen "DC" til avgassingen.2. Skru kuleventilen med smussfangeren "ST" på inngangen "DC" til avgassingen.ST3. Skru kuleventilen på utgangen "DC" til avgassingen.DC6.3.2Montering på veggEnheten monteres på veggen ved hjelp av boringene på baksiden av enheten. Festeutstyr må velges på stedet avhengig av veggens beskaffenhet og vekten "G" til enheten.