Title: 36 Tellus-L-V-03.19 (NO0603).pdf.pdf
Vi ønsker å finne: a) Avgitt lydeffektnivå fra ventilen i 250 Hz ved åpent spjeld. b) A-veid lydtrykknivå i rommet med åpent spjeld. c) A-veid lydtrykknivå i rommet ved strupt spjeld. d) Avgitt lydeffektnivå fra ventilen i 250 Hz ved strupt spjeld.a) Tabell 4 viser at korreksjonsfaktoren for 250 Hz er +2dB,LW for 250 Hz blir da: LWA + KO = 32 + 2 = 34 dBb) Med 6 dB romdempning blir lydtrykknivået i rommet:32 – 6 = 26dB(A)c) Med 20 Pa struping kommer vi opp til 41 Pa, ogdiagrammet viser at LWA øker med 3 dB. Lydtrykknivået blir da: 26 + 3 = 29dB(A)d) Av tabell 1 finner vi at korreksjonsfaktoren for 250 Hz er -1 ved stengt spjeld og +2 ved åpent spjeld. Plasseringen av vårt driftspunkt tilsier da at vi bruker faktoren 0.Driftspunktet i diagrammet ligger på lydlinjen til 35 dB kurven,slik at avgitt lydeffektnivå i 250 Hz blir:LW=LWA+KO=35+0=35 dB(A)∆pt [Pa] 1502,533,544,55[m/s]100754035504030302520151003035130404516050190556065