Title: +038=360.010-#####._07-360.010 GOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Kompatibel2018KabinettKonstruksjonPaneler med mellomliggende isolasjon av mineralullPaneler56 mm med 1 mm stålplate på innsiden og utsiden. Utside lakkert grå metallic.Termisk isolasjonsklasseT2KondensinsoleringsklasseTB2LekkasjeklasseL1(M) / L2(R) iht. EN 1886:2007 ved -400 Pa og +400 PaKabinettstyrkeD1(M)ElanslutningGOLD F RX3-fas, 5-leder, 400V-10/+15%, 50Hz, 10AGOLD F HC3-fase, 5-leder, 400V +/-10%, 50Hz, 25ASide: 1/31AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.010 GOLD25FRXHC +/- 6.750 m³/h - 100% samtidighetFunksjonsdeler i luftretningenHastighet m/sLufttemperatur inn/ut vinter °CLufttemperatur inn/ut sommer °CInntakskanalSpjeldAnslutningsgavlFilter1,47Roterende varmeveksler2,4220,0/13,426,0/26,0Batteri RX/HC1,6513,4/20,026,0/16,0VifteAnslutningsgavlVarmebatteri, vann2,195,6/20,0TilluftskanalAvtrekkskanalAnslutningsgavlFilter1,39Roterende varmeveksler2,42