Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
Fig. 7 Automatudlufter3.6 Pumpehovedets placeringHvis du afmonterer pumpehovedet, før du installerer pumpen i røret skal du være specielt opmærksom når du monterer pumpe- hovedet i pumpehuset:1. Se efter om den flydende ring i tætningssystemet er centreret. Se fig. 8 og 9.1. Se efter om den flydende ring i tætningssystemet er centreret. Se fig. 8 og 9.2. Sænk forsigtigt pumpehovedet med rotoraksel og løber ned i pumpehuset.2. Sænk forsigtigt pumpehovedet med rotoraksel og løber ned i pumpehuset.3. Sørg for at kontaktfladen på pumpehuset og kontaktfladen på pumpehovedet har kontakt før du tilspænder spændebåndet. Se fig. 10.Fig. 8 Korrekt centreret tætningssystemFig. 9 Forkert centreret tætningssystem6 1 2 31 6 0 65 0 M T6 1 2 30 5 6 65 0 M T6 1 2 31 5 6 65 0 M T7)K D(k s n a DD a n s k(D K)8