Title: Smedstadbråtan 1-Smestad skole-IK 2018-elproff.pdf
Utbedret av: Kontroll: Merknad:Utbedret dato:03-00 - Installasjoner generelt Sjekkpunkt: 09 - Skjøteledninger ikke har synlige skader/mangler, ligger utsatt til eller brukes i stor utstrekning Avvik: 01 - Skjøteledning ikke forskriftsmessig. Mangler jord og er stiftet på vegg. Tiltak: Fjerne skjøteledning Anleggsdel:Kategori: 1 - Mindre avvik til orienteringFEL§: 38,10 Kontrolldato: 01.08.2018NEK400: 522.8,521,524 Utbedres innen:Utbedret av: Kontroll: Merknad:Utbedret dato:16Dato: 01.08.2018 Rev.: 01.08.2018INTERNKONTROLLKontrolladresse:Smedstadbråtan 1,Internkontrollansvarlig:Stig Erling HansenHistorikk inneværende kontroll03-00 - Installasjoner generelt Sjekkpunkt: 01 - Kabler er godt festet og ikke har synlige skader eller mangler Avvik: 01 - Løs PR-kabel Hva er gjort: Anleggsdel: 1.etg. rom 139 garderobe FEL§: 9,16,36 Kontrolldato: 27.07.2017 Utført av: av andre Kontroll: Merknad:NEK400: 522 Utbedret: 02.08.201817Dato: 01.08.2018 Rev.: 01.08.2018