Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
Åpne og lukk ventiler forsiktig for å unngå trykkstøt og skader på rørledning og tilkoblinger.Dersom ditt varme/kjølesystem benytter en frekvensstyrt sirkulasjonspumpe, så må det vurderes en egen sirkulasjonspumpe for EnwaMatic® enheten. Kontakt din ENWA representant for mer informasjon.De automatiske modellene er beregnet for 220-230 V 50/60 Hz.Enhver uautorisert endring eller bruk kan føre til skade på utstyret og gjøre garantien ugyldig.# 10/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 20152.TEKNISK DATA2.1 EnwaMatic® enhetFig 3: EnwaMatic® enhet med rørgalleri og ventilerPos. aBeskrivelse Isolert tankbPrøvetakingsventilcTilbakeslagsventildVentil CeManometer, innløpfVentil BgLuftavskillerhPåfyllingspluggiManometer, utløpjTilbakeslagsventilkVentil AlVannstrømsmåler (tacometer)mTrykkuavhengig konstantstrømningsventil (PICCV)nBypass ventiloCheck valve# 11/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 20152.1.1 EnwaMatic® Automatikk enhet