Title: +038=360.027-#####._04-360.027 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
dB(A)61dB75dB(A)62dB76dB(A)75dB84dB(A)47dB62dB(A)4 Pa7 PaSide: 2/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.027 - 360.027 GOLD25FRXHC +/- 7.000 m³/h - 100%Dato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000572045Filterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonen1,52 m/sAnbefalt dim. trykkfall98 PaStarttrykkfall49 PaSluttrykkfall147 Pa1Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G025FRXHCP01Kjølemaskinen leveres fylt og montert1Roterende varmeveksler RX/HCRoterende varmeveksler av typen RECOsorpticSorpsjonsbehandletTurtallsregulertTrykkfall, tilluft171 PaTrykkfall, avtrekk180 PaEkstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje133 Pa