Title: 32 Varmeanlegg.pdf
1. Varmeanlegg med membrankar og sikkerhetsventiler (lukket system) skal være utstyrt med manometer merket med MIN., MAKS. og blåsetrykk. Trykket varierer avhengig av temperaturen i anlegget, og det må etterfylles vann hvis trykket synker under MIN. (Ved min. temperatur skal trykket ligge rett over min. trykk og ved maks. temperatur ligge rett under maks. trykk). I tillegg bør ladetrykket på ekspansjonskaret (=min.trykk) sjekkes minst en gang pr. år. Dette gjøres når karet er koblet fra eller stengt ute fra anlegget på vannsiden, med en egnet trykkmåler på luftventilen.