Title: 2020 - Servicerapport automatikk, Nordomatic (5) .doc
Komp.nr Automatikk Nom.strøm Kontrollert Justert Kommentar 360.005 Servicevendere for vifter og pumper Servicevendere for vifter og pumper  - - Display funksjoner Display funksjoner  - .RT901 Uteføler Uteføler  - 10,8°C* .KA401 Spjeldmotor inntaksspjeld Spjeldmotor inntaksspjeld  - .QD401 Filtervakt tilluft Filtervakt tilluft  - .RT402 Tillufts temperaturføler inntak Tillufts temperaturføler inntak  - 7,7°C .JV401 Tilluftsviftemotor  - 63% .JV401 Strøm – Forbruk HØY  - 63% .JV401 Strøm – Forbruk LAV Frekvensomformer tilluftsviftemotor Frekvensomformer tilluftsviftemotor  - - Viftevakt tilluft Viftevakt tilluft - - .RT401 Tillufts temperaturføler Tillufts temperaturføler  - 19,9°C .RP402 Trykkgiver tilluft Trykkgiver tilluft  - 185Pa\set 180Pa .RF401 Luftmengdemåler tilluft Luftmengdemåler tilluft  - 12479m3\h -.RH602,3,4 Fuktighetsføler tilluft Fuktighetsføler tilluft  - 24,9% - Røykdetektor tilluft Røykdetektor tilluft - -