Title: Bruksanvisning-Servitec-30_394.pdf
Minimum driftstrykk "P0" er kun nødvendig med den trykkavhengig styrte ettermatingen på anlegg med trykkekspansjonsbeholder MAG. Still deretter inn styringene i kundemenyen på "Magcontrol". – Registrer minimum driftstrykk "P0" til enheten avhengig av fortrykket "p0" til trykkekspansjonsbeholderen MAG.– Enhet installert på sammen nivå somtrykkekspansjonsbeholder MAG, hst = 0, P0 = p0* – Enhet installert lavere enn trykkekspansjonsbeholderP0p0MAG, P0 = p0 + hst/10*– Servitec installert høyere enn trykkekspansjonsbeholderPISMAG, P0 = p0 - hst/10*p0 i bar, hst i mt s hPMerk! •Følg Reflex planleggingsretningslinje. – Under planleggingen må du påse at enhetens arbeidsområde ligger i arbeidsområdet til trykkholdingen mellomstarttrykket "pa" og sluttrykket "pe".Vakuum - sprayavgassing — 01.04.2014Norsk — 29Første igangsetting7.3Fylle enheten med vann