Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
Darauf zu achten, dass die Elektroisolierung der Schellen gut geschützt ist. eine Kabelführung gemäß der franzö- sischen Norm NF C 15-100 bzw. den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in anderen Ländern (IEC 60204/IEC 60335) zu verwenden, die von der Kälteleitung getrennt ist.Das Gehäuse beim Löten der Stutzen zu schützen.Siehe zum kältetechnischen Anschluss Anhang 1■ 3.8. Elektrische AnschlüsseDen Verflüssigungssatz nicht unter Spannung verkabeln. Darauf achten, dass die Strom- und Steuerkreisläufewährend jeglicher Arbeiten ohne Spannung sind. Jede Verkabelung vor Ort muss gemäß der französischen Norm NF C 15-100 bzw. den jeweiligen gesetzlichen Bestim- mungen in anderen Ländern (IEC 60204/IEC 60335) ausgeführt werden. Nach der IEC 60335 lautet der Umweltbelastungsgrad 3.