Title: Datablad - Styrecentral SV.pdf
1 el. 2 stk. (vha. dipswitch) m. linieovervågning / maks. strømforbrug for brandtryk (LED+buzzer) = 14mA = ca. 6 brandtrykKomfortgrupper1 el. 2 stk. (vha. dipswitch) - ubegrænset antal komforttrykDetektor (røg/varme) indgange2 stk. m. linieovervågning / Max. strømforbrug for detektorer = 4,4 mA = ca. 2x22 = 44 detektorerVejrsensorindgang / luk altJaJaAlarmudgangJa - potentialfri kontakt, max. 48V / 0,5AJa - potentialfri kontakt, max. 48V / 0,5AFejludgangJa - potentialfri kontakt, max. 48V / 0,5AJa - potentialfri kontakt, max. 48V / 0,5A24V DC til ekstern brug24V DC / max. 0,5A - ved 230V AC drift24V DC / max. 0,5A - ved 230V AC driftBuskommunikationJa - sammenkobling af 2-10 stk. centraler - linieovervågningVisuel (LED) indikation i frontpanel“OK” / “AC fejl” / “Lav batteri” / “Liniefejl” / “Alarm”Dipswitch features (standard