Title: 36 Luftbehandling - Kantine.pdf
Luftmengdeberegninger i de ulike lokalene som anlegget betjener, framgår av vedlagtluftmengdeberegningsdokumentasjon, samt plantegninger.Aggregatet er plassert i teknisk rom i kjeller.Det er også vedlagt kjølebehovsberegninger (Multiconsult sitt underlag) som vedlegg til bådekjølebehov for bruk i bygget og kapasiteter for kjøling på bygget (systemskjema – kjøling framulticonsult.)Detaljert informasjon om aggregatkomponentene, samt damphette og kjøkkenventilator framgåri tidligere FDV leveranser da aggregater ble levert ved Haaland som utførende på ventilasjon.Norsk Teknisk Installasjon AS Tlf.: +47 32 84 05 00 E-mail: post@nti-as.noPostadresse: Dråpen 16 3036 DrammenBesøksadresse: Dråpen 16 3036 DrammenOrg.nr.: NO996 099 881 MVA Bank: 2480.21.75392AnnetBaffler anbefales å renses for støv og inspeksjon min. 2 ganger i året.Filterbytte i aggregat anbefales minimum 2 ganger i året.Styring:Damphette fungerer som sentralavtrekk til storkjøkken.o Denne trekker 700 m3/h