Title: firesafe_brannplate_monteringsanvisning_2011_no.pdf
60 minutter120 minutterØ110V≥100, D≥150120 minutterØ16D ≥ 150120 minutterØ90V≥100, D≥150120 minutterØ75V≥100, D≥150120 minutterØ50V≥100, D≥150120 minutterPakning tilpasset kobberrørPakning tilpasset stålrørRør- diameter:Tykkelse på brannskille:Brannmot- stand:Rør-dia- meter:Tykkelse på brannskille:Brannmot- stand:Ø88,9V≥ 10090 minutterØ220V≥ 10090 minutter2 x Ø88,9 D≥ 15030 minutterØ220D ≥ 15060 minutterØ20V≥ 10090 minutterØ50V ≥ 100120 minutterØ20D≥ 15090 minutterØ50D ≥ 150120 minutterFiresafe BrannplateG N N S I V N A E J S A T N O MIDato: 19.05.2011 Reg.nr.: Utarbeidet av: PP Godkjent av: Rev.: Side: 10 av 12 Norge: Sverige: Danmark: El-nummerMONTERING I vegg monteres rørpakning, en på hver side i flukt med vegg/brannplate. I dekke monteres en rørpakning på undersiden av dekke i flukt med dekke/branntetting.