Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
No caso de um aumento anormal do nível de água do condensado no interior da bacia de recolha (devido por exemplo a uma descarga defeituosa, avaria da bomba, ventilação não funcionante, etc.) isto provoca a abertura do contato da boia “nível 2 de segurança” que providencia a fazer fechar a válvula de regulação, bloqueando o fluxo de água refrigerada.bloqueando o fluxo de água refrigerada à bateria, e evitando ulteriores formações de condensação.bloqueando o fluxo de água refrigerada à bateria, e evitando ulteriores formações de condensação.Regulação O fluxo do ar deve ser controlado: • montando válvulas motorizadas fornecidas como acessório. ou • montando válvulas motorizadas fornecidas pelo instalador.Grupo válvula motorizada electrotérmica e componentes (Fig. 28).Mod. 42GW200 300 400500 600 700200 300 4007002 tubos4 tubosRef. Descriçaoqtd.qtd.qtd.qtd.a Actuador1122Válvula 1” Gás11bVálvula 3/4” Gás111Válvula 1/2” Gás1cCaixa1111