Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Soulever l’unité (sans le cadre) avec soin en la prenant par les quatre brides de suspension (ou aux quatre coins) et l’introduire dans le faux plafond. S’il n’est pas possible d’enlever ce profil en “T” il faudra incliner l’unité (cette opération est nécessaire seulement en présence de faux plafondRaccordements hydrauliquesEffectuer les raccordements hydrauliques à l’échangeur ou aux vannes en se servant d'unions filetées et de matériel apte à assurer une étanchéité parfaite. L’unité est équipée de raccords femelle à l’entrée et à la sortie aussi bien dans la configuration 2 tubes que dans la configuration 4 tubes. Elle est également munie d’une soupape d’évent (voir fig. 26) manoeuvrable avec une clé de 8 mm.Modèles200 300 400 200* 300* 400*Dimensions raccordements (Ø) 3/4" 3/4" 3/4" 1/2" 1/2" 1/2"Modèles500 600 700 700 *Dimensions raccordements (Ø) 1" 1" 1" 3/4"Circuits d'eau chaude en version à quatre tubesLes raccordements électriques