Title: Økernveien 94 Oslo 31-10-2014.pdf
Ingen driftsproblemer Kjente avvikDato: Revidert: Prosjektansvarlig:31.10.2014 - Odd Erik AanonsenForskrifts- manglerEtterslep vedlikeholdSide 9 av 12Elektroteknisk beskrivelseElektro43 Lavspent forsyningType:400 V TN-C- systemFøringer:Åpent på kabelbroer og på vegg i kanaler.Alder:2001Hovedfordeling er montert i U1 som gulvmontert aluminium/ stålskap. Hovedbryter av type Merlin Gerin pålydende 1600 A, innstilt på 1200A. Effektbrytere for utgående stigere.Underfordelingene i kontoretasjene er utført som bygningstilpassede nisjer avdekket med B- 30 dører utrustet med hovedbrytere, automatsikringer og styringer. I tillegg vegg og gulvmonterte aluminium/ stålskap inneholdende hovedbrytere, automatsikringer og styringer.44 LysBelysning med lysarmaturer og innfelt belysning.Lysrørsarmaturer med T5 lyskilder. Interiør takarmaturer med PL lyskilder • Interiør veggarmaturer • Skinner med spotlights Innfelte 12V downlights •I 5 etasje er ca 950 m² under ombygning.