Title: +038=360.001-#####._05-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Installasjons- og vedlikeholdsanvisning.pdf
Feil fasefølge.Kontroller, tilbakestill ved behov.Kompressor er avbrutt på sikkerhetskretsen.Bytt kompressor.Defekt kompressor.For lav effektLekkasje, mangel på kjølemedium.Lekkasjesøk, fyll på kjølemedium ved behov.Spenningen er brutt.Kontroller manøver-/driftsbryter. Kontroller sikringer.Kontroller luftmengde.Ingen eller for liten luftmengde over fordamper.Juster innstilling eller bytt defekte komponenter.Termostat/reguleringsutstyr feil innstilt eller defekt.Kompressor bryter fordi lavtrykks-Mangel på kjølemedium.Anlegget lekker. Tett det og fyll på kjølemedium.giver måler en for lav verdiIngen eller for liten luftmengde over fordamper.Kontroller luftmengde.Ekspansjonsventil defekt.Kontroller, bytt ut.Lavtrykksgiver defekt.Kontroller, bytt ut.Kompressor bryter fordi høy-Ingen eller for liten luftmengde over kondensatoren.Kontroller luftmengde.trykksgiver måler en for høy verdiFor høy avkasttemperatur.Kontroller avkasttemperatur.