Title: Service og kontrollpunkter fase 3 Nittedal EPC.pdf
Sjekk innstilling av varmestyringssystem (romstyring og tidsstyring) og at det virker.Stille inn riktige verdier og juster settpunkt ovnerVentilasjonsanleggSD-anlegg og teknisk romVurdere alarmer og temperaturer, og at gjenvinnere går for fullt før varmebatterier slår inn.Sjekk av opplastede rapporterIK-byggGjennomgang av byggdrifteres opplastede rapporter.IntervallUkentligKvartalsvis2 ganger pr år1 gang per år (*) av godkjent firma.Se instruks for utstyretUkentlig i fyringssesongenVed oppstart og avslutning av fyringssesongen.Hvert halvårDriftes som førKvartalsvisUtføres avByggdrifter og AFByggdrifterByggdrifterByggdrifterByggdrifterByggdrifterByggdrifterByggdrifterByggdrifterAFAvvik/tiltak#VALUE!Kvittert utført navn/datoOpplysningerAvvik dersom et punkt på ET-kurven ligger 10 % over grønn kurve.Avvik dersom trykket på hovedsstokken er under 1 bar eller over 3 barAF Energi og MiljøteknikkDokument versjon 14.06.2018Nr