Title: +038=30.001-NI004._04-V67--02 Oppleggskjema kjøling.pdf
x,X kW, xXxX l/hIkke utleidIkke utleidDN32DN32+03=370.101-OE031 0.331 L/s+03=370.101-OE034 0.375 L/sMM 42MM 42IARKIARK4.2 kW, 1192 l/h4.7 kW, 1350 l/hNord / akse ASyd / akse DDN 100DN 100370.101DN 1004DN 100Ledig (gml. telebutikken)Seasport55Etterkjølebatteri til Tianlai og gml telebutikkenHOLDDN 12566370.101 Kombibaffel og reserver (nord / akse A) -Beregnet behov bafler plan 3-10 v/ 100% samtidighet 38 kW (15 / 18°C)7DN40+10=370.101-OE102 0.497 L/sMM 54Pareto6.2 kW, 1789 l/h2 kW til fancoil dataromDN32+09=370.101-OE092 0.460 L/sMM 35ParetoPareto kjøl/frys plan 9 Opplyst fra Thermocontroll: 15°C / 20°C 9,6 kW, 1656 l/hDN20+08=370.101-OE082 0.188 L/sMM 42Pareto2.4 kW, 677 l/hDN 32+07=370.101-OE072 0.354 L/sMM 35Pareto4.4 kW, 1274 l/hDN25+06=370.101-OE062 0.210 L/sMM 35Pareto2.6 kW, 756 l/hDN32+05=370.101-OE052 0.440 L/sMM 355.5 kW, 1584 l/hColliers/McKinseyHOLD+04=370.101-OE042