Title: +039=54.000-NI002._01-Idriftsettelsesrapport Plan5  Olav V`s gate 5 Eltek.docx
kontroll. For adresserbare anlegg kan manuell funksjonstesting av røykdetektorer fordeles slik at hele detektormassen blir testet over en periode på minst 3 år, samtlige manuelle meldere skal testes, og uavhengig av dette minst en detektor per sløyfe. Det bør også tas stikkprøver for kontroll av detektortekster. samtlige manuelle meldere skal testes, og uavhengig av dette minst en detektor per sløyfe. Det bør også tas stikkprøver for kontroll av detektortekster. Dersom flere sentralenheter er knyttet opp i ett nettverk, skal kontroll av nettverkskommunikasjonen gjennomføres; Dersom flere sentralenheter er knyttet opp i ett nettverk, skal kontroll av nettverkskommunikasjonen gjennomføres; drifts- og vedlikeholdsinstrukser gjeldende for anlegget, inkludert kontrolljournal; drifts- og vedlikeholdsinstrukser gjeldende for anlegget, inkludert kontrolljournal; opplæring av ansvarshavende med bakgrunn i den systematiske løsningen i bruk, og betjening av anlegget; opplæring av ansvarshavende med bakgrunn i den