Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Alla arbeten med demontering och tömning av köldmedium måste utföras av en kvalificerad tekniker med rätt utrustning för enheten. Felaktig hantering kan leda till okontrollerad förlust av vätska eller tryck.Blir det nödvändigt att tömma eller samla upp olja, måste vätskeöverföringen ske med hjälp av flyttbara uppsamlingsbehållare.21.2 - Allmänt systemunderhållHåll alltid själva enheten och området omkring den rent och fritt från hinder. Avlägsna allt skräp, t.ex. förpackningsmaterial, så snart installationen är klar.Rengör de exponerade rörledningarna helt från damm och smuts. Detta gör det lättare att upptäcka eventuella vattenläckor, så att de kan repareras innan allvarligare fel hinner utvecklas.Kontrollera att alla anslutningar med gängkoppling eller bultförband är ordentligt åtdragna.Ordentligt åtdragna anslutningar förhindrar att läckor eller vibrationer utvecklas.Kontrollera att alla skarvar i skumisoleringen på värmeväxlarens rörledningar är i gott skick.