Title: +135.01=659.001-FA000T_02-WE-5,5 3x230-400-2018-rev2 - Brukerveiledning.pdf
Frakobling av Aggregat: For å stoppe enheten sette den røde bryteren (-S2) i posisjon "OFF" og deretter slå bryteren (-S1) i posisjon "OFF".Full-sekk alarm (fast rødt lys): Når avfallsposen er full, eller kapasitiv giver registrerer noe foran (eksempelvis avfallssekk) tennes den røde lampen (- H3) "ALARM". Viften stoppes, sekk må tømmes eller obstruksjon må fjernes, alarmen kan resettes og anlegget starter igjen.For tømming av sekk; Åpne nederste dør, trekk ut trallen med avfallssekken for å skifte sekk. Rengjør evt. kapasitiv giver. Skift avfallsposen med en ny, plasser trallen inn i aggregatet, løft sekken på plass med vektarmene på trallen, lukk døren skikkelig.NB! Rengjør skikkelig dersom det ligger spon rundt døren/pakningen. Falsk luft vil medføre at sekken suges opp og løser ut alarmen igjen!Ved normale tilstander starter ristemotor og rister filteret i ca. 20 sekunder hver gang aggregatet stoppes . Ristingen fjerner fint støv fra posefilteret og gir lengre filterlevetid.