Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
Proteger el aislamiento eléctrico de las fijaciones. Se recomienda usar un conducto de cable que cumpla los requisitos establecidos por la norma francesa NF C15-100 o las normas legalmente aplicables en el país correspondiente (IEC 60204/IEC 60335), separado de la línea de refrigerante.Proteger la carcasa durante la soldadura de los tubos. Consulte el anexo 1 si desea obtener información acerca de la conexión de refrigeración■ 3.8. Conexiones eléctricasLos cables deben conectarse siempre con la unidad apagada. Asegúrese de que los circuitos de alimentación y control se encuentren inactivos al llevar a cabo cualquier acción relacionada con la unidad.Los cables de la instalación deben cumplir los requisitos establecidos por la norma NF C15-100 en Francia, o las normas legalmente aplicables en el país correspondiente (IEC 60204/IEC 60335). Según la norma IEC 60335, el grado de contaminación es 3.