Title: 2021, juni - Teknisk Rapport Ventilasjon 360.004, Caverion.pdf
Motorer og styring Merkeeffekt Pa [kW] Merkestrøm [A] Faser [L] Motorverninnstilling [A] Driftspenning [V] Driftsstrøm L1 [A] Driftsstrøm L2 [A] Driftsstrøm L3 [A] Tilført effekt Pt [kW] SX Styring kontroll og OQ SoftWare/Versjon2,72L1-N 239 XM-41Tilluft XM-42Tilluft P fl sumL1-L3 414L2-L3 41433414 3,80 3,80 3,80 2,7241403,01L2-N 239L3-N 239XM-51Fraluft XM-52Tilluft33414 4,20 4,20 4,20 3,014140XM1Rotor1239 0,30 0,300,07Pumper Merkeeffekt Pa [kW] Merkestrøm [A] Faser [L] Motorverninnstilling [A] Driftspenning [V] Driftsstrøm L1 [A] Driftsstrøm L2 [A] Driftsstrøm L3 [A] Tilført effekt Pt [kW]JP11239 0,10 0,100,02JP23414JP33414JP43414Notat Pumpe OKNotat Utført service og kontrollert overstående punkter, byttet filter. Anlegg OK.[TG] Tilstandsgrad[KG] KonsekvensgradAvvikslukkingTiltakEstimatSum avvikslukking: pris eks.mva. gyldig i 60 dager fra besøksdato