Title: +175=325.001_IK001_FDV luft_vann varmepumpe teknisk rom terapibasseng Manual-P-serien.Produktinformasjon.pdf
Vattenanslutningmm50 mmm3/h1,52,33,04,5bar0,050,020,030,08Pressostatbrytvärde HPbar44 (sluter igen vid 32 bar)Pressostatbrytvärde LPbar1,5 bar (sluter igen vid 3,0 bar)Höjdmm575575603603Breddmm79079010001000Djupmm341341403403Viktkg33375359och en pooltemperatur på 26 °C, enligt fransk standard NF 414.2 Uppvärmningskapaciteten ska ses som riktvärden för en isolerad pool med övertäckning nattetid. Modellerna är främst avsedda att användas under perioden maj - september, vilket är en normal poolsäsong.3 Driftström är angiven vid en utomhustemperatur på 15 °C, relativ luftfuktighet på 70% och en pooltemperatur på 26 °C. Driftströmmen kan variera beroende på ovanstående förhållanden.19Teknisk beskrivningTeknisk beskrivningMått och anslutningarP10/P15290Vatteninlopp Ø500 7 2Vatteninlopp Ø500 0 1341P20/P30360