Title: Philip_Pedersensvei_20_Aggregat_Norsk_Teknisk_Installasjon_AS_1000646_20201207154912206_SDS_816.pdf
Inbyggnadens påverkan på fläkten (systemeffekten) är inkluderad i fläktens prestandaDimensionerande statiskt tryck (våta förhållande)Statiskt tryck vid SFPv beräkningTemperaturhöjning p.g.a. fläktMin varvtalVarvtal vid SFPv beräkningDimensionerat varvtalMax varvtalDimensionerad eleffekt till motor/-erEleffekt till motor/-er vid SFPv beräkningMärkuteffekt/motorMotoralternativMotorbeteckningAntal fläktar/motorer i luftströmAllomfattande statisk verkningsgrad inklusive drivenhetMax motorverkningsgrad (inkl. motorstyr 91,5%)FMEG, kammarfläkt inkl. motorstyrFörordning(EU)Nr 327/2011 allomf. verkningsgradSpecifik fläkteleffekt2k9Datum: 2020-12-07 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 100008245834k8k87dB1,52 m/s52 Pa26 Pa78 Pa10 000 m³/h549 Pa523 Pa0,7 °C250 varv/min1 366 varv/min1 383 varv/min1 635 varv/min2,61 kW2,49 kW4,00 kW1DOMEL 749.3.392161,9 %94,5 %6865,2 %0,85 kW/(m³/s)7/29