Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Si le contact à fenêtre est ouvert pendant plus d’une minute, l’unité est commutée en mode «Antigel». Elle revient au mode de fonctionnement normal lorsque le contact à fenêtre se ferme. Le raccordement doit être effectué sur les broches 11 et 12 du connecteur J2 comme l’indique la figure. L’entrée numérique peut être configurée par logiciel en programmant «normalement ouvert» (par défaut) ou «normalement fermé» à travers le programme “Service tool”.