Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
≤ Ø110mm FR Rør- mansjett med 50mm høyde, eller Ø125-200mm med 60mm høyde, eller Ø250-315mm med 75mm høyde, fra undersidenFestes med Ø4mm betongskruer10-50mm gjennomgående elastomerisk skumSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.ISOLERTE PE RØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)≥ 10mm åpning mellom isolasjon og konstruksjonPE rør ≤ Ø160mm med veggtykkelse 3.0-9.5mmDEKKEKONSTRUKSJONERTett åpninger med 10mm dyp Protecta FR Akryl på 40mm dyp bakdytt av steinull fra undersiden