Title: Sluttkontroll 4.etg. del2 4-U3.pdf
Har du tettet alle gjennomfaringer i brannskiller?Er kabeltverrsnitt valgt riktig med hensyn til spenningsfall og stremfaringsevne?Er effektbrytere/motorvernbrytere riktig justert? Er jordfeilbrytere riktig valgt i forhold til type og utlesestram?Nei KOMMENTARJakeNel aktueh KOMMENTARWTFEEREs AV EWSTERNT _FliRiMsAEWS(5 TEREMDE TAVLE BENYTTE.Er det valgt ngdvendig frakobling, sikkerhetsbryter, nadstopp og nullspenningsutlgser?Har tilkoblet utstyr IPgrad tilpasset omgivelsene?Er merking av PEN, PEog Nleder utfart?Er anlegget tilstrekkelig merket?Er alle tilkoblinger riktig utfart?Er skjult varme dokumentert og eier informert?Er det ngdvendig adgang for drift og vedlikehold?Er advarselstekster montert og nedvendig dokumentasjon/ informasjon overlevert til eier/bruker?Er det montert ngdvendige overspenningsvern?0| = |EoEREEE o oo = [0 =Sluttkontroll Rapport fra sluttkontroll etter arbeid p elektriske anlegg&/ 0oopoop o ogolbojoSEIECEEEE b ECEIESide 1av2