Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
E11 = V2[m3] x t3 E11 opsummeres med produktet af m3 for V2 x t3Opløsning på E8, E9, E10 og E11E8, E9, E10 og E11 er afhængig af opløsningen på volumen [m3]Volumenopløsning0000,001 m3 00000,01 m3 000000,1 m3 0000001 m3E8, E9, E10 og E11 opløsning m3 x °C x 10 m3 x °C m3 x °C x 0,1 m3 x °C x 0,01Eksempel 1: En varmeinstallation har efter et år forbrugt 250,00 m3 fjernvarmevand, og gennemsnitstemperaturerne har været 95 °C i fremløb og 45 °C i returløb. E8 = 23750 og E9 = 11250.Eksempel 2: Gennemsnitstemperaturerne ønskes målt sammen med den årlige aflæsning, hvorfor E8 og E9 medtages i årsaflæsningen.Aflæsnings- datoVolumenE8Gennemsnit for fremløbE9Gennemsnit for returløb2017.06.01 534,26 m348236186542016.06.01 236,87 m3201237651Årsforbrug297,39 m32811328113/297,39 = 94,53 °C1100311003/297,39 = 36,99 °CTabel 3Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021103MULTICAL® 6037.1.6 Returenergiregistre A1 og A2