Title: 360.005 Teknisk underlag.pdf
1 stk Finfilter F7, på luftinntak. OPPSTART •Kontroller at alle filter er av korrekt filterklasse, lengde og korrekt montert. •Kontroller at filterposene/kassettene er hele og uten skader. •Kontroller at filterfronten er tett. •Kontroller at pakninger er uskadd.VEDLIKEHOLD •Anbefalt vedlikeholdsintervall er hver 6. måned under normale forhold. •Filter anbefales skiftet ut i fra behov/trykkfall over filter. •Kontroller at filterfronten er tett. •Kontroller at pakninger er uskadd. •Kontroller at filterposene/kassettene er hele og uten skader.Filterskift kan indikeres av en filtervakt (pressostat) eller (flowmeter) Tabellen nedenfor viser luftmengdemåler. anbefalt sluttrykkfall, for de forskjellige filterklassene: EU3 150 Pa EU5 200 PaEU6 200 Pa EU7 200 Pa EU8 300 Pa EU9 300 PaRENGJØRING •Fjern eventuelt støv fra filterfronten med en støvsuger eller klut. •Engangsfilter må byttes.Filterareal Trykkfall rent filter BxHxL 592x592x635 BxHxL 490x592x635 Dim trykkfall Slutt trykkfall Filter energi forbruk