Title: 10 EX Gipsmørtel - Montasjeanvisning.pdf
EX Gipsmørtel dybde ≥ 100mmKOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 180)≥ 100MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 1200 x 2400mmEX Gipsmørtel dybde ≥ 50mm50mm støpeplate av steinull ≥ 150kg/m3Kobberrør ≥ Ø6mmSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dett e dokument beskriver.STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/U (E 180)≥ 100MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 1200 x 2400mmStålrør ≤ Ø219mmEX Gipsmørtel dybde ≥ 50mm50mm støpeplate av steinull ≥ 150kg/m3≥ 30mm tykk steinull densitet ≥ 80 kg/m3 ≥ 100cm på begge sider