Title: +038=30.001-NI003._14-V20-07-02 VVS-anlegg plan 7 - DM3.pdf
LD018T Maks:200 m³/h Kjøling: 0 W 0.000 L/s Varme: 405 W 0.010 L/sSTAP/STAD DN 404Alle overstrømningsventiler toalettkjerne: SF002T-125 og kanal ø125 legges så høyt som muligOpp/nedLD024T Maks:220 m³/h Kjøling: 0 W 0.000 L/s Varme: 825 W 0.020 L/s+07 = 370.101 - OE 071 0.555 L/sST009T-314-400 530 m³/h5Inntak 850x2050 UK=1921150x2050 UK=192Skap tørropplegg6Opp/nedLD018T Maks:220 m³/h Kjøling: 600 W 0.048 L/s Varme: 275 W 0.007 L/sLD022T Q: 100 m³/h Varme: 275 W 0.007 L/sLD018T Maks:220 m³/h Kjøling: 600 W 0.048 L/s Varme: 275 W 0.007 L/sLD018T Maks:220 m³/h Kjøling: 600 W 0.048 L/s Varme: 275 W 0.007 L/s7Opp/ned 370.101: DN 100mm 370.101: DN 100mmSTAP/STAD DN32+07 = 370.101 - OE 072 0.354 L/sLD018T Maks:220 m³/h Kjøling: 600 W 0.048 L/s Varme: 275 W 0.007 L/sOpp/nedLD018T Q: 220 m³/h Varme: 275 W 0.007 L/sOpp/ned 320.102: 54mm8 STAP/STAD DN15LD018T Maks:200 m³/h Kjøling: 510 W 0.041 L/s Varme: 240 W 0.006 L/sø200 UK=2650 ø200 UK=265028mmMøterom 7-009