Title: DM1-3-HEA-8_5-D-Luftinntak-avkast.REV01.pdf
Figur 7: Inntak 01 og 02 ligger begge nærmere både avkast 01 og 02 enn 10 m.n:\519\10\5191019\4 resultatdokumenter\41 rapporter\cfd analyse dronning mauds gate 1-3 - breeam hea 8.docx2020-01-13 | Side 12 av 27CFD analyse Dronning Mauds gate 1-3 BREEAM Hea 8 Oppdragsnr.: 5191019 Dokumentnr.: CFD-01 Versjon: 02Figur 8: Inntak 03 er nærmere både avkast 03 og 06 enn 10 m.Figur 9: Inntak 04 ligger nærmere avkast 04 enn 10 mFigur 10: Inntak 05 ligger nærmere avkast 05 enn 10 m.n:\519\10\5191019\4 resultatdokumenter\41 rapporter\cfd analyse dronning mauds gate 1-3 - breeam hea 8.docx2020-01-13 | Side 13 av 27CFD analyse Dronning Mauds gate 1-3 BREEAM Hea 8 Oppdragsnr.: 5191019 Dokumentnr.: CFD-01 Versjon: 02Figur 11: Inntak 06 ligger nærmere avkast 06 enn 10 m.Figur 12: Inntak 07 og 08 ligger nærmere avkast 07 og 08 enn 10 m. I tillegg ligger inntak 01 nærmere avkast 07 enn 10 m.2.4 BREEAM-referanseløsning