Title: 2209 Elektro - NEK 405-3 Næring Oppdelt Lofotsenteret.pdf
Prisoverslag20.10.2022Kommentar F10 i 432.01/01. Flere ledere og forskjellige typer ledere tilkoblet samme automat enn leverendør henviser til.Id: 1708Komponenter i hovedfordelingen har høy temperatur.TiltakMå etterses og kontrolleres nøyere, om nødvendig termofotograferes (FEL §10, §18, §23). LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar F13 i 432.01/01 har en overflate temperatur på 50 grader med 12.5A last på fase og 10.7A last på N leder. Se termografi rapport.26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres12/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 FordelingerId: 1709Tilkoblingsskruer er ikke tilstrekkelig trukket til.TiltakTilkoblingsskruer må ettertrekkes tilstrekkelig.LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar 432.01/01 Flere kurssikringer funnet ikke tilstrekkelig tilstrammet. Også flere som er tilstrammet for mye. Anbefaler å gå over alle tilkoblinger med riktig moment i henhold til leverandørs spesifikasjoner.Id: 1712