Title: 37 Komfortkjoling.pdf
26 °C 12 °CDriftsinformasjonEkspansjonssentralDrift1. Under drift sjekkes trykket på anlegget hver annen uke, det skal ligge ned mot min. ved kaldt anlegg og opp mot maks. ved varmt anlegg.1. Under drift sjekkes trykket på anlegget hver annen uke, det skal ligge ned mot min. ved kaldt anlegg og opp mot maks. ved varmt anlegg.2. Noter hvor høyt trykket på anlegget er ved 0°C utetemp. og ved -10°C utetemp. 3. Hvis trykket har sunket må det fylles vann, men ikke for mye. Fyll slik at trykket ligger på samme nivå som tidligere notert.2. Noter hvor høyt trykket på anlegget er ved 0°C utetemp. og ved -10°C utetemp. 3. Hvis trykket har sunket må det fylles vann, men ikke for mye. Fyll slik at trykket ligger på samme nivå som tidligere notert.Vedlikehold1. En gang årlig sjekkes ladetrykket på ekspansjonskaret. 2. Sjekk først om membranen er defekt. Dette gjør man ved å ta av hetten på luftventilen og trykke på ventilen med en fyrstikk e.l. Kommer det vann her er membranen defekt.