Title: +038=370.001-SE021T_01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8405662 med flere - man_prescor_cv_v2.0_20140428_def_lr.pdf
A biztonsági szelep kizárólag száraz és fagymentes helyen használandó.A biztonsági szelep kizárólag száraz és fagymentes helyen használandó.Minimális/maximális üzemi hőmérséklet:10 °C/+120 °C.Biztonság Ellenőrizze, hogy a biztonsági szelepen feltüntetett maximális kapacitás és nyitási nyomás megfelel-e a rendszer vonatkozó értékeinek.Vigyázzon a kiömlőcsőből kiáramló gőzre: Leforrázás veszélye áll fenn!2. BeszerelésA következő pontok a biztonsági szelep helyes működésének a biztosítása,valamint a biztonságos beszerelés érdekében fontosak: • A beszerelést csak képzett szakembervégezheti. Tartsa be a helyi előírásokat és útmutatásokat.A szelepet a kazán (E) közelében helyezze el. • A beszerelést ne nyomás alatt lévő rendszerenvégezze.A biztonsági szelep beszerelése előtt a csöveket alaposan át kell öblíteni, és a hideg vizes nyomáspróbát el kell végezni.A biztonsági szelep beszerelése előtt a csöveket alaposan át kell öblíteni, és a hideg vizes nyomáspróbát el kell végezni.