Title: +038=66.009-##003._02-5DB - Brukermanual.pdf
tempo fermata ventilatore evaporatore dopo sgocciolamento temperatura sotto la quale il ventilatore condensatore viene spento differenziale ventole condensatore (relativo a F6) funz. vent. cond. durante normale funz. (0 = parall.al compr.,1 = ON); vedi anche F6 e F7 funzion.vent. cond. in sbrin. e sgocc. (0=OFF, 1=ON, 2=ON sopra 35°C, OFF sotto 33°C) temperatura critica per segnalazione di alta temperatura di condensazione temperatura critica per allarme di alta pressione ritardo disattivazione ventilatore evaporatore allo spegnimento compressore (solo se F3 = 5) tempo di ON ventilatore evaporatore con compressore spento (solo se F3 = 5) tempo di OFF ventilatore evaporatore con compressore spento (solo se F3 = 5) differenza di temperatura tra cella ed evaporatore per attivazione ventole in modo continuo0 0 -40 1 0 0 -40 -40 0 0 0 02 15 +99 25 1 2 +99 +99 240 900 900 +99min °C °C - - °C °C s s s °CSTAMPA