Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Ø 32mm Aquatherm Green SDR9 rør Ø 40mm Aquatherm Green SDR9 rør Ø 50mm Aquatherm Green SDR9 rør Ø 63mm Aquatherm Green SDR9 rør Ø 75mm Aquatherm Green SDR9 rør Ø 90mm Aquatherm Green SDR9 rør Ø 110mm Aquatherm Green SDR9 rørFR Rørstruper 50 x 1.8mm (1 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag)Alle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-SKOMPOSITT AQUATHERM GREEN SDR9 PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 90Maks utsparing 1100mm x 1100mm (mellom vegg og dekke 550mm høyde x 1100mm bredde med innfestning på 3 sider)2 lag 50mm FR Brannplate 1-S monteres med 50mm overmål på begge sider. Kantene males med FR Dekkmaling≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERGjennomføringProtecta Rørstruper på begge sider