Title: +038=360.000-NI001._01-DM 1-3_Plan 10_360.029.xls
MÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3ANLEGG : Dronning Maudsgt 1-3 Dato 2020-06-17 00:00:00 SYSTEM : Plan 10 - 360.029 Ref. J. Sandaker TILLUFT AVTREKK KJØKKENHETTE ROM NR. Prosjektert Målt Avvik Prosjektert Målt Avvik Prosjektert Målt Avvik m3/h m3/h % m3/h m3/h % m3/h m3/h % 10-124 Møterom 1200 1230 10-022 Kjøkken 220 221 På kjøkkenhette egen vifte 10-021 Kontor 210 215 10-301 Møblert korridor 440 430 10-123 Oppholdsrom 290 290 10-122 Kontor 95 93 10-121 Kontor 100 102 10-120 Kontor 105 102 Sum 2660 2683Toaletter avtrekk 250 Sentralavtrekk 2410