Title: 1.1 Gyproc.pdf
Gyproc FDVVedlikehold avgipsplatekonstruksjoner *Kontroll av konstruksjoner med brannkravEn konstruksjon som skal tilfredsstille en viss brannmotstand, ma vedlikeholdes og inspiseres slik at den forventede brannmotstanden virkelig opprettholdes.Hulltaginger, gjennomfgringer, ombygging og lignende m4 utfgres slikat brannmotstanden ikke reduseres. | Gyproc Handbok avsn. 3.9 er det beskrevet hvordan gjennomfgringer kan utfgres.Ved montering av inspeksjonsluker skal denne ha en npdvendig brannklasse i forhold til veggen, f.eks. Ineo EI (A) 30 eller El (A) 60. Som regel kreves det at luken holder det halve av veggens totale brannmotstand.OverflaterGyproc gipsplater haren overflate som er klassifisert A2-s1,d0. Ved normal overflatebehandling opprettholdes dette. Pa spesielle ste- der, som f.eks. remningsveier, ma man pase at det ved vedlikehold ikke blir s tykke sjikt av tapet o.l. at overflaten nedgraderes. For utbedring av slike overflater kan Gyproc Tynnplate (GSE 6) benyttes.