Title: +135.01=564.001-XS020T_01-Montasje 5202AB13_bma_d-e-blinds_Norsk.pdf
Strømforsyning (cid:127) foregår via busslinjen (cid:127) KNX busspenning: DC 24V (DC 21 ... 30V) via busslinje (cid:127) KNX bussstrøm: <10 mA Utganger (cid:127) Strømtilkobling: foregår via terminalene for L og N på den innmonterte aktuatoren (cid:127) 1 stasjonskanal med 2 relékontaktutganger, - Nominell spenning: AC 230 V, 50/60 Hz (cid:127) Nominell strøm: 6 En motstandsbelastning (cid:127) Bryterstrøm ved vekselstrøm 230 V: -0.01 ... 6 En motstandsbelastning -TTube motorer med hjelpefase kondensator ≤14μF, maks effekt 500 VA ved 20 000 belastningsendringssykluser (OPP NED-STOPP) eller Maks. 750 VA ved 12000 belastningsendringssykluser - absolutt maksimal belastning ved cosϕ = 0,4; 750 VA (cid:127) Bryter strøm ved DC 24 V: 6 En ohmisk belastning, 4 En induktiv belastning (L / R = 7 ms) tilkoblinger (cid:127) Busslinje: skrueløs bussterminal 0,6 ... 0,8 mm Ø solid, strippelengde 5mm (cid:127) Lastekrets: skrueløse terminaler 0,5 ... 2,5 mm² enkeltråd, fintråd eller flertråd, ubehandlet, strippelengde 9