Title: firesafe_fugemasse_varmekspanderende_ex_forlenget_produktdokumentasjon.pdf
Intumex® myk gjennomføring bestående av 2-sjikts mineralullplater (tykkelse 2 x 50 mm, A1, densitet ≥ 120 kg/m3)SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 TrondheimBesøksadresse Tillerbruveien 202 7092 TillerTelefon 464 18 000E-post / web post@spfr.no www.spfr.noForetaksnummer NO 982 930 057 MVASPFR 030-0273 INTUMEX MG Side 4 av 5B. KabelgjennomføringerTabell 5 For tetting av kabelgjennomføring i vegg av gips eller betong med tykkelse ≥ 100 mmDimensjon kabel (maks. diameter)Min. dybde tettingBrann- klasse1)Kabelbunt Ø 100 mm i ≤ 200 cm2 utsparing i vegg15 mm MG på begge sider, med ≥ 70 mm bakdytt2)EI 120Kabelbunt Ø 100 mm i ≤ 200 cm2 utsparing i vegg15 mm MG på begge sider med ≥ 70 mm bakdytt3)EI 90Kabelbunt Ø 160 mm i Intumex® myk gjennomføring4)25 mm MG på begge sider, med ≥ 50 mm bakdytt2)EI 90