Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Man kan angi at giveren skal styre bare intermittent natt- varme og/eller sommernattkjøling (på dagtid styres da aggregatet av intern giver i aggregatet).Temperaturgiverne plasseres på egnede steder for å få representative måleverdier.Aggregatet kan styres av en beregnet middelverdi av temperaturgivernes måleverdier, alternativt av den tempe- raturgiveren som måler lavest eller høyest verdi.Alternativt kan temperaturen sendes til aggregatet via kommunikasjon fra f.eks. et overordnet system.Samme mulighet finnes også for romgivere til funksjonen Xzone.Innstillinger:VerdiAvtrekkskanal, temperaturgiver Romgiver 1 Romgiver 2 Romgiver 3 Romgiver 4 Romgiver funksjonRomtemperatur fra kommunikasjon Romtemperatur, bare for intermittent nattvarme Romtemperatur, bare for sommernattkjøling Uteluftgiver 1 Uteluftgiver 2 Uteluftgiver 3 Uteluftgiver 4 Uteluftgiver funksjonUtetemperatur fra kommunikasjonInnstillings- område On/OffOn/Off On/Off On/Off On/Off Middels/Min./ Maks. On/OffOn/OffOn/Off