Title: +038=453.003-LZ001. Defrost Snow Nexans leggeanvisning.pdf
Generelt for begge produkter Varmekabelenmåikkeleggesikryssellermedoverlapping.Innbyrdes avstandmellomvarmesløyfenemåaldriværemindreenn5cm.Leder- isolasjonoglederresistansskalmålesetterutlegging,samtførogetter overdekking.Vedeventuelleavvikihenholdtilgarantiskjemamåpro- duktetskiftesutellerrepareres.Snowmatskalhaforankobletstrømstyrt jordfeilvernmedutløserstrømikkehøyereenn30mA.Underlag Underlagetskalværestabiltogavrettet,f.eks.avsubbus,steinmel,asfalt eller tilsvarende, fritt for skarpe kanter som kan skade kabelen. Under- lagetmåværedimensjonertutifraforventedebelastninger,ogavenslik beskaffenhet at det ikke oppstår setninger eller sprekk-dannelser som kan skadeSNOWMAT/DEFROSTSNOW.Varmekabler/matterskalikke legges direkte på isolasjon.