Title: +175=325.001_IK001_FDV luft_vann varmepumpe teknisk rom terapibasseng Manual-P-serien.Produktinformasjon.pdf
Start enheden om. Kontakt forhandleren, hvis fejlen vedvarer.Sensorfejl fordamperP05Sensor ikke tilsluttet, kabelbrud eller kortslutningStart enheden om. Kontakt forhandleren, hvis fejlen vedvarer.Sensorfejl sugegasP07Sensor ikke tilsluttet, kabelbrud eller kortslutningStart enheden om. Kontakt forhandleren, hvis fejlen vedvarer.Sensorfejl varmgasP81Start enheden om. Kontakt forhandleren, hvis fejlen vedvarer.VarmgasalarmP82Kompressor overophedet.Start enheden om. Kontakt forhandleren, hvis fejlen vedvarer.HøjtrykspressostatE01Gastryk for højt.Start enheden om. Kontakt forhandleren, hvis fejlen vedvarer.LavtrykspressostatE02Gastryk for lavt.Kontrollér vandflow og justér eventuelt bypass.FlowvagtE03Lavt flow eller intet vand i systemetFor høj temp.forskel mellem indløb og udløbUtilstrækkeligt vandflow 12 °C forskel mellem indløb og udløbKontrollér vandflow og justér eventuelt bypass.E06Start enheden om. Kontakt forhandleren, hvis fejlen vedvarer.