Title: +038=433.000-NI003._25-Testrapport Elektriske Anlegg Plan 5 DM3.E2=433.05.02 Colliers.pdf
Colliers Plan 5 / DM3.E2=433.05.02 / XF026 C16/2/003 / Mal 2 10.03.2022 11:45 (TomekElektriker)SPENNING TRMS Uln: 234V Ulpe: 1V Unpe: 234V f: 49.93HzSYS.: TN/TTZ-LINEZ: 0.31ΩIsc: 746A R: 0.30Ω Xl: 0.05Ω Sikringstype: C SIKRING I: 16A SIKRING T: 0.4s Isc_lim: 160.0ARCD: UtlřsningsstrřmI: 28.5mAUci: 0.1V t: 13.2ms Idn: 30mA type: Ulim: 50V SYS.: TN/TTISOLASJON: L-PE,N-PERlpe: >30.0MΩ Um: 516V Rnpe: >30.0MΩ Um: 521VUiso: 500V Grenseverdi: 1MΩColliers Plan 5 / DM3.E2=433.05.02 / XF026 C16/2/003 / Mal 2 10.03.2022 13:51 (TomekElektriker)KONTINUITET: R200mA LPER: 0.27ΩR+: 0.3Ω R-: 0.3Ω Grenseverdi: 0.5ΩColliers Plan 5 / DM3.E2=433.05.02 / XF026 C16/2/003 / Mal 3 10.03.2022 11:48 (TomekElektriker)SPENNING TRMS Uln: 234V Ulpe: 1V Unpe: 234V f: 49.97HzSYS.: TN/TTTALLBERG ELEKTRO A/S Stanseveien 4, 0975 Oslo Tlf.22 79 66 40Side:13GODKJENTGODKJENT*GODKJENTGODKJENTGODKJENTGODKJENT*GODKJENTGODKJENT*Nr.39394040TEST RAPPORTResultatZ-LINEZ: 0.39Ω