Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Si instala KBT en zonas con elevada humedad (por ejemplo, en el lavadero), es imprescindible que el agua pueda drenarse adecuadamente. Esto evitará que, si baja la temperatura, el agua se congele y dañe el ventilador.Los ventiladores dotados de contactos térmicos con cables externos (TK) deben conectarse siempre a una protección de motor externa. Monte el ventilador en la dirección de circulación del aire (consulte la flecha en la unidad). Instale el ventilador de modo que no se transmitan vibraciones por el sistema de conductos o la estructura del edificio (disponemos para ello de accesorios adecuados, por ejemplo, abrazaderas rápidas y difusores). Asegúrese de que el ventilador queda bien sujeto y estable (Fig. 3). Salvo que se indique otra cosa, el ventilador se puede montar en cualquier posición. Conviene instalar el ventilador de modo que las tareas de mantenimiento se puedan realizar fácilmente y de forma segura. El ruido se puede reducir instalando silenciadores (disponibles como accesorios).