Title: Siemens servicerapport 11.05.202.pdf
Så at 320.010 som gir varme til varmebatteriet stoppet når 360.013 stanset. Her programmerte jeg opp en frostregulator imot RT550 som vil prøve å holde «settpunkt frostregulator». Man kan også skru denne av ved for eksempel sommertid og det er varmt ute for å spare energi. Frostvernet vil virke uavhengig om hva frostvaktregulatoren er satt til. Ventil på 320.010 vil gi 100% pådrag hvis gjenvinner gir pådrag eller frostvernet er utløst. Ventilen vil også stenge når anlegget er av og frostregulator driftsmodus er av.Snudde RT401 Tur og RT501 Retur temp i programmet da disse var snudd.Tegnet om i Insight slik at temperatur og pumpe er på rett side av vekslern.360.014Frostvakt stanser anlegget hvis utetemperaturen er lavere enn 10 grader ute. okRadiatorkurs 1Holder settpunkt ok. Kjørt ventil manuelt ok.Radiatorkurs 2Holder settpunkt ok. Kjørt ventil manuelt ok.Radiatorkurs 3Holder settpunkt ok. Kjørt ventil manuelt ok.Radiatorkurs 5Holder settpunkt ok. Kjørt ventil manuelt ok.Datarom