Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Alle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 15 (65) 2021 2 9Detaljtegninger Protecta® FR BrannplateISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 1200mm bredde og 600mm høyde1 lag 50mm FR Brannplate 2-SInnrammet utsparing med 2 lag 12.5mm gipsplater (ikke nødvendig i mur- og betong vegger)Alupex rør ≤ Ø75mm25mm gjennomgående glass eller steinull ≥ 75 kg/m3Alle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 1100mm x 1100mm (mellom vegg og dekke 550mm høyde x 1100mm bredde med innfestning på 3 sider)2 lag 50mm FR Brannplate 1-S monteres med 50mm overmål på begge sider. Kantene males med FR Dekkmaling25-60mm gjennomgående glass eller steinull ≥ 75 kg/m3