Title: +038=54.000-NI006._08-BrP-10 Brann plan 10.pdf
Møterom 10-101Oppholdsrom 10-123Kontor 10-122Kontor 10-121Kontor 10-120E30CSE30CS7470747074702970131415168Korridor 10-3028Møterom 10-108Møterom 10-00674700 0 90 0 0 60 0 0 20 0 0 60 0 9SYMBOLFORKLARINGKOMMENTAREREI120 [A120]Tegningen er et vedlegg til brannsikkerhets- strategien og må ses sammen med denne.EI 60 [A60]EI120CS/A60SE 30 [F30]Brannmotstand iht. VTEK17 / Brannmotstand på eksisterende dørRømningsretningDet må installeres: · · ·brannalarmanlegg ledesystem røykventilasjon i trapperom, heis og åpne sjakter trykksetting i trapperom med trykkavlastning tørropplegg med uttak i trapp slokkeutstyr slik at alle arealer dekkes·FluktveiEksisterende delsprinkling opprettholdes.RømningsveiBrannmannsheisSjakter som ikke er tegnet som egne brannceller forutsettes tette i dekke.Tørropplegg, uttakBrannslangeInformasjon om branncelleinndeling for områder som ikke endres er hentet fra gamle branntegninger.Håndslokkeapparat