Title: +038=54.000-NI009._01-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet Trappesjakt DM 1 Sluttrapport.pdf
Ansvarlig entreprenør ElektroLagNormal drift Normal drift Normal driftElektro Elektro VentSide 1 av 3Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest Brann og sikkerhet Trykksettingsvifte DM 1 13.03.2022 0500 - 06301. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft Hendelse: System1. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft Hendelse: SystemLøse ut brannalarm i heislobbyBrannalarmanlegg.Utløst brannBranndetektorer FlashUtløst brannElektriske låste dører til og i rømningsveiUtløst brannLysUtløst brannTrykksettingsvifte 365.008Utløst brannTrykkavlastningsspjeld.FullskalatestObjektRøykdetektor: 04.045 (etg 4) Røykdetektor: 08.002 (etg5) Røykdetektor: 04.046 (etg7) Røykdetektor: 08.036 (etg 9)Branndetektor med flashDører med automatikk i rømingsveiLysReaksjonVisning av alarm med angivelse av sone på betjeningspanel og sentral. Test av manuell melder.Blink og hørbar lyd