Title: +038=360.010-#####._07-360.010 GOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Objekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.010 GOLD25FRXHC +/- 6.750 m³/h - 63% samtidighetDato: 20.01.2020 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534414GOLD F RX/HC Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende dataAggregatstørrelse025Lufttetthet1,200kg/m³Tilluftsmengde4 253 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal35PaTilluftskanal72PaAvtrekksluftmengde4 253 m³/hStatisk trykkfallAvtrekkskanal30PaAvkastkanal52PaKlimatdataOslo, NorwayDimensjonerende utetemperatur, sommer26,0°CDimensjonerende luftfuktighet, sommer50 %Laveste dimensjonerande uteluftstemperatur20,0°CDimensjonerende luftfuktighet, vinter85 %Tilluftstemperatur, sommer16,4°CTilluftstemperatur, vinter20,0°CNøkkeldataSFPvRene filtre0,90kW/(m³/s)Tilluftens tørre temperaturvirkningsgrad86,1 %Eurovent energieffektivitetsklasseA+2016Kontroll mot kommisjonens forordning (EU) nr 1253/2014Kompatibel2018Kabinett