Title: 230928 Årskontroll bygg b-c 2023.pdf
5. etg AF-K2-3-5 og AV-K1-2-3-4 - Det ble kjørt ny strømgrense på kursene i kjeller på den nye nødlyssentral fra Autronica. OK etter test. (Feiler når Nødlysbryter ved inngang til tilfluksrommet er slått av.)5. etg AF-K2-3-5 og AV-K1-2-3-4 - Det ble kjørt ny strømgrense på kursene i kjeller på den nye nødlyssentral fra Autronica. OK etter test. (Feiler når Nødlysbryter ved inngang til tilfluksrommet er slått av.)- Ladespenning er 27,28vSide 2 av 3Under kontrollen fremkommer følgende avvik i forhold til gjeldende regelverk: (Med avvik menes uregelmessigheter som må utbedres)Sted i bygningen: Beskrivelse avvik:Referanse regelverk:Utbedret JA / NEI:Under kontrollen fremkommer følgende anbefalinger til forbedringer: (Med anbefaling menes forslag til utbedring som vil bety en forbedret funksjonalitet)Sted i bygningen: Beskrivelse anbefaling:C-blokk Blokk B og C