Title: +175=360.001_IV001_Igangkjøringsrapport.Protokoll.pdf
Anlegg: DØIJLI ALDERS OG SYKEHJEM 36.03 Utførh 211543Vårt Onr: C-207143 Utført av: Jan Tore LioIGANGKJØRINGSRAPPORTMÅr-rxcrn:Målt verdi:Påsæmplet verdi:Spennine: Tilluftsvift€ Avtrekksvifte4115 Volt 8,0 Amp 7,4 Amp400 Volt 11,5 Amp 8.7 AmpSi¡k.pumpe gi elrvinner S irk. pumpe varmebatteri15 Amp 0.4 Amp2.1 Amp 0.5 AmoI¡.rNsuLLrNcBn:5FVf Filtervakt 5FV2 Filtervakt 6Wl Viftevakt 6W2 Viftevakt2ü) Pa 2ü) Pa 60 Pa 60 Pa5UR1kanal A kanalB üXXl001 t2t0-t2t Alle,1010sREGIRegulatorSkal romtemp Mintilluftstemp.+21 "c +15 0CSkal-frostalarm Skal-min retur VB Øke returVB natt+7 "C +T2 "C +10 "cAVD: OSLO Ol-uf Onsumsvn. 9 0 68 0 Osl-o Tl-f : 2208'7 400 Fax: 22087401 fornavn@bstekni kk. noFo.retaksnummer 840 530 752 mvaÀVD. Dranunen Hoffgaardsgt.22 3002 Drammen Tlf: 32828004 Fax: 32828005fornavnGbstekni kk. noBYGGAUTOMATISERINGAnlegg: DØLHLI ALDERS Oc SYKEHJEM Utført: 13/12-02Vårt Onr: C-2071-01 Utført av: Ståle AlbjerkIGANGKJØRINGSRAPPORTMALINGER: