Title: +038=360.000-ST027T_03-Colibri Ceiling Ventil Swegon - Produktdatablad.pdf
Luftflöde – Tryckfall – Ljudnivå – Kastlängd • Kastlängd l0,2 är mätt vid isotermisk inblåsning. • Rekommenderad max undertemperatur är 14 K. • För beräkning av luftstrålens utbredning, lufthastig-lheter i vistelsezonen eller ljudnivåer i rum med andra dimensioner hänvisas till våra beräkningsprogram som finns på www.swegon.com.Diagrammen anger data för luftdon infälld i tak. • Kastlängd vid rotationsinställning. För övriga inställ- ningar, se diagram för don med anslutningslåda ALS.Diagrammen anger data för luftdon infälld i tak. • Kastlängd vid rotationsinställning. För övriga inställ- ningar, se diagram för don med anslutningslåda ALS.COLIBRI CC 125-400, 160-400 och 200-500 - TilluftCOLIBRI CC 125-600, 160-600, 200-600, 250-600, 315-600 och 400-600 - Tilluft10050 403020pt Papt Pa pt Papt Pa3040 dB(A)3510050 40 3020pt Pa3040 dB(A)352525102010205 435 4 3220304050100 l/s220304050100200l/s100200300400 m3/h100