Title: +038=360.000-LH005T_04-WISE Parasol Konfortmodul Swegon - Produktdatablad.pdf
Ventil kjøling og varme, SYST VDN 215 Fabrikkmonterte ventiler for kjøling og varme.Ventilen forhåndsinnstilt fullt åpen på Kv 0,89. DN15 (1/2”) Kv-verdi kan stilles inn mellom 0,1–0,89 m3/h.For mer informasjon om ventilen se separat produktblad på www.swegon.com.Ventilmotor kjøling og varme, ACTUATORc 24 V NC Ventilmotor for kjøling og varme.24 V AC/DC, NC (Normally Closed).For mer informasjon om motorer se separat produktblad på www.swegon.com.Kondensgiver-KIT for ettermontering CONDENSATION SENS CG IV-KIT Kondensgiverens giverelementet består av et kretskort med gullbelagte ledningsbaner som reagerer når det oppstår kondens mellom disse. Når det oppstår kondens, stenger kjøleventilen den innkommende vannmengden til produktet. Når kondensen på led- ningsbanene har tørket, tillates kjøleventilen å åpne igjen.Giveren plasseres på batteriets lameller ved tilløp for kjøling.For mer informasjon om kondensgiveren se separat produktblad og monteringsin- struksjon på www.swegon.com.