Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
115:15225Kontroller at funksjonsomkobleren på trykkgiveren er satt i stillingen C, og at kabel er koblet til COM 6-11 på styreenhet IQlogic. 10 minutter alarmforsinkelse. PLATEVARMEVEKSLER, AVRIMINGSTRYKK OVER ALARMGRENSE Avrimingsbehovet har oversteget 95 % kontinuerlig i 144 minutter.B12,4 h0Kontroller trykkgiveren for å sikre at slangetilkob- linger korrekte, og at det ikke har kommet fukt i slangene. Alarmen kan oppstå ved ekstreme driftstilfeller med høy luftfuktighet i avtrekksluften, i kombinasjon med svært lav utetemperaturAlarmgruppe 16: Batterivarmeveksler16:1226BATTERIVARMEVEKSLER, I/O-MODUL NR. 1 KOM- MUNIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommu- nikasjon med I/O-modul nr. 1 for batterivarmeveksler.A13)4)10 s116:2227