Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
■ 4.1. Tenuta del circuito Eseguire una ricerca sistematica delle perdite su ogni collegamento effettuato, con l’aiuto di un rivelatore elettronico adatto al fluido refrigerante dell’impianto. Un rilevamento delle perdite può essere effettuato prima della messa sotto vuoto tramite una pre-carica di azoto e un aerosol (uso di fluidi traccianti non consentito). Dovrà essere effettuato un rilevamento più accurato dopo la carica, al fine di verificare la tenuta del circuito tramite rilevatore.■ 4.2. Messa a vuoto Utilizzando una pompa del vuoto, effettuare la messa a vuoto dell’impianto per raggiungere una pressione residua di circa 200 micrometri o 0,27 mBar. Si raccomanda di svolgere il pompaggio contemporaneamente su tutti i circuiti ad alta e a bassa pressione, in modo da garantire un livello di vuoto uniforme nella totalità del circuito, compressore incluso, e inoltre per ridurre il tempo del ciclo.