Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
Les compresseurs TECUMSEH sont conçus pour fonctionner à une température ambiante maximale de +46 °C. Ne pas dépasser cette température. Pour optimiser l’installation, respecter les règles de l’art. Pour les différentes conditions d’utilisation du compresseur, ne pas dépasser sa PS. S’il existe un tube à paroi unique entre de l’eau et le fluide frigorigène (ex. : évaporateur à eau) et qu’une fuite se produit à travers cette paroi, le réfrigérant fuit à l’extérieur et l’eau pénètre dans le système, créant un effet vapeur. Sans organe de sécurité, le compresseur se comportera comme un générateur de vapeur et l’échauffement du moteur génèrera une forte augmentation de la pression. La désintégration de l’isolant (perle de verre) sur une borne d’alimentation électrique du compresseur due à un choc physique peut créer un trou au travers duquel le fluide frigorigène et de l’huile peuvent s’échapper. Au contact d’une étincelle, ce mélange peut s’enflammer. Quels que soient les travaux effectués sur le système