Title: Basix 180liter.pdf
Etter tømming stenges sikkerhetsventilen ved å vri rattet (1) videre med klokken. Steng alle åpne kraner.Ved evt. behov for raskere tømming kan sikk- erhetsventilen demonteres ved å skru av klem- ringskoblingen mot SV anslutning. Ved re- montering skal klemringskoblingen tiltrekkes med 60 Nm moment (+/-5).4.5 Overlevering til sluttbrukerINSTALLATØR SKAL:Instruere sluttbruker om sikkerhetsinstruks og vedlikeholdsinstruks. Veilede sluttbruker vedr. innstillinger og tøm- ming av produktet. Overlevere denne montasjeanvisningen til slutt- bruker. Skrive inn kontaktinformasjon på produktets merkeplate.2315. BRUKERVEILEDNING5.1 Innstillinger 5.1.1 Termostatinnstilling Produktets termostat er stillbar fra 60-90°C. Ter- mostaten bør ikke stilles lavere enn 65°C for å unngå bakterievekst. For å justere temperaturen: A) Koble fra strømtilførselen. B) Demonter el-lokket (3) nede i front med en! ADVARSEL