Title: Lysberegninger - SG_Rev.050221.pdf
: 5046902510 : Junistar Lux White 7W LED 3000K Ra 98 DALI : 1 x LED S9 560 lm 3000K 8 W / 560 lmSG Armaturen ASRelux1Side 13/29Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: Bøifot hovedavdeling : : : 05.02.20216Korridor/sosial sone6.1 Sammendrag, Korridor/sosial sone6.1.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 x [m]150200300500Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 0.80Total lysfluks for alle lyskilder Totaleffekt Totaleffekt per areal (32.55 m²)15210.00 lm 178.0 W 5.47 W/m² (1.56 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 351 lx 155 lx 0.44 0.24 0.75 mHovedoverflater m 1.9 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg) m 1.5 (Vegg) m 1.6 (Vegg) m 1.7 (Vegg) m 1.8 (Vegg)Em 56 lx 147 lx 91 lx 108 lx 131 lx 101 lx 160 lx 143 lx 96 lxUo 0.73 0.49 0.79 0.62 0.54 0.69 0.50 0.53 0.80SG Armaturen ASRelux1