Title: Smestadbråtan 1-Smestad skole-IK 2017-elproff.pdf
For brannfaren sin del er det innført rutine på termografering/temperaturmåling av fordelingstavler i høylastperioder. Ved nyinstallasjon skal momentverktøy benyttes på alle koblinger i fordelingsskap og tavler jfr. FEL § 36. Momentskjema finnes i IK systemet til IK Installatør, og bør arkiveres sammen med annen relevant dokumentasjon under kapittelet med anleggsdokumentasjon.For å vurdere hyppigheten av behovet for kontrollen bør vurderes konsekvensen og sannsynligheten for at et uhell skal skje. I den forbindelse kan statistikk for den aktuelle bransje vedrørende uhell vedrørende elektro, være aktuell, eventuelt statistikk fra Produkt og Elektrisitetstilsynets årsrapporter eller forsikringsbransjen. Eventuelt annet.9INTERNKONTROLLKontrolladresse:Smedstadbråtan 1,Internkontrollansvarlig:Stig Erling HansenOppsummering InternkontrollRælingen kommuneFirma:Rælingen kommuneOrg.nr.:Gnr.:Fakturaadr.:Bjørnholthagan 6 2008 FjerdingbyTelefonnr.:91570597E-post: