Title: 2013-Servicerapport EL NINA.pdf
11.09.13 Det er lagerlyd på AT vifte, bør følges med.11.09.13 Dette anlegget er koblet ut. Fjernes fra avtalen.11/9-13 Anlegget er fjernet grunnet ombygging15\12-10 Høyt strømtrekk på pumpa, målte 1A. Mrk strømmmen er 0,63A, på hast-3 som pumpa går i. 11.09.2013 Uendret12/9-13 Byttet filter, reserve er ikke tilstede. Reimer ble byttet av Istad tekniske på mars 2013 Reserve er ikke tilstede.11/9-13 Anlegget er fjernet grunnet ombygging15\12-10 Anlegget sto ved ankomst. Det var slått ut på motorvernet til avtrekksvifta. ViftaStatusÅpenÅpenÅpenÅpenÅpenÅpenÅpenÅpenÅpenSide:Estimat (eks. mva)4 av 611.09.201311.09.201311.09.201311.09.201311.09.201311.09.201311.09.201311.09.201311.09.2013AF9338AF9338AF9338AF9338AF9338AF9338AF9338360.01360.0104BB03360.25360.20360.20360.11- fjernet11BB02- fjernet360.22SystemSystemSystemSystemSystemSystemSystem