Title: Technical document Report Ventilasjon 36.03 Kjeller betjener Kantine 24.02.2023 Industriveien 7 Kris (ID 1314238).pdf
KontrollpunkterKontroll av trykkfallKommentarerElektriske målingerKommentarer| 12,9 12,4 11,9Strømmåling tilluft (L1-L2-L3) Strømmåling avtrekk (L1-L2-L3) | 2,7 2,6 2,6 Spenning 230/400v Strømtrekk v.batteri-Trinn 1 Strømtrekk v.batteri-Trinn 2| 230v; | 35,8 34,6 36,3 | 33,1 32,5 31,1Kontroll av automatikk og innstillinger KommentarerStatus | OKKontroll av driftstiderKommentarerMan 0930-1430 Tirs-Tors 1000-1430 Fre 1000-1400Kontroll av driftstider | OKServicerapport VentilasjonOrdrenummer 36443623 Kontrakt nummer 40020482 Besøksdato 24.02.2023 - 24.02.2023VEN 4VEN 5VEN 8VEN 9Side 2 / 4Kunde (#0010075969) INDUSTRIVEIEN 7 AS AddresseIndustriveien 7 6517 Kristiansund NKontaktperson Nina M KorfurKontrollpunkterVisuell og mekanisk kontrollStatus | OKKontroll av elektriske tilkoblingerStatus | OKFilterbytteStatus | Ikke aktueltAndre kontrollspørsmålStatus | OKFirma Caverion Norge AS Leder , Caverion referanse Tommy Utheim,