Title: VV-SK-XX-001.pdf.pdf
BRANNSPJELD FKR-EU/DE/400/ZXX 360.002-SZ507 0 m³/hVAV-SPJELD LEO-0-400 360.002-SQ5229 1300 m³/h Min:200 m³/hKlasserom 229Klasserom 229VAV-SPJELD LEO-0-400 360.002-SQ4229 1300 m³/h Min:200 m³/hBRANNSPJELD FKR-EU/DE/400/ZXX 360.002-SZ404VAV-SPJELD LEO-0-500 360.002-SQ5130 1900 m³/h Min:600 m³/hBRANNSPJELD FKR-EU/DE/500/ZXX 360.002-SZ509Sentralavtrekk Gard 129BRANNSPJELD FKR-EU/DE/400/ZXX 360.002-SZ402Klasserom 130BRANNSPJELD FKR-EU/DE/315/ZXX 360.002-SZ409VAV-SPJELD LEO-0-315 360.002-SQ4130 1300 m³/h Min:400 m³/h360.002Se skjema VV-SK-XX-003BRANNSPJELD FKRS-EU/200/ZXX 360.002-SZ503CAV-SPJELD LEO-0-200 360.002-SK5331 400 m³/h Min:400 m³/h200 m3/h100 m3/hWC 321,322BK 323Spiserom 325LAP 324Korridor 329VAV-SPJELD LEO-0-200 360.002-SQ4325 400 m³/h Min:100 m³/hVAV-SPJELD LEO-0-315 360.002-SQ4324 920 m³/h Min:300 m³/hVAV-SPJELD LEO-0-200 360.002-SQ4329 300 m³/h Min:300 m³/h