Title: 360 MicroMatic Røykdetektor UG3.pdf
TILBAKESTILLINGTTrykk på reset-knappenSERVICEALARMGrønn LED på røykdetektor og gul LED på kretskort. Servicealarmreléet bryter mellom 9 og 10.FEILVed feil er grønn LED på kretskortet slukket, og ingen reléer er aktivert. Eksempel:Strømbrudd, fjernet detektor.KoblingsskjemaMålskisseTekniske dataHVAC DriftsspenningOmgivelsesfuktighet Kapsling Omgivelstemperatur Egetforbruk Mål Maks lufthastighet Utgang røykalarm Utgang servicealarmUG3-A4O: 24Vac/dc ±10%, UG3-A5O: 230Vac ±20% Maks 99% RH IP 54 –20 til + 50°C UG3-A4O: max 165 mA, G3-A5O: max 18 mA Se målskisse NULL Relé, 2 stk. potensialfri veksel, 250V, 5A Relé, 1 stk. potensialfri, NC 250V, 5AMicro Matic Norge AS, Nye Vakåsvei 28, 1395 Hvalstad, Postboks 264, 1379 NesbruTlf: 66 77 57 50, faks: 66 77 57 90, e - post: firmapost@micro - matic.no, www.micro - matic.no