Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
For stiktilsluttede udførelser: Ved isolations- fejl, kan fejlstrømmen være en pulserende jævn- strøm. Overhold national lovgivning om krav til og valg af fejlstrømsafbryder (HPFI) ved installation af pumpen. For klemmetilsluttede udførelser: Ved isolati- onsfejl, kan fejlstrømmen være jævnstrøm eller pulserende jævnstrøm. Overhold national lovgiv- ning om krav til og valg af fejlstrømsafbryder (HPFI) ved installation af pumpen.Sørg for at sikringen er dimensioneret i henhold til typeskiltet og lokale forskrifter.Tilslut alle kabler i henhold til lokale forskrifter.Sørg for at alle kabler er varmebestandige op til 70 °C.Tilslut alle kabler i henhold til EN 60204-1 og EN 50174-2.Sørg for at pumpen er tilsluttet en ekstern hovedafbryder.Pumpen kræver ikke ekstern motorbeskyttelse.Motoren har termisk beskyttelse mod langsom overbelastning og blokering (TP 211 i henhold til IEC 60034-11).Motoren har termisk beskyttelse mod langsom overbelastning og blokering (TP 211 i henhold til IEC 60034-11).