Title: +038=310.000-NI023T_02-7-415 Trykkprøvingsskjema for en seksjon.docx
7-415 Trykkprøvingsskjema én seksjonSjekkpunkter OK Avvik I.A. Målt verdi / tilleggsinformasjon Tegningsnummer og revisjon X Dato tegning X Ved trykkprøvning med luft: Pass på at alt trykket er ute før slangen skrus fra; det er lett for at det blåses ut stålspon og støv som kan skade øyne! X Seksjon x Rør nettet til parasoller I taket og skakt Alle anlegg trykkprøves med min 1,3 x driftstrykk X Sprinkler: 15 bar (vann) - Type matr x Vsh galv rør og deler Dimensjon x 35-28-15-mm BAR ved trykksetting x 3 bar luft 10 bar vann Påsatt klokken x Kl 10 luft Kl 12 vann BAR ved avlesing etter minimum 2 timer x Kl 12 luft-3 bar Kl 14 vann 10 bar Avlest klokken x Annet ok En lille lækage på et 35-15-35 tee-utbedret En lille lækage på en 12x 15 ovg-utbedret 12x15 union- utbedret