Title: Swegon Ventiler_baffler-Injusteringsguide.pdf
Sida1&3 2&4 1&3 2&4 1&3 2&4kpl per sida0,28 2,59 0,44 2,98 0,69 3,53Figur 14. Toppvy dysinställning ADAPT Para- sol tvåmodulsenhet sida 1-4.54Injusteringsguide 2014:12ADAPT Parasol 1200Exempel Dysinställning ***)LLLL LHLH MMMM HHHHk (1,3) *) 0,50 0,50 0,88 1,38kplk (2,4) **) 1,32 3,64 2,32 3,64***) Alla fyra sidor på enheten kan ställas in indi- viduellt. Dysinställningens benämning följer ord- ningen enligt ﬁgur 14. Se ﬁgur 15 för exempel. * ) Total k-faktor för sida 1 och 3 **) Total k-faktor för sida 2 och 4ADAPT Parasol 1200 PF kplExempel Dysinställning ***)k (1,3) *) 0,56 0,56 0,88 1,38LLLL LHLH MMMM HHHHk (2,4) **) 5,18 7,06 5,96 7,06***) Alla fyra sidor på enheten kan ställas in indi- viduellt. Dysinställningens benämning följer ord- ningen enligt ﬁgur 14. Se ﬁgur 15 för exempel. * ) Total k-faktor för sida 1 och 3 **) Total k-faktor för sida 2 och 4Figur 15. Exempel på dysinställning ADAPT Parasol tvåmodulsenhet - LHLH.www.swegon.com