Title: +135.01=370.001-JP502T_01-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Det foreligger en feil, pumpen stanser umid- delbart. Telleren økes og en timer teller ned. Etter det 6. tilfellet av feilen blir dette til en permanent feil og må kvitteres av pumpen.5CDet foreligger en feil, pumpen stanser umid- delbart. Foreligger feilen i > 5 minutter, økes telleren. Etter det 6. tilfellet av feilen blir dette til en permanent feil og må kvitteres av pum- pen. Ellers starter pumpen igjen automatisk.4DSom feiltype A, men feiltype A har høyere pri- oritet enn feiltype D.3ENøddrift: Advarsel med nøddriftsturtall og aktivert SSM.2FAdvarsel – pumpen fortsetter å rotere.1ÅrsakUtbedringLøse kabelklemmerKontrollere alle kabelforbindelserDefekte sikringerKontroller sikringene og skift ut defekte sikringerSperreventilen på trykksiden lukketÅpne sperreventilen langsomtLuft i sugeledningenUtbedre lekkasjer på flensen, lufte pum- pen, skift ut den mekaniske tetningen ved synlig lekkasjeKavitasjon på grunn av for dårlig fortrykk