Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16.pdf
Kurs nr.Q50Kombinert vernIk [kA]cos phiî [kA]Kabel t=k²S²/I² [s]t utkobling [s]Ik1p max1,8070,922,6080,1460,013Ik1p max ende0,7240,981,0440,9080,016Ik1p min0,5440,990,7851,6090,017Ij max1,5320,962,210Ij max ende0,6710,990,968Ij min0,5021,000,724@ = Vernet tilfredsstiller ikke alle krav i forskrift/norm # = Ikke forskriftsstridig, men vær oppmerksom på løsningenAnleggets adresse:Beregningsresultater for anlegget: Døli Pleie og OmsorgshjemSørum Elektriske ASFordeling 433.1.1Sørumsandvegen 931921 SØRUMSANDVer.5.5.06Tel: 63825575Dato.29.04.2015Dato:19.04.2016 15:12:11NEK 400:2014400 V TN-SSide32(46)av42BeregningsresultaterKurs nr.Q55Det er angitt at kursen ikke behøver å være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvernKoblingspunkt: .Fordelingstype: TN-SBeskrivelse:Merkespenning:230 VAntall faser:2Laststrøm:15,0 AFasekobling:L1-NCos phi:0.9