Title: 360 Avtrekksventil EXC.pdf
EXC vid kägelläge 0 mmLjudeffektnivå Lw(dB) Tabell KOK StorlekMittfrekvens (oktavband) HzLjuddämpning DL (dB) Tabell DLStorlekMittfrekvens (oktavband) HzEXC63125250500 1000 2000 4000 8000EXC63125250500 1000 2000 4000 80001001465119121002318141212145612512123010111252117121112117616010210571116019141211111457200116626101520015131111131277Tol.±23222223Tol.±63222223DimensioneringsdiagramEXC – FrånluftLuftflöde – Tryckfall – Ljudnivå • Diagrammen skall ej användas för injustering. • Diagrammen visar olika lägen för innerkonan i förhål-lande till ytterkonan angett i mm.dB(C) värdet ligger normalt 6-9 dB högre än dB(A) värdet.EXC 100EXC 160500 400300200pt Papt Pa pt Papt Pa253040 dB(A)3511151000500 400300pt Papt Pa pt Papt Pa40 dB(A)151002020035