Title: +038=66.006-##006._02-Upster H500 M2 - Brukermanual.pdf
Tilførselsvanntrykk for lavt • Tilførselsfilteret er skittent • Skylledyser tilsmusset • Luftfelle tilsmusset • Kondensat i nivålinjen • Tilførselsslangen knekt/løsnet/lek- kerTilførselsvanntrykk for lavt • Tilførselsfilteret er skittent • Skylledyser tilsmusset • Luftfelle tilsmusset • Kondensat i nivålinjen • Tilførselsslangen knekt/løsnet/lek- kerNivåsensor defekt • Stikkontakt ikke riktig koblet tilMaks. tanknivå overskredet. Tanknivåvurdering forstyrret.Luftfelle tilsmusset • Kondensat i nivålinjen • Nivåsensor defekt • Stikkontakt ikke riktig koblet tilTanknivåføler defektTilkoblingsplugg løs • Sensor eller I/O-kretskort defektKortslutning temperaturfølerAvbrudd temperaturfølerFøler defekt • Følerposisjon ikke riktig • Stikkontakt ikke riktig koblet tilFaktisk temperatur tank for høy (>85 °C)Kontakt pinne • Feil sensor / defekt sensor45 / 62 Forbehold om endringer i utførelse og konstruksjon!Tiltak/fjerning