Title: +038=360.000-LC007T_04-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Manual.pdf
Heating coil inlet maximum water temperature (4-tube application): (cid:27)(cid:19)(cid:131)(cid:38) - Maximum operating pressure: 16 Bar - Interior return air min./max. temperature: (cid:14)(cid:19)(cid:131)(cid:38)(cid:3)(cid:18)(cid:3)(cid:14)(cid:23)(cid:19)(cid:131)(cid:38) - Indoor return air maximum humidity level: (cid:21)(cid:26)(cid:131)(cid:38)(cid:3)(cid:39)(cid:37) (Dry Bulb) at 65% RH (Relative Humidity).Recommended supply air temperature: (cid:31)(cid:3)(cid:25)(cid:24)(cid:131)(cid:38)(cid:121)(cid:3)(cid:50)(cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:87)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:70)(cid:82)(cid:80)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:87)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:86)(cid:29) To prevent any inopportune opening of the thermo-actuators on control valves with thermal motors, the temperature of the air surrounding the thermo-actuators should not exceed 50°C. This is especially important for units installed in confined spaces (e.g. in suspended ceilings).