Title: FDV løfteplattform 64425 MelloM.pdf
Nätanslutningar till hissen görs i kopplingsskåpet via huvudbrytaren (säkerhetsbrytare). Anslutningen skall göras till en separat säkringsgrupp vid hissen, säkrad med 16 A säkringar. Anslut ram, hissplattan och fronterna med snabbkopplingarna.OBS! Hissen får inte anslutas till en jordfelsbrytare.2.2 Före arbete med hissHissen skall alltid kopplas bort från elnätet med hjälp av säkerhetsbrytaren före arbete eller nöd- sänkning startas. Hissen kan också behöva kopplas bort från elnätet med hjälp av en extern brytare när arbete måste utföras på säkerhetsbrytaren eller matningskablar (externa kablar ingår inte i leveransen, se lokala föreskrifter).Gör så här för att slå av säkerhetsbrytaren:1. Öppna luckan för åtkomst till elskåpet till höger eller vänster om hissdörr på nedre stannplan, se figur 1 position 2.Innovation Lift Scandinavia AB Kranvägen 6 | 693 33 Degerfors | Sweden info@ilifts.se | www.ilifts.se8123Figur 1, Elskåpslucka