Title: MA Norsk FDV 2014 LR.pdf
Avløpsinstallasjoner i byggFor avløpsinstallasjoner gjelder de regler som står i Normal- reglementet for sanitæranlegg, 2.1.2. I avløpsinstallasjoner hvor indre trykk forventes å overskride 50 kPa skall rørene fikseres med ULtRAJEt®kraven eller tilsvarene for å hindre att trykket trekker rørene fra hverandre. Se tabell på side 25 om de respektive produkter og tillatt indre trykk i rørledningen. Uansett koblingsalternativ, anbefaler vi bruk av stamrørstøtten og forankringsbrakett ved overgangen mellom stående og liggende ledning.Monteringseksempel med fast klamring og bruk av JET®-kobling/JETETT®/ ULTRAJET®-koblingMonteringseksempel med bruk av ULTRAJET®-krave JETETT®/ULTRAJET®- kobling/ULTRAJET®-kraven og ULTRAJET®- JET® G-A kraveAnbefalt pendelavstand. s k a m0 0 0 2r e t e m. 6r e t e m– Stående ledning klamres minst hver 6. meter – Liggende ledning klamres minst hver 3. meter. s k a m. s k a m0 0 0 20 0 0 2r e v h t s n m g n i r e s k i fi