Title: +175=560.001_JV001_Johnson Controls Norden AS.Produktinformasjon.pdf
Alternativt 3punkt utgangssignal som benyttes når eldre analoge regulatorer skal erstattes.scg100Version:4Funksionsbeskrivelse Konstant tilluftsregulering aktiveres av driftssignal fra vifte. Ved varmebehov avtar kjølebatteri, så øker gjenvinner, deretter varmebatteri. Ved kjølebehov blir sekvensen motsatt. Lav temp, i gjenvinnerkrets reduserer pådrag som hindrer gjenisning (lask Dl1).Utetemp. skifter viftehastighet.scg100Version: 4Funksjonsbeskrivelse Konstant tilluftsreguleríng aktiveres av driftssignal fra vifte. Ved varmebehov avtar kjølebatteri, så øker gjenvinner, deretter varmebatteri. Ved kj ølebehov blir sekvensen motsatt. Avising gjenvinner aktives av trykkvakt og pådraget overstyres til innstilt verdi.Utetem p. skifter viftehastighet.01. I 2.00 - SG91_V4_funkbesk.docSide:8 av 31Tvpe: V1021Applikasioni 22tekstlnnstillinqer ntvadefaultnySkal-tilluft P-bån d l-tidGan3P motor1 2 2 2 222"C -50%Q$9Bp-{rn-1 2OsekType: V1121Applikasjon:. 23