Title: +038=360.022-#####._07-360.022 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
dB68dB(A)65dB81dB(A)38dB58dB(A)4 Pa18 PaSide: 2/8AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 (877695) Aggregatnavn: 360.022 - GOLD RXF TOP-14 +/- 4.000 m³/h - Design dataDato: 29.04.2019 16 / 1.0.20190424.1180148 Aggregat ID: AD-100004931402x(592x592x520-10)Lufthastighet i filterseksjonen1,59 m/sAnbefalt dim. trykkfall101 PaStarttrykkfall51 PaSluttrykkfall151 Pa1Roterende varmeveksler, GOLD014FRXP01Roterende varmeveksler av typen RECOnomicStandard aluminiumTurtallsregulertTrykkfall, tilluft119 PaTrykkfall, avtrekk131 PaEkstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje0 Pa0,124 m³/sTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(85,3% ved samme luftmengde)85,3 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter44,5 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer0,0 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold97,1 %