Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Typ av tätning Nm Gummi 10/12 Fiber 25/30Nm 10/12 25/30Montera ställdonet på själva ventilen, låt ventilens kabel passera inuti lådan och koppla den till plinten såsom indikeras i fig.37. • Anslut stålrören till systemet, se till att de är justerade och uppstöttade för att undvika allför stor belastning på aggregatet. När systemet fyllts med vatten, kontrollera alla tätningar kring de olika anordningarna. • När du har avslutat anslutningen av vattenledningarna, kontrollera att ledningarna är täta, isolera ventilen med kåpan och stäng byglarna. Kontrollera att alla kalla delar är isolerade (bild 29 - 30).För 4-raders hetvattenbatteri, repetera proceduren med adapter (se tabe ll) gasgängaFör 4-raders hetvattenbatteri, repetera proceduren med adapter (se tabe ll) gasgänga11242 GW(cid:20)(cid:21)(cid:28)(cid:43)(cid:28)(cid:23)(cid:66)(cid:54)(cid:16)(cid:23)(cid:17)(cid:76)(cid:81)(cid:71)(cid:71)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:20)(cid:20)(cid:21)