Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
Fig 33: BAF pumpe (0-5 bar) dimensjoner. 5-10 bar pumpe, vennligst kontakt ENWA.9.5.2 Det lukkede varme- eller kjølesystmet og sidestrømkretsen.Ekspansjonstanken i hovedsystemet må ha kapasitet til å ta i mot det volum av glykolholdig vann som pumpes fra EnwaMatic® tanken i tilbakespylingssekvensen.Øvrige forberedelser som beskrevet i avsnitt 4.2.9.5.3 VannprøveSom beskrevet i avsnitt 4.3.# 59/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 20159.6Installasjon9.6.1 Generell installasjonGenerelt innebærer installering av EnwaMatic® BAF følgende trinn:1) Montere EnwaMatic® enheten i sidestrømkretsen (avsnitt 5.3.1)2) Fylle opp EnwaMatic® enheten med filter- og reaksjonsmasser (avsnitt 5.3.2)3) Installere BAF pumpa og tilhørende rør.4) Installere kontrollenhetenI påfølgende avsnitt er kun prosedyrer relater til spesifikk BAF installasjon (pkt. 3 og 4 over) beskrevet.Før installasjon, sjekk punktene som er listet opp i Tab 19.Tab 19: Sjekkpunkter før installering av EnwaMatic® BAF