Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
AJEH p:\166\15466001 bromstadveien 59\08 rapporter\rapporter\15466001_bromstadveien 59_pro-rapport_rev c_25.20.2016_x.docx2.2.9 § 11-12 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstiderKravspesifikasjon Sprinkleranlegg  Hele bygget skal etableres med et konvensjonelt sprinkleranlegg iht. NS-EN 12845 [20]. Det prosjekteres med quick response sprinkler. I tillegg skal FM-globals rapport datert 12.1.2015 følges. Det strengeste kravet skal legges til grunn. Iht. FM-global sin prosjekt rapport datert 12.1.2015 skal hele bygget utstyres med et automatisk sprinkleranlegg iht Data Sheet 2-0, Installation Guidelines for Automatic Sprinklers. Siden lager og produksjon skal inngå i sammeAnsvar KommentarRIV RIEDette gjelder f.eks el-nisjer og hovedtavlerom. El-nisjer: 1) Bruk av slokkegass i kabinettet, (Novec 1230 eller Firetrace). Hovedtavlerom: Alternativer her er: 1) Slokkegass i rommet, Inergen (eller Novec 1230) 2) Brannseksjonering, EI 120 A2- s1,d0 [A120].