Title: 330-TY3331 veggsprinklerhode.pdf
Technical Services: Tel: (800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500 Tekniska tjänster: Tel: (800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500Serie TYFRB — 80 Kfaktor Horisontella och vertikala väggsprinkler quick response, standardspridningAllmän beskrivningSerie TY-FRB, 5,6 K-faktor, horison- tella och vertikala väggsprinkler som beskrivs i detta datablad är av ty- pen quick response - med standard- spridning, dekorativa 3 mm glasbulb spraysprinkler utformade för använd- ning i kommersiella byggnader med låg eller normal riskklass, som t.ex. banker, hotell, shoppingcentra osv. De är utfor- made för installation på en vägg eller på sidan av en balk och precis under ett jämnt tak. Väggsprinkler används ofta i stället för pendent- eller upright- sprinkler pga. hänsyn till estetik eller byggnadens konstruktion, när rörled- ningar i taket inte önskas.