Title: +135.01=370.001-JP503T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
FORSIKTIG! Fare for materialskader! Ikke tillatte stoffer i mediet kan ødelegge pumpen. Abrasive parti- kler (f.eks. sand) øker slitasjen på pumpen. Pumpe uten godkjenning for eksplosjonsfarlige områder er ikke egnet for bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser.Tiltenkt bruk betyr også at denne veiledningen overholdes. • All annen bruk gjelder som ikke tiltenkt bruk.Typenøkkelen består av følgende elementer:Eksempel:IP-E 40/160-4/2-xx DP-E 40/160-4/2-xxIP DP -E40160 4 2 xxFlenspumpe som Inline-enkeltpumpe Flenspumpe som Inline-Dobbeltpumpe Med elektronikkmodul for elektronisk turtalls- regulering Nominell diameter DN på flenstilkoblingen [mm] Diameter på løpehjul [mm] Nominell motoreffekt P2 [kW] Poltall motor Variant: f.eks. R1 – uten differensialtrykktransmitterVerdiAnmerkninger750 - 2900 min-1)32/40/50/65/80 mmFlenser PN 16NS-EN 1092-220 °C til +120 °CAvhengig av medium0 til +40 °CLavere eller høyere tempera- turer på forespørsel20 °C til +60 °C10 barFIP 55