Title: Philip_Pedersensvei_20_Aggregat_Norsk_Teknisk_Installasjon_AS_1000646_20201207154912206_SDS_816.pdf
1k142k9Datum: 2020-12-07 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 10000824583231,8 mm44 Pa2,05 m/s2 Pa12 Pa4k8k87dB8 Pa7 Pa8/29AHU Design ErP specikationObjekt: Philip Pedersensvei 20 (1000646) Aggregatnamn: 360.006 - GOLD RXF 35. +/- 10.000m³/h - Nominell luftmengdeGOLD F RXAggregatstorlekTilluftsflödeTryckfall, tilluftDimensionerad eleffekt till motor/-er, TilluftsfläktFrånluftsflödeTryckfall, frånluftDimensionerad eleffekt till motor/-er, FrånluftsfläktVentilationsaggregat avsedd för annat än bostäder (undantag: flerbostadshus) Aggregattyp: dubbelriktad ventilationsenhet Annan värmeåtervinning (roterande värmeväxlare) Tilluftens torra temperaturverkningsgrad (2018: 73 %): 84.3 % Maximal internt läckage (spårgas) 1 %Kontroll mot kommissionens förordning (EU) nr 1253/2014 Luftbehandlingsaggregatet uppfyller krav 2018TilluftAnströmningshastighetEnergiprest, 6000 tim (filterklass ePM1 50% (F7) eller bättre)