Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
3.043 P.WC lege Total lysfluks Totaleffekt Samlet effekt per areal (6 m²) Em Emin Emin/Emid (Uo) UGR3.046 Turnus Total lysfluks Totaleffekt Samlet effekt per areal (18 m²) Em Emin Emin/Emid (Uo) UGR3.019 HC WC Total lysfluks Totaleffekt Samlet effekt per areal (9 m²) Em Emin Emin/Emid (Uo) UGRUnilamp Ravinen v58 x Armaturer 29842 lm 312 W 14.12 W/m² 749 lx 635 lx 0.85 <=30.98 x Armaturer 20904 lm 224 W 8.25 W/m² 415 lx 281 lx 0.68 <=28.84 x Armaturer 14083.2002 lm 143.2 W 8.69 W/m² 403 lx 386 lx 0.96 <=17.41 x Armaturer 2382 lm 23.19 W 4.15 W/m² 159 lx 133 lx 0.83 <=24.74 x Armaturer 18428 lm 188 W 10.57 W/m² 613 lx 422 lx 0.69 <=17.01 x Armaturer 4607 lm 47 W 5.23 W/m² 333 lx 184 lx 0.55 <=16.5Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANSide 217/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022Sammendrag, Etasje 3.2 Etasjeoversikt3.005 Pers Gard Total lysfluks Totaleffekt Samlet effekt per areal (10 m²) Em Emin Emin/Emid (Uo) UGR