Title: 03 - Døli pleie- og omsorgssenter 18.03.2016.pdf
2.2 BygningskroppBygget er ført opp i 4 sengebygg avdelinger fordelt på to fløyer; øst og vest.Fløyene er sammenføyd med administrasjonsarealer i midtfløyen.Antatte u-verdier for bygget er basert på året det ble bygget/renovert; 2003.Plan U/1/2, renovert 2003GulvVeggVinduTakAreal [m2]2 2223 0027512 222U-verdi [W/m2K]0,150,221,600,15Kjeller, org.byggeår 1971GulvVeggVinduTakAreal [m2]57230516572U-verdi [W/m2K]0,150,221,600,152.3 Drift, styring og automatikkBygget er utstyrt med sentral driftskontroll fra Hoist (EM systermer) med god integrasjon mot både romstyring og tekniske installasjoner. SD-anlegget er kun lokalt. AF anbefaler sterkt å integrere dette mot EM Portalen, slik at en kan fjerntilkoble seg til anlegget og samle kritiske alarmer.Driftsansvarlig på bygget er Henning Nilsen. Han har god innsikt i byggets forskjellige anlegg og god kontakt med brukerne av bygget.Bygget driftes døgnet rundt.AF Energi og Miljøteknikkside 5Døli pleie- og omsorgssenter2.4 Oppvarming