Title: Ventilsett TWORETT.pdf
Diagram TWORETT med ventildel TRV-2 omvendt vinkel, 2-rør20-123 l/h (ved 10 kPa)kPa60Forinnstillingsverdi 3 41 5 6 1.5 2.5 3.5 4.5 5.525040302015105432135102030 40 50100200Forinnstillingsverdi11.522.533.5KvΔT2K** l/h ved 10 kPa Kv, helt åpen ventilkjegle***0,063 20 0,0630,089 28 0,0890,095 30 0,0950,120 38 0,1230,152 48 0,1580,171 54 0,180) Helt åpen ventil **) Verdiene gjelder ved anvendelse sammen med termostat TRV 300 ***) Verdiene gjelder ved on/off regulering med for eks. motor EMO T6500l/h40,198 63 0,2214.50,270 85 0,31050,320 101 0,4205.50,370 117 0,56060,390 123 0,600*Diagram TWORETT med ventildel TRV-2S rett og omvendt vinkel, 2-rør5-78 l/h (ved 10 kPa)ForinnstillingsverdikPa601 1.52 2.5 3.5 4.5 5.5345650403020151054321.511234 51015 2030 40 50100150 200l/hForinnstillingsverdi11.522.533.544.5