Title: +038=360.019-#####._01-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Drifts- og vedlikeholdsanvisning.pdf
Vifter, varmegjen- vinner, kanaltilbehørInnvendige flaterKontroll og rengjøring ved behov.Kontroll og rengjøring ved behov.xxUnder historikk kan også tilbakestillingstiden avleses.Feilsøking utføres ved å undersøke den funksjonen eller funksjonsdelen som omtales i alarmteksten.Utvendige flaterPakninger, tetnings- lister, lager, driv- remmerKontroll og rengjøring ved behov.Kontroll og tiltak ved behov.xxHvis feilen ikke kan rettes opp umiddelbart Vurder om aggregatet kan fortsette å være i drift til feilen er rettet opp. Velg å blokkere alarmen og/eller å endre fra stopp til drift, se avsnitt 4.8.6 i Funksjonsmanual installa- sjon.Giver, kabel, måle- slangerFunksjonalitets- kontrollOkulær kontroll og tiltak ved behov.x5.1.1 A- og B-alarmer A-alarmer gir indikering til utgang for alarmrelé A (modul IQlogic+).Sikkerhetsfunksjo- ner, brann og frost- beskyttelse osv.Kontroll av funksjonalitet.xB-alarmer gir indikering til utgang for alarmrelé B (modul IQlogic+).