Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
tillåten belastning på platsen är tillräcklig eller att lämpliga förstärkningsåtgärder har vidtagits. enhetens stödpunkter sitter i de fyra nedre hörnen. dessa fyra punkter ligger i våg med varandra (tillåten lutning är 1,5 mm/m längs båda axlarna). är stödramen känslig för vibrationer och/eller bulleröverföring rekommenderas vibrationsdämpare (elastomerdämpare eller fjädrar) mellan enheten och ramen. Valet av sådana anordningar beror på systemegenskaperna och vilken komfortnivå som krävs och bör överlåtas till tekniska experter. det finns tillräckligt med utrymme ovanför enheten för luftflödet och för åtkomst till komponenterna. antalet stödpunkter är tillräckligt och att de befinner sig på rätt ställen. platsen inte riskerar att drabbas av översvämning. Inga material eller föremål som kan utsättas för kondensat (även i små mängder) får lämnas kvar under maskinen eller i vattnets flödesriktning.