Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.KABLER I BUNT BRANNMOTSTAND EI 60 (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGER≥ 8mm åpning mellom bunt og konstruksjonKabler ≤ Ø80mm i bunt ≤ Ø160mmTett åpninger med 25mm dyp Protecta FR Akryl på begge sider≤ Ø160mm FR Rørmansjett med ≥ 60mm høyde på begge siderFestes med Ø4mm gips-, tre- eller betongskruerKOBBER ELLER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGER≥ 8mm åpning mellom isolasjon og konstruksjonKobber eller stålrør ≤ Ø54mm