Title: Igangkjøring aggregat.xlsx
System nr testet : 360.011 Plassering : plan 12 Dato for test : Dato test 2 :Beskrivelse Test metode Verdi Godkjent Aggregat stopper ved brann ikke testet ok Røyksensor tilluft lagt opp ok Bacnet innstilt lagt inn ok IP adresse lagt inn 192.168.30.31 ok Trykkføler tilluft koblet / testet koblet ok Trykkføler avtrekk koblet / testet ikke aktuelt ok Brannspjeld er tilkoblet og testet koblet å testet ok Teknisk nett aggregat lagt inn ok Teknisk nett director satt opp å testet 192.168.30.32 ok Optimaiser er programmert gjort ok Pumpe varme koblet koblet å testet ok Shunt varme koblet å testet ok Kjølekompressor tilkoblet koblet å testet ok Kjølekompressor testet testet ok Isvann shunt tilkoblet / testet ikke aktuelt ok Service bryter IO tilkoblet ventilasjon koblet ikke testet ok Service bryter IO tilkoblet kompressor koblet ikke testet okAlt testet og i orden:Dato : _________________________Sign: __________________________Testskjema ventilasjon aggregat