Title: +175=433.001_433 Underfordelinger.Beskrivelse.pdf
AGTp r festes med klips på venstre side av CTs. r spenning: 230 V AC eller 24 V AC r avg¡tt effekt: 3 VA r tilkopling: kabelklemmerfor kabler opptil 4mm2AGTt tekniske data r festes med klips på venstre side av CTs r tidsforsinkelsesområde: 1 s til 10 t r matespenning for styrestrøm: 24rn240v AC ¡ frekvens:50 Hz r avgitt effekt: 5 VA r brukstemperatur: -5 "C til +60 "C r halvlederutgang: o 200 mA kont¡nuerl¡g o3Ai50ms r tilkopling med kabelklemmerfor kabler opptil 1,5 mm'z r nøyaktighet: + 0.5 %tidsforsinkelse type A r iidsforsinkelsen starter når hjelpeblokken tilføres spenning r lasten koples ¡nn nårtiden (T) er utløpttidsforsinkelse type B r tidsforsinkelsen starter når styrekontakten sluttes r når tiden (T) er utløpt, koples lasten ut igjentidsfors¡nkelse type C r tidsforsinkelsen starter når trykknappen slippes igjen r når tiden (T) er utløpt, koples lasten ut iþjen