Title: +038=54.000-NI001._04-Idriftsettelsesrapport Nortek Brannalarm Plan U2  til Plan5 DM1-3.pdf
Alle er testet.Testet av installatøren ved fullskala tester.Testet av installatøren ved fullskala tester.Ingen lokale avstillere.Ok.KommentarHvem Installatøren har fått opplæring.Programmerte anlegget med 5 minutters stille alarm. Hvis 2 meldere går i alarm eller manuelle melder blir aktivert går sentralen rett i alarm. Teatro aktiveres ikke ved full alarm, Teatro aktiverer heller ikke kontor delen når den går i alarm.Alle styringene og alarmgivere ble testet av installatøren når de har hatt fullskala tester.Hva gjenstår og hvem har ansvaret for det Vet ikke helt, siden vi tar litt og litt. Det er noen lokaler som ikke er pusset opp enda.KONKLUSJON Tilfredstiller anlegget kravene uten avvik?Montør Fornavn: Etternavn: Dato: Signatur:Selcuk Akcakaya 30.01.2023Revisjonsdato:05 05 2021BeskrivelseKunde Navn: Dato: Signatur:30.01.2023