Title: +038=66.009-##003._02-5DB - Brukermanual.pdf
C0 C2 C5 C6retraso activación compresor en el momento del encendido instrumento tiempo mín. de retraso entre el apagado del compr. y el sucesivo encendido tiempo de ciclo encendido compresor en caso de alarma sonda cámara % de C5 en el cual el compr. se enciende en caso de alarma sonda cámara0 0 1 0240 240 240 100min min min %DESCARCHEd0 d1 d2 d3 d6d7 dEintervalo de descarche (0 = excluido) tipo de descarche (0 = a resistencias, 1 = a gas caliente) temper. fin descarche (referida a la temper. del evaporador) duración máxima descarche (0 = el desc. no se activa nunca) Visualización del display en descongelación (0 = temperatura celda efectiva, 1 = temperatura celda bloqueada, 2 = label dEF) tiempo de goteo tipo de cuenta interv. de descarche: 0 = horas reales; 1 = horas ON comp.; 2 = autodeterm.0 0 -40 000099 2 +99 992152horas - °C minmin16F1F2 F3F4F5 F6 F7F8 F9FA Fb Fc Fd FE FFP0P1 P2P3P4 P5P6L1 L2 L3 L4