Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
K a b e l d r a g n i n g s v a l e t o c h / e l l e r l e d a r e n s isoleringsegenskaper måste garantera dubbel elektrisk isolering.Vid en oavsiktlig frånkoppling förhindrar ledarfästet mellan olika ledare och/eller i elskåpet att ledarens ändar kommer i kontakt med en aktiv strömförande del.Se installations-, drifts- och underhållsinstruktionerna (IDU) till styrenheten Touch Pilot Junior och det certifierade elschemat som levereras tillsammans med enheten när det gäller fältansluten styrkoppling för följande funktioner:Extern På/Av-brytare - Extern brytare, värme/kyla - Extern effektbegränsningsbrytare 1Dubbla börvärden, extern omställning - - Pumpstyrning - enhet utan pumpmodul. - Reservaggregat - panna eller elvärme - Ventilstyrning - se beskrivningen av tillbehör 153 och 154 i styrmanualen till TouchPilot Junior