Title: 360.018 GOLD  25 FRXHC +- 7500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.AvtrekksluftmengdeInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelseDimensjonerende statisk trykk (våte forhold)Statisk trykkøking i SFPv beregningTemperaturheving p.g.a. vifteMin. hastighetTurtall i SFPv beregningDimensjonerende hastighetMaks. hastighetDimensjonert eleffekt til motor(er)Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffekt/motorDato: 04.01.2021 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 100008366353 Pa1,55 m/s100 Pa50 Pa150 Pa5.72,1 mm43 Pa1,88 m/s7 500 m³/h636 Pa586 Pa0,9 °C280 omdr/min1 768 omdr/min1 804 omdr/min1 890 omdr/min2,27 kW2,10 kW2,40 kW7/25AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.018 - 360.018 GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/h - 100%MotoropsjonMotorbetegnelse