Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Anslut kommunikationsbussen (tvinnad skärmad kabeltyp för kommunikationsbuss RS485) mellan det elektroniska AUX 1-kortet, som måste integreras i kondensorns elskåp, och enhetens styrkort.Antal fläktsteg och fläkttyp baserat på den luftkylda kondensorns modell konfigureras med Touch Pilot Junior- styrenheten.Vi rekommenderar att fläkthastighetsreglering används f ö r d e t f ö r s t a f l ä k t s t e g e t f ö r d r i f t v i d l å g a omgivningstemperaturer vid dellast och för kondensorer med få fläktar.VIKTIGT! Den luftkylda kondensorn måste alltid användas med underkylare. Normalt rekommenderas 8 K underkylning vid kondensors utlopp.447.2 - Installation och anslutning av rörFör alla enheter måste fyllningens hålltryck frigöras innan kretsen öppnas.Använd de olika ventilerna och/eller ta bort skyddshatten från den koniska Schrader-ventilen som följer med. Tryck in ventilspetsen så att systemets hålltryck frigörs helt (kvävgas).