Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Sprinklerventil skal overvåkes elektronisk slik atavstengt ventil medfører feilmelding. Sprinkleranlegget skal forrigles til brannalarm-anlegget slik at det gis alarm ved utløst sprinkler.  Atkomst til sprinklersentral skal være merket helt frautsiden av bygget, og bør plasseres nært hovedatkomst. Utstyr og områder sensitive for vann må etableres med alternative, godkjente slokkesystemer.* I rom som ikke ønskes sprinklet, kan alternative, godkjente slokkesystemer benyttes.*  FM-global stiller krav om at midtgate som røykventileres, også skal sprinkles.Brannkonsept REV_C: 03.11.2016, Rev C 25.10.2016Bromstadveien 59, Trondheim kommuneAJEH p:\166\15466001 bromstadveien 59\08 rapporter\rapporter\15466001_bromstadveien 59_pro-rapport_rev c_25.20.2016_x.docxsentral. Brannalarmsentral plassers ved hovedinngang –plassering er avklart med brannvesenet.