Title: +038=360.000-LH005T_04-WISE Parasol Konfortmodul Swegon - Produktdatablad.pdf
654785469541612690 7605,740,022LHLH72,2345206938661040 521600 685 763 8487,610,022HHHH79,9365757679591151535615703791 8708,420,0221) Til dimensjonering av alternative dyseinnstillinger brukes Swegons dimensjoneringsprogram ProSelect eller IC Design, som er tilgjengelig på www.swegon.com2) Romdemping = 4 dB3) Angitte kapasiteter er basert på høyeffektsmodus. Med underplaten i normalmodus reduseres vannkapasiteten med ca. 5 % for WISE Parasol 600 og ca. 10 % for WISE Parasol 1200. Vannkapasiteten kan variere avhengig av installasjon og innstilling av luftretter. Primærluftens kapasitet påvirkes ikke. Obs! Den totale kjølekapasiteten er summen av luftbåren og vannbåren kjølekapasitet.Tabell 5. Kjølekapasitet ved egenkonveksjonEnhet (mm)Kjølekapasitet (W) ved temperaturdifferanse, rom – vann ∆Tmk (K)6789101112WISE Parasol 60017212529343943WISE Parasol 120041516172839510714