Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
2.002 Kontor1.2 Sammendrag, 2.002 Kontor1.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 12.80 -2.05 -1.30 -0.55x [m]250300350400Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 3.00 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (13.08 m²)9214.00 lm 94.0 W 7.18 W/m² (1.88 W/m²/100lx)Arbeidsplass Arbeidsfelt 1 Em Emin Emin/Emid (Uo) PosisjonArbeidsfelt389 lx 373 lx 0.96 0.75 mOmgivelser361 lx 232 lx 0.64Bakgrunn379 lx 282 lx 0.74 0.75 mEvalueringsområde 1 BrukerprofilEm Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (1.6H 2.6H)Referanseplan 1.1 Kontorer 5.26.2 (EN 12464-1, 8.2011) Skriving, skriving med skrivemaskin, lesing, databehandling (Ra >80.00) Horisontal 383 lx 282 lx 0.74 0.66 <=17.1(>= 500 lx)(>= 0.60)(< 19.00)Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 127/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.20221