Title: 10 FR Trekker'n - Montasjeanvisning.pdf
PLASTRØR OG TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 90 U/C (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERDiameter på utsparing er samme som ytre diameter på Trekker’nPlastrør ≤ Ø32mm i bunt; tom eller med Kabler ≤ Ø21mm i buntFR Trekker‘n Diameter ≤ 110mm Lengde ≥ 250mmSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.KABLER BRANNMOTSTAND EI 120 (E 120)≥ 120MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERDiameter på utsparing er samme som ytre diameter på Trekker’nKabler ≤ Ø21mm i bunt ≤ Ø100mmFR Trekker‘n Diameter ≤ 110mm Lengde ≥ 250mm