Title: 10 FR Trekker'n - Montasjeanvisning.pdf
Steinull bakdytt dybde ≥ 25mm på begge siderKabler ≤ Ø21mm i bunt ≤ Ø100mmFR Trekker‘n Diameter 110mm Lengde ≥ 250mmKABLER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 90)BETONG - DEKKERMaks utsparing 300x300mmProtecta FR Akryl dybde ≥ 15mm på begge siderSteinull bakdytt dybde ≥ 25mm på begge siderKabler ≤ Ø80mm i bunt ≤ Ø100mmFR Trekker‘n Diameter ≤ 110mm Lengde ≥ 250mmMontasjeanvisning iht.ETA 21/0043www.protecta.noPolyseam AS Tlf.: 3330 6700 9 (12) 2020 10 15Detaljtegninger Protecta® FR Trekker'nKABLER BRANNMOTSTAND EI 240 (E 240)BETONG - DEKKERMaks utsparing 550x1100mmKabler ≤ Ø14mm i bunt ≤ Ø35mmProtecta EX Gipsmørtel ≥ 50mm tykk50mm steinull forskaling ≥ 150kg/m3FR Trekker‘n Diameter ≤ 40mm Lengde ≥ 250mmKABLER BRANNMOTSTAND EI 120 (E 120)BETONG - DEKKERMaks utsparing 1200 x 2400mmKabler ≤ Ø21mm i bunt ≤ Ø100mmProtecta EX Gipsmørtel ≥ 50mm tykk50mm steinull forskaling ≥ 150kg/m3FR Trekker‘n Diameter ≤ 110mm Lengde ≥ 250mmKABLER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 90)