Title: +038=360.019-#####._01-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Drifts- og vedlikeholdsanvisning.pdf
alt. Motorakseleffekt 2 x 10 kW, motorstyring 3 x 400 V, 50 HzGOLD 030 eff.-var. 2, GOLD 035 eff.-var. 2: SD GOLD 040 eff.-var. 1, GOLD 050 eff.-var. 1: SD1 stk. motorvernbrytere 10,6A1 stk. motorvernbrytere 13,2AGOLD 120: Motorakseleffekt 3 x 6,5 kW, motorstyring 3 x 400 V, 50 HzGOLD 040 eff.-var. 2, GOLD 050 eff.-var. 2: SD1 stk. motorvernbrytere 18Aalt. Motorakseleffekt 3 x 10 kW, motorstyring 3 x 400 V, 50 HzGOLD 060 eff.-var. 1, GOLD 070 eff.-var. 1: SD2 stk. motorvernbrytere 10 A) Motorstyringen begrenser uttakets effekt til angitt verdi.GOLD 060 eff.-var. 2, GOLD 070 eff.-var. 2, GOLD 080 eff.-var. 1, GOLD 100 eff.-var. 1: SD2 stk. motorvernbrytere 13,2 A6.3.3 Elskap Sikringen til aggregatet må ikke overstige verdien som er angitt i avsnitt 6.3.1.GOLD 080 eff.-var. 2, GOLD 100 eff.-var. 2: SD2 stk. motorvernbrytere 18 ASIKKERHETSBRYTER Effektvariant 1 GOLD SD 004-011: GOLD SD 012-100: GOLD SD 120:20 A 25 A 63 AGOLD 120 eff.-var. 1: SD3 stk. motorvernbrytere 13,2A