Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
9-50mm gjennomgående elastomerisk eller PE skum isolasjonPE rør ≤ Ø160mm med veggtykkelse 3.0-9.5mm, og ≤ Ø260mm inkl. isolasjonPlaten limes mot veggen med FR Dekkmaling og festes med ≥ 5x80mm skruer og skiver i hvert hjørne, 25mm fra kant og med c/c ≤ 300mmISOLERTE PP RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 900mm bredde og 1200mm høydePlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderProtecta Rørstruper 6 lag 50mm bredde på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-S montert i senter av veggPP rør med veggtykkelse 1.8-14.6mm, ≤ Ø178mm inkl. isolasjon9-50mm gjennomgående elastomerisk eller PE skum isolasjonAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider