Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
1. Deje que el sistema se enfríe y libere la presión. 2. Retire la tapa (H) y el tapón (I). (imagen 10, 11) 3. Empuje la válvula interior (J) para purgar la presión del depósito de expansión. (imagen 12) 4. Desenrosque el depósito de expansión (A). (imagen 13) Nota: un depósito de expansión lleno pesa mucho. El agua del depósito de expansión podría estar caliente. Respete la normativa local cuando deseche el depósito de expansión.2. BeszerelésA beszerelést kizárólag olyan szakember végezheti, aki rendelkezik erre vonatkozó engedéllyel. Tartsa be az adott ország szabályozását és irányelveit. Öblítse át a rendszert a tartály beszerelése előtt (ezt soha ne a biztonsági szelepen kerül végezze), és ellenőrizze, nincs-e szivárgás a berendezésnél, amikor nyomás alatt van.Beszerelés • A 2 és 25 liter űrtartalmú tágulási tartályok beszerelése a vízsze- relvényre (E) akasztva történik. Szükség szerint használjon MB 2 vagy MB 3 típusú, fali tartókonzolt vagy Flexconsole-t (8 - 25 l). (2. ábra)