Title: Teknisk Rapport 360.003 2022 03.05.2022 Bromstadvegen 59 Trondheim.pdf
Elektrom otorer Tilluftsm otor 1/1 Tilluftsm otor 1/2 Avtrekksm otor 1/1 Avtrekksm otor 1/2 Sirkulasjonspum pe 1 Sirkulasjonspum pe 2 Sirkulasjonspum pe 3 Sirkulasjonspum pe 4Mrk. Strøm Inst. Motorv. L1 4,0012Ax212Ax22,601,33A 1,33A 1,33A 1,33A0,58 0,36 0,66 0,64L2 3,802,400,58 0,36 0,66 0,64L3 3,802,40Cos ℓ 1,001,001,00 1,00 1,00 1,00kW 2,721,740,27 0,17 0,31 0,30Merknader Pådrag 56%Pådrag 66%S1På AvSFP Verdi (Sum P (kW) / V (m3/h)) =Mandag SD SDTirsdag SD SDVirkningsgrad v. gj.vinn. (T3-T2/T7-T2) =1,45S2 Driftstider ventilasjonsanlegg Onsdag SD SDLørdagTorsdag SD SDFredag SD SD83,89 %SøndagPktOppsum m ering og kom m entarer3 4 8 10 11 12