Title: Dronning Mauds gate 1-3 Driftsstart Integrert test luftbehandling 360.027  Pareto 08  etg .pdf
Tiluftstemperaturen blir styrt av Swegon Wise, sin Romoptimaliserer.okur ikke i bruk. Det er beregnet at aggregat går hele tiden. Mengden blir justert av Swegon Wiseeffekt. Dette ligger på Entro sin EOSokFeil ManglerSide 3 av 13Dronning Mauds gate 1-3 Pareto Driftsstart Integrert test luftbehandlingsystem 360.027 20.04.20212. Romkontroll 360.027. - 08. etg. Pareto Hendelse: System2. Romkontroll 360.027. - 08. etg. Pareto Hendelse: SystemReguleringfunksjon. Endre setpunkt på CO2 giver i møteromRomkontroll møteromIntegrasjon av aggregat mot VAV. Aktiver romtemperaturføler i møteromRomrkontroll kontorReguleringfunksjon. Endre setpunkt på RTA giver i kontorRomkontroll møteromIntegrasjon av aggregat mot VAV. Aktiver romtemperaturføler i kontorRomrkontroll kontorInegrasjonstestObjektCO2 giverRomtempgiverRTA giverRomtempgiverReaksjonKjølebehov VAV spjeld tilluft og avtrekk åpner. Vent. baffel .Ventil kjøling åpner.