Title: +038=360.022-#####._07-360.022 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Ekstra trykkfallVifteAnslutningsgavlSpjeldAvkastkanalLydeffekt til kanal målt iht. ISO 5136 Innsettingsdempninger medregnet til kanal. Lydeffekt til omgivelsene målt iht. ISO 3741Frekvensband631252505001k2kTil tilluftskanal767380767672Til inntakskanal747168596059Til avtrekkskanal706863615759Til avkastkanal746873777771Til omgivelser686159604843GOLD - aggregat med integrert automatikkKomponenter ordnet etter luftretningenAntallTillu(cid:756)1Spjeld, TBSA-5-120-030-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfall1Anslutningsgavl, UteluftStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)Effekt kW1,044,581,094k6864636939Dato: 29.04.2019 16 / 1.0.20190424.1180148 Aggregat ID: AD-10000493140Trykk PaLydnivå dB(A)069418101119568124300803006829113105351020818kAll64dB80dB(A)62dB69dB(A)60