Title: +038=360.017-#####._06-MicroMax180 Styringsenhet IBC control - Tilkoblingsanvisning.pdf
Pluss kobles til kontakt 2, minus til kontakt 3.(2-3)Rotation monitorHvit kabel kobles til kontakt 9, brun til kontakt 10.(Rotasjonsvakt) (9-10)Magneten monteres med sørsiden (S) mot avleser. Maks. avstand 15 mm.10KONTROLLER FØR STYRINGSENHETEN KOBLES TIL STRØMKontroller atstyringsenheten er koblet til i henhold til instruksjonene på side 10.Tilkoblingsspenning 230-240 V +/-15 %, 50/60 Hz.Kontroller atmotoren er koblet til 3 x 230 V. Hvis en arbeidsbryter er montert mellommotor og styringsenheten, bør motorens termokontakt kobles til viahjelpekontakten i arbeidsbryteren.Kontroller atinnsignalet er 0-10 V.Kontroller atDIP-bryteren til renblåsingsfunksjonen og rotasjonsvakten er i posisjonenON (TIL).IDRIFTSETTING AV UTSTYRETBør skje i rekkefølge.Kontroller atmotoren roterer i rett retning i forhold til rotorens rotasjonsretning.Ved feil byttes to av fasene til motoren om.Justering avSett DIP-bryteren for “High speed” (“Maks. turtall”) i posisjonen