Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
ROMTEMPERATURGIVER NR. 1 DEFEKT Giver for romtemperatur 1 er defekt eller ikke tilko- blet. Kontroller at funksjonsomkobleren på romgiveren er satt i stillingen 1, og at kabel er koblet til COM 1-3 på styreenhet IQlogic. Ved flere tilkoblede givere; kontroller at funksjons- omkoblerne ikke er satt i samme stilling, samt kontroller at kabler er riktig tilkoblet mellom giver og tilkoblingsenhet. 10 sekunder alarmforsinkelse. ROMTEMPERATURGIVER NR. 2 DEFEKT Giver for romtemperatur 2 er defekt eller ikke tilko- blet. Kontroller at funksjonsomkobleren på romgiveren er satt i stillingen 2, og at kabel er koblet til COM 1-3 på styreenhet IQlogic. Ved flere tilkoblede givere; kontroller at funksjons- omkoblerne ikke er satt i samme stilling, samt kontroller at kabler er riktig tilkoblet mellom giver og tilkoblingsenhet. 10 sekunder alarmforsinkelse ROMTEMPERATURGIVER NR. 3 DEFEKT Giver for romtemperatur 3 er defekt eller ikke tilko- blet. Kontroller at funksjonsomkobleren på romgiveren er satt i stillingen 3, og at