Title: +175=562.001_UK001_SC-9100 Easy DDC.Drift.pdf
FUNKSJON Uniguard er spesieft utviklet for å måle røkgasser i ventilasjons-kanaler og består av en røkdetektor, montert i en ABS-kapsling, og et aluminiumsrør for montering i ventilasjonskanalen. Systemet oppfyller alle krav tìl en god brannsikkerhet ved luft-hastigheter mellom 0,2 m/s og 20 m/s. Røkdetektoren har innebygd alarmrelé og benyttes til styring av brannspjeld, starUstopp av vifter, akustiske og/eller optiske alarmer m.m. Etter alarm må resetknappen trykkes inn for å få detektoren til-bake i normalstilling. MONTERING Røret er utført i aluminium og kuttes så det kan plasseres i kanalen. Det samme røret har to kanaler. I den ene trykkes luftstrømmen inn gjennom deteKoren, og i den andre suges luften tilbake til ventila-sjonskanalen Det anbefales å benytte festebrakett type VB-UG ved montering på kanal. oBS! Ved montering utendørs, på kaldtloft etc., bør detektoren isole-res fra omgivende luft og markeres med skilt (SKJULT RØKDETEK-TOR)0. VEDLIKEHOLD Nedsmussing av røkdetektor innebærer at den blir