Title: Jordfeilvarsling SD.pdf
Anlegget skal være i normal drift. - I anlegget så fremprovoseres det en jordfeil. - Det legges en testledning gjennom ringkjernetrafoen. Denne ledningen vil da være èn fase på en krets. Ved å øke strømmen gradvis kan en sjekke når jordfeilvarslingen trigger. Testoppsettet kan f.eks være en lampe med en dimmer. Den ene lederen til lampa fungerer som en testledning og etableres som delt med wago, slik at den enkelt kan deles og benyttes på annen test. Denne legges da gjennom ringtrafoen som skal testes. - kontroller da at jordfeilvarsler gir feilsignal til SD når strømmen gjennom testlampa økes. - Ta vekk testledningen og sett anlegget tilbake i normal drift. - Kontroller at SD ved bortfall av jordfeil, fanger opp dette å går tilbake til normal drift. - Test avsluttes.KommunikasjonI.OTestkommentarJonas koblet til dimmer over jordfeilenvarsleren for å simulere jordfeil i anlegget. Trond registrerte feil i SDbildet.AvvikNrAvvikAnsvarligFristOppdatertStatusKommentar28.07.20221