Title: +038=433.002-FS052._06-Eaton Tavlebyggeren Produktblad.pdf
Del 2 beskriver korrekt plassering og installasjon av følerne For plassering og installasjon av bakkefølere, se del 2 1 For plassering og installasjon av takfølere, se del 2 22.1 Plassering av bakkefølere Det er veldig viktig å plassere bakkefølerne riktig for å få et mest mulig effektivt is- og snøsmelt- ingssystem Plasseringen må oppfylle enkelte krav, og nedenfor er de tre viktigste kravene:Følerne må plasseres minst 1 meter innenfor grensen av området som skal varmes opp. Følerne må ikke installeres under tak eller på annen måte forhindres i å bli utsatt for snø eller regn. Følerne bør rengjøres jevnlig.2.1.1 Plassering av den første bakkeføleren i en sone Den første bakkeføleren må plasseres der snøen legger seg først Det passende stedet kan bli funnet ved å følge punktene nedenfora) Der det oppvarmede området er i skyggen hele dagen b) Der vind kan gi av oppsamling av snø c) Der det er mest trafikk