Title: Rapport termografering - NS-EN 13187.pdf
°C m/s Ikke måltÅslyveien 19 | 3170 SEM | Norge Telefon: 33 34 99 80 post@omegaakerholdt.no www.omegaakerholdt.novedlegg termografi side 4Sp1°CNotenr. PlasseringIR IR 0009 AA5Se plantegningSp2°CSp3°CSp4Kommentar Antatt normal konstruksjon under de faktiske forhold.°C m/s 0,0Åslyveien 19 | 3170 SEM | Norge Telefon: 33 34 99 80 post@omegaakerholdt.no www.omegaakerholdt.novedlegg termografi side 5Sp116,9°CNotenr. PlasseringIR IR 0011 AA6Se plantegningSp28,2°CSp3°CSp4Kommentar Avvikende temperatur i forbindelse med gjennomføring kobberrør.°C m/s 0,0Åslyveien 19 | 3170 SEM | Norge Telefon: 33 34 99 80 post@omegaakerholdt.no www.omegaakerholdt.novedlegg termografi side 6Sp118,3°CNotenr. PlasseringIR IR 0013 AA7Se plantegningSp215,7°CSp316,0°CKommentar Luftlekkasje i overgang gulv – vegg ved fotlist. Avvikende temperatur på yttervegg.Åslyveien 19 | 3170 SEM | Norge Telefon: 33 34 99 80 post@omegaakerholdt.no www.omegaakerholdt.noSp4