Title: Ø94, Medistim - VVS.pdf
MA-rer og deler er beregnet for montering savel i bygg som i mark. Ved legging av ledning i marken eller i bunnplaten gjelder folgende:Koblinger og festeutstyr skal vaere i syrefast materiale.Ledninger i mark og under bunnplaten skal tilpasses grunnforholdene og byggets grunnledningstype hvor man mé ta hensyn til eventuell setningsdifferanse mellom bygget og marken. Geotekniske undersekelser skal benyttes ved prosjektering.Ved marklegging av MAsystemet henvises det tilNormalreglement for saniteeranlegg.Spillvattenledninger under bunnplatenUtbyttbare rerledninger En utbyttbar ledning er en ledning som uten & gdelegge byggeskijelettet kan nés for reparasjon og utbytting. Eks.Rer lagt i kanal og dekket med demonterbare plater.Rer lagt i krypkijeller og sjakterIkke utbyttbare rorledningerEn rerledning anses for & veere ikke utbyttbar om man odelegger byggeskjelettet for & foreta reparasjoner eller utbytting. Eks.Innstepte rerledningerRerledninger som er lagt i sjakt og murt igjen.