Title: IK-rapport Elektro 2018 - Økernveien 94 - NAV.pdf
5. TermograferingsavvikØkernveien 94 - NAVSønnico ASStian Danielssen18.11.2018Avvik1Kategori Registreringsdato17.11.2018 19.05.2019 Anbefalt fristKoblingsstykke inntak fordeling Avvik nr 021 433.11 Mindre viktig avvik, overvåkes, ny kontroll avtales. Kontaktsvikt L2, hvit. Kabler re- termineres med riktig moment. Avvikskode: Anlegget var slik planlagt og/eller utført at det medførte risiko for strømgjennomgang, høye temperaturer, avbrudd eller andre skadelige påvirkninger, jmfr. §18Koblingsstykke inntak fordelingType utstyr Utstyr Nominell last Faktisk last Målt last L1 / L2 / L3 / N.N10A/L1-20A/L2-12,5A/L3 -18,3A 22,9 °C Referansetemp. 27,5 °C Makstemp. 5 °C Differansetemp.Internkontroll elektro6. Anbefalinger / DokumentasjonBygningRevisjonsansvarligNavnDatoØkernveien 94 - NAVSønnico ASStian Danielssen18.11.2018Avvik0Kategori Registreringsdato17.11.2018