Title: 360.019-Swegon GOLD F SDCX +- 8640 m³h Ventilasjonsaggregat_Datablad.pdf
Avtrekk1Anslutningsgavl, AvtrekkStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM10 60% (M5)2x(592x592x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonenAnbefalt dim. trykkfallDato: 07.02.2020 19 / 1.0.20200206.1170735 Aggregat ID: AD- 1000065119558,57 kW13 %InnUt60,026,3°C0,423 l/s2,1 kPa8 IArtikkelbenevningTBLZ-1-27-12412,5 mm80 Pa92 Pa2,40 m/sInnUt27,117,0°C4782%31,86 kW37,03 kW20 %0,107 l/minR410a6,0 °C13 I7 Pa2,19 m/s93 Pa14/16AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 22R - Kopi av+/- 8.640 m3/h - 9410StarttrykkfallSluttrykkfall1Batterivarmeveksler, GOLD030F2SDP01Antall rørraderAntall kretserAnslutningsnummerLamellavstandTrykkfall, tørrTrykkfall, våtLufthastighetTilbehør og øvrige tekniske data, se tilluftAntallProduktArtikkelbenevning1VannlåsTBXZ-1-40-11VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemåling