Title: +038=30.001-NI003._17-V20-09-01 VVS-anlegg plan 9 - DM1.pdf
Ned MA 110mmø200 UK=2685 ø200 UK=2685Hovedtrapp 1 9-308EL/Tele 9-505.2-snedDN 100mm900x500 UK=1209Opp 310.001: MA 110mm MA 110 UK = 2767ø400 opp/nedSjakt 9-505.1-sOpp 310.001: MA 110mmMA 110 UK = 2770Motorisert åpne/lukke-spjeld 700x1200. Normalt stengt. Åpner på detektert røyk i sluseST009T-125-160 80 m³/hHeislobby 1 9-307Ned 950x500SQ001T Ø160 Q:150 m³/h SR001T Ø100 Q:50 m³/h ST008T-100 50 m³/hRør opp/ned Purewater: DN 65 310.302: 22 mm 310.202: 28 mm 310.102: 35 mm 320.101: 28 mm 320.101: 28 mm 310.001: MA 110 310.003: PE100 75opp, 42mm ned opp, 42mm ned360.028: 1200x500 UK=2200Kanal brannisoleres med 80mm brannisolasjon etter brannspjeldSK001T Ø125 Q:80 m³/hHeis 1-9-h1SZ001T Ø125SZ001T Ø125Avklart med RIB. Hull bores i drager.ø125 UK=2765ø125 UK=2767SF001T-125ST009T-160-200 120 m³/hSK001T Ø200 Q:440 m³/hSF002T-160 SF002T-160ø160 UK=2700 ø160 UK=2700SF002T-160