Title: Brukerhåndbok for styresentral.pdf
TILSLUTNING af brandtrykket foretages som vist på tegning. Installationen med brandtryk skal afsluttes med en 10KΩ eller 27KΩ modstand i sidste tryk for at linieovervågning er etableret korrekt – d e dette kan enten foretages ved at flytte den fabriksmonterede modstand v i styrecentralens klemmer med ud i sidste brandtryk eller jumper J1 i brandtryk type BVT monteres (herved tilkobles ligeledes en 10KΩ u s 1 modstand). C # 5 N P + Styrecentralen har vha. DIP kontakter forskellige indstillingsmuligheder L m for indgangen til brandtrykket: o 6 DIP 1 (Conf. firesw.): C 3 On = ALARM tilstand fra 500-3KΩ, (liniefejlindikering ved direkte kortslutning eller afbrydelse). Ekstra relæ print 111655 Til næste Off = ALARM tilstand fra 0-3KΩ (liniefejlindikering ved afbrydelse af giver 4 ekstra potentialfrie LIP kabel). kontakter DIP 2 (Failsafe): hver 30V 0,5A On = Enhver liniefejl på brandtryk eller røgmelder sætter styrecentralen i ALARM tilstand. Denne funktion kan benyttes, hvis kabler til brandtryk og røgmelder