Title: +038=66.009-##003._02-5DB - Brukermanual.pdf
1 -40 0 0 0 0 0 015 0 +99 240 1 240 240 240°C °C °C min - min min minREGULACIÓN VENTILADORES EVAPORADORtemper. sobre la cual el vent. evap. se apaga (sólo si /A = 1 y F7 = 3 ó 4) diferencial ventiladores (relativo a F1, sólo si /A = 1 y F7 = 3 ó 4) funcionamiento ventilador evaporador durante el funcionamiento normal (0 = OFF; 1= ON; 2 = paralelo al compresor; 3 = establecido con F1, F2 y FF; 4= establecido con F1, F2 y FF con compresor ON y OFF con compresor OFF, 5 = establecido con F1, F2 y FF con compresor ON y, además, temporizadas con el compresor OFF con retardo de desactivación Fc al apagado del compresor y funcionamiento intermitente según los tiempos asignados con Fd y FE) func. vent. evap. en desc. y got. (0= OFF, 1= ON, 2 = estab. con F7)