Title: 10 EX Gipsmørtel - Montasjeanvisning.pdf
PP rør ≤ Ø160mm med veggtykkelse 1.8-9.1mm, og ≤ Ø260mm inkl. isolasjon9-50mm tykk gjennom- gående elastomerisk eller fenolisk isolasjonEX Gipsmørtel dybde ≥ 120mmProtecta Rørstruper 10 lag 75mm bred mot underkant dekkePEX RØR-I-RØR SYSEM BRANNMOTSTAND EI 180 C/C (E 180)≥ 100MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 1200 x 2400mmEX Gipsmørtel dybde ≥ 50mm50mm støpeplate av steinull ≥ 150kg/m3PEX rør ≤ Ø25mmMontasjeanvisning iht. ETA 21/0071www.protecta.noPolyseam AS Tlfl.: 3330 6700 16 (23) 2020 8 25Detaljtegninger Protecta® EX GipsmørtelPEX RØR-I-RØR SYSEM BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)≥ 100MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 1200 x 2400mmPEX rør ≤ Ø54mmProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bred mot underkant dekkeEX Gipsmørtel dybde ≥ 100mmKABLER BRANNMOTSTAND EI 120 (E 120)MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 2400mm bredde og 1200mm høydeKabler ≤ Ø21mm i bunt ≤ Ø100mmEX Gipsmørtel dybde ≥ 100mmKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 240)