Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
3.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1Posisjon0.75 mHovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 80 lx 212 lx 181 lx 210 lx 270 lx(>= 30 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx)Uo 0.85 0.75 0.77 0.76 0.60(>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10)Type Ant.\Prod.12 xLuzense Bestillingsnr. Armaturnavn Bestykning: 3306415 : LED Panel 600x600 47W 3000K med DALI driver : 1 x LED 47 W / 4607 lmUnilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 134/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202242.016 Mottak4.1 Beskrivelse, 2.016 Mottak4.1.1 Planvisningy [m]1.81.30.80.30.20.71.21.72.20.00.51.01.5x 25.24 m 30.99 m 30.99 m 28.03 m 28.03 m 25.24 mVegg 1 2 3 4 5 6 Gulv Himling Romhøyde Referanseplanets høydey 51.08 m 51.08 m 55.75 m 55.75 m 53.31 m 53.31 m3.00 m 0.75 mUnilamp Ravinen v52.02.53.03.5