Title: Philip_Pedersensvei_20_Aggregat_Norsk_Teknisk_Installasjon_AS_1000646_20201207154912206_SDS_816.pdf
3x(592x592x520-10), 3x(592x287x520-10)Hastighet i filtersektionenRek. dim.tryckfallBegynnelsetryckfallSluttryckfallLuftkylare1k144k64374768448k65435169472k9Datum: 2020-12-07 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 10000824583AlldB71dB(A)dB56dB(A)dB59dB(A)dB75dB(A)dB62dB(A)25 Pa1 Pa12 Pa4k8k87dB2 Pa21,61 m/s105 Pa55 Pa155 Pa3/29AHU Design Teknisk specikationObjekt: Philip Pedersensvei 20 (1000646) Aggregatnamn: 360.006 - GOLD RXF 35. +/- 10.000m³/h - Nominell luftmengdeAntal rörraderLamellavståndLuftsidanEleffektKyleffektTryckfall, torrTryckfall, våtLufthastighetCOPKöldmedie typKöldmediemängd krets 1Köldmediemängd krets 2Tilluftstemp, kompressorsteg 1Tilluftstemp, kompressorsteg 2Tilluftstemp, kompressorsteg 3Tilluftssida, sommarLufttemperaturRelativ fuktighetFrånluftssida, sommarLufttemperaturRelativ fuktighetAvrunnen mängd vatten1