Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
RIV Støpejernsrør med ytre diameter til og med 110mm kan føres gjennom murte og støpte konstruksjoner med brannmotstand inntil klasse EI 60 A2-s1,d0 [A 60] når det tettes rundt rørene med tettemasse, eller støpes rundt og konstruksjonen har tykkelse minst 180 mm.Tettemasse må være klassifisert for den aktuelle bruken og ha samme brannmotstand som konstruksjonen for øvrig. Det stilles ikke særskilte krav til avstand tilbrennbart materiale fra ubrennbare rør og kanaler som går gjennom brannklassifisert bygningsdel (minst 250 mm) dersom det er sprinklet på begge sider av brannskillet.*Fraviket dokumenteres sammen med fravik gjeldende brannisolering av kanaler.Elektriske installasjoner  Elektriske anlegg må utføres iht. gjeldende NorskRIE