Title: 360.001 Teknisk underlag.pdf
Motor Beskyttelse Isoleringsklasse Effekt [KW] Hastighet [1/min] Strøm +-5% [A] Spenning System efficiency [%] Opptatt effekt [KW]M3G150NA IP54 F 5,00 1 760 7,7 3x400 V / 50 Hz 65,04 3,092IE5Styresignal (0-10V) Control Signal (BUS)7,06 70,6%Opptatt effekt [KW] Spesifikk vifteeffekt [W/(m3/s)3,090796 SFP1Dør med hengsel og enkelt håndtakDimensjoner [mm]800,0 x 1020,0ÅpningLDimensjoner [mm]602,0 x 602,0InspeksjonsvinduRundDiameter [mm]200,0LampeETLED HIDDENNominell data12 V3 W0,35 AIP44With cableJa17.12.2021 07:12Side3 / 8CoventAir v11.07Kunde:Bjerke VentilasjonProsjektnr.:200690Gate :Systemnummer: 01By:Tegning-ID:01Ansvarlig:Jon E. JamesonBygg prosjekt:RavinenSystem mark:360.01Dato:17.12.2021Konstruksjons-gate:Revisjon:Kontruksjons-by:Side:4 / 8VarmebatteriL4Tilluft353 mm2,32 m2159 kg43 Pa