Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
Hvis pumpen er installeret i fremløbsledningen, skal der installe- res en ekstern sensor i returløbsledningen og omvendt. Installér altid sensoren så tæt som muligt på forbrugeren (radiator, varme- veksler osv.). Se fig. 34.tFig. 34 Differenstemperatur7.3.8 Konstant flowBemærk: Fås til pumper med produktionskode fra 1838.Pumpen opretholder et konstant flow i anlægget, uafhængigt af løftehøjden. Se fig. 35.Konstant flow kan anvendes i luftbehandlingsenheder, varmt- vandsanlæg og jordvarmeanlæg.Egenskaber og primære fordeleDet er ikke muligt at bruge en ekstern sensor. I stedet bruger pumpen sin interne sensor.Det er ikke muligt at bruge en ekstern sensor. I stedet bruger pumpen sin interne sensor.I flerpumpesystemer er konstant flow kun muligt i alternerende drift og reservedrift og ikke kaskadedrift.HQsetQFig. 35 Konstant flow7.3.9 Konstant kurveEn konstant kurve er egnet til anlæg hvor der er behov for både et konstant flow og en konstant løftehøjde, det vil sige: