Title: +038=360.028-#####._07-360.028 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.Avtrekksluftmengde7 600 m³/hInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)671 PaStatisk trykkøking i SFPv beregning621 PaTemperaturheving p.g.a. vifte0,9 °CMin. hastighet280 omdr/minTurtall i SFPv beregning1 805 omdr/minDimensjonerende hastighet1 841 omdr/minMaks. hastighet2 100 omdr/minDimensjonert eleffekt til motor(er)2,39 kWEleffekt til motor(er) ved SFPv beregning2,23 kWMerkeeffekt3,40 kWMotoropsjon2MotorbetegnelseDOMEL 749.3.393Antall motorer/vifter i hver luftretning1Side: 7/17AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.028 - 360.028 GOLD25FRXHC +/- 7.600 m³/h - 100%Total statisk virkningsgrad inklusiv drivenhet