Title: Referat fra særmøte ventilasjon 20.10.2016 (1).pdf
Det er ikke levert ventilasjon/ kjøling på 5 stk. IKT rom Dette er en mangelfull leveranse som må utføres. Temp. på disse rommene er pr. i dag ca. 40gr. (uten vent.) Rommene har brannkvalifisering med 2 branndører til hvert rom/skap. Brannkrav skal ivaretas. Maks belastning på rommene oppgis. I forbindelse med befaring av rommene ble det registrert at på flere av rommene sto dør åpen for å få luft/kjøling. Dette er ikke akseptabelt. Det ble også sett på mulighetene for føringer av kanaler til rommene. TE/Gupex kommer med forslag på løsning. TE/Gupex utfører etter omforent løsning. BH oversender tegninger av eksisterende kanalføringer. (denne vil jeg tro også TE sitter på) TE sender siste revisjon på plantegninger til Gupex.TETE BHTE TE BH/TETE26.10.16 01.11.16 24.10.1624.10.16Side 1 av 2SakBeskrivelse01.04