Title: 365 IV D - 2.1.2 001 Drift og vedlikehold Aggregater.pdf
Frakompressoren presses denvarme gassen gjennom en 4-veisventiloginnikondensatorbatteriet (tillufts-/avtrekksbatteri). Denkj øligereluftensomstr ømmer gjennom batterietkondenserer gassentil væske. Noe sommedf ører en temperaturøkningiluften. Frakondensatoren s trømmerkj ølevæsken gjennom etfilterhvor resteravfuktighet ogsmuss blir filtrert. Deretter gjennom et seglasshvormankanse om det er tilstrekkeligkuldemedie og til fordamperbatteriet (avtrekks-/tilluftsbatteri). Ifordamperens ekspansjonsventilekspandererkj ølemedietogkoker (fordamper)vedlavtemperatur. Denne prosessenkrevervarmesom tasfra den varmeluftensomstr Noesommedf ører en temperatursenkningiluften. Kjølemedietigassformsuges tilbake tilkompressoren og energisirkelen er sluttet. 4-veisventilensjaltergassen tilavtrekks- eller tilluftsbatteriet.Slikkanvarme fra avtrekk tas opp og avgis tiltilluft omvinterenog omvendtomsommeren. e å Tilbakeslagsventilhindrergass/v æske å strømmefeilisystemet. Magnetventilhindrerkuldemedi sirkulere når systemet står.