Title: Branntast.pdf
NO. Når glasset er innmontert Sluttet kontakt når glasset er knustFig. 4Luker åpner når glasset knuses eller fjernes!!!!Luker åpner når glasset knuses eller fjernes!!!!Standard veggboks Standard box1235678Fig. 2Fig. 1 Melder / Call -point Fig. 2 Tilkobling / Connections Fig. 3 Underlagsboks type BFW-1 / Mounting box typeBFW-1Fig. 4 Veggboks / Box for flush mountingDLDetektorsløyfe / Main detector loopt e k n i S k e dAtA / t e c h n i c Al d AtADimensjoner/Dimensions (H x B x D) / (H x W x D)87 x 87x 61 mm (20mm)vekt/Weight:Hode/Head180 gKomplett/Complete220 gMateriale/MaterialsRød termoplast /Red thermo plasticSpenning/Voltage14 V DC ± 2 VStrømforbruk Current consumptionNormal/Normal0 mAAlarm/Alarm>60 mAMiljøkra/environmental requirementsIfølge BS 5839 /Acc. to BS-5839Beskyttelsesgrad/Degree of protectionIP 44DArbeidstemperatur/Working temperature20°C to + 70°CFuktighet (ikke kond.)/Humidity (non condensing)Max. 95 % R.H.