Title: Service og kontrollpunkter fase 3 Nittedal EPC.pdf
SD-anlegg/teknisk romSjekk innstilling av automatikk. Bryter skal stå i auto.Varmepumper væske/vann, luft/vannTeknisk romKjøleteknisk serviceVarmepumper væske/vann, luft/vannSD og EOSSjekk at varmepumpe er i drift og les av COPKontakt AFEMT ved alarmer eller redusert COP*.Varmepumper luft/luftRens eller bytte av filterVarmepumper luft/luftSjekk at termostaten på varmepumpa er høyere enn øvrige varmekilder. Sjekk eventuelt indikatorer for feilStill termostat til riktige verdier og instruer brukere i riktig bruk.Effekt regulering av el.kjelerSD-anleggOm el.kjelen har effektbegrensning i SD-anlegget så skal denne stå på riktig verdi, stilt inn i fase 2. Riktig grense for hver bygg er oppgitt i de respektive sjekklistene.Kontakt AFEMT dersom det må gjøres endringer i effektbegrensningen.Sommer- og vinterinnstilling for beredere:Varmtvanns beredereFyrrom