Title: +039=335.001-NT001._01-2016_001.pdf
1. Deter manuelle utigserknapp pa slokkesentral.2. Aktiver den manuelle utlgseren ved & trekke ut og ned gult lokk, press s inn rgd knapp.Generelt1. Ved brann skal alle maskiner i beskyttet omrade stoppes.2. Kontroller at beskyttet omrade er evakuert for personell.Driftsog vedlikeholdsmanualFIRESAFE/Prosjekt:Mckinsey & Company INC Norway F I R E SA F E/Prosjektnummer: 223188 Ansvarlig: Roy Mortensen Type dokument: Utfert av: ‘ Dato: Drifts- og vedlikeholdsmanual Roy Mortensen 15.12.20214. Vedlikehold4.1 Generelle retningslinjer. 1G541 SLOKKEGASS-anlegget er generelt bygget slik at ettersyn og vedlikehold er minimalisert. Vi skal i det fglgende ta for oss de punkter som eier og bruker mé veere oppmerksom pa:1G541 SLOKKEGASSanlegget er et anlegg under heyt trykk. Forsgk aldri & demontere rgr, rgrforbindelser eller ventiler, uten fgrst & ha forvisset deg om at alle flasker er forsvarlig stengt og trykket blgdd av.