Title: +038=67.011-##033._03-Ø3_Elektrisk ekspansjonsventil.pdf
Vælg derefter en ventilstørrelse i én af kapacitetstabellerne. Med de givne værdier ∆pventil = 9,5 bar og en kapacitet på 7,28 kW vælges ventilstørrelsen for AKVH 10-5. Denne ventil har en kapacitet på ca. 10,2 kWDen dimensionerede kapacitet er:© Danfoss A/S (AC-AKC / frz) 03 - 2010 DKRCC.PD.VA1.D1.01 / 520H4230 9Dimensionering (fortsat)10Elektrisk styrede ekspansionsventiler til CO2, type AKVH 106) Korrekt dimensioneret væskeledning For at opnå en korrekt væskeforsyning til AKVH-ventilen skal væskeledningen til den enkelte AKVH-ventil være korrekt dimensioneret.6) Korrekt dimensioneret væskeledning For at opnå en korrekt væskeforsyning til AKVH-ventilen skal væskeledningen til den enkelte AKVH-ventil være korrekt dimensioneret.Væskestrømshastigheden må ikke være over1 m/sek.Dette skal overholdes af hensyn til trykfaldet i væskeledningen (manglende underkøling) og pulsationerne i væskeledningen.