Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
c Guscio1111d Fascette3333e Guarnizione2244Istruzioni per il montaggio gruppo valvola elettrotermica motorizzata (vedi elenco componenti) • Il gruppo valvola elettrotermica deve essere montato sull’unitàdopo che questa sia stata installata, seguendo gli schemi, secondo il modello.Montaggio (Fig. 30) Per modelli 4 tubi va installato per primo il gruppo valvola per il circuito freddo poi il gruppo valvola per circuito caldo. Collegare il gruppo valvola alla batteria, e fissare esercitando una coppia torcenteTipo guarnizione gomma FibraNm 10/12 25/30Montare l'attuatore sul corpo valvola, far passare il cavo della valvola all'interno della scatola e collegarlo alla morsettiera come indicato nella fig.37. • Per il collegamento dei tubi in acciaio dell’impianto, assicurarsi chesiano allineati e supportati in modo da non esercitare sforzi anomali sull’unità. Quando l’impianto viene riempito con acqua, verificare la tenuta di tutti i raccordi.