Title: +038=54.000-NI009._08-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet  Glastad Sluttrapport.pdf
Vent /AutOKSolavskjermingAlle persienner for hele bygget kjørers opp.ElektroOK=360.012-RY401 (tilluft)Ventilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerVent/aut.OKSide 1 av 2Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest Brann og sikkerhet- Glastad 02.02.2023 05:00--07:002. Strømbrudd Hendelse:SystemStrømbruddAvbruddsfri strømforsyningStrømbruddBrannsentralStrømbruddNødlys / antipanikkbelysningStrømbruddVentilasjonssystem 360.0123. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbrudd Hendelse: System3. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbrudd Hendelse: SystemLøse ut brannalarm - brannalarmanleggetBrannsentralUtløst brannBranndetektorer flashFullskalatestObjektByggets UPSBrannsentral - Egen UPSNødlys / antipanikkbelysning - Egen UPS / batteriVentilasjonssystem 360.012ObjektRøykdetektor 10.34 + 10.36 Manuell melder: 10.01Branndetektor med flashReaksjonStarter umiddelbartStatus spenning / strøm