Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Reflektans 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 20.0 % 80.0 %Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 269/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022173.019 HC WC17.2 Sammendrag, 3.019 HC WC17.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 x [m]150200 Belysningsstyrke [lx]250300350Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 3.00 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (8.99 m²)4607.00 lm 47.0 W 5.23 W/m² (1.57 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (2.0H 2.0H) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 333 lx 184 lx 0.55 0.42 <=16.5 1.00 mHovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 55 lx 164 lx 155 lx 163 lx 104 lxUo 0.81 0.44 0.80 0.44 0.75Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5400Side 270/274