Title: Man2.v05.pdf
Mulig hendelsessted: Hovedtavle, underfordelere, eksisterende elektriske tavler, eksisterende og nye elektriske kabler.Mulig årsak: Kortslutning med lysbue, skade eller feil på materiell, rivning av kabler som ikke er merket, strøm er ikke koblet ut, manglende godkjenning på verktøy, mangelfull eller feil risikovurdering, menneskelig feil, teknisk svikt på utstyr.b) Aktivitet: Rivning, kjerneboring, saging og lignende iMulig hendelse: Kortslutning med lysbue.3 4nærheten av elektriske installasjoner.c)Mulig hendelsessted: I nærheten av hovedtavle, underfordelere, eksisterende elektriske tavler, EL- sjakter. Aktivitet: Provisorisk byggestrømMulig årsak: Vann eller støv kommer inn i elektriske komponenter, f.eks. EL-tavler, på grunn av dårlig vannhåndtering.Mulig hendelse: Koblingspunktet svekkes, og medfører varmgang/ brann.4 312Mulig hendelsessted: Generelt i bygget