Title: +175=411.001_4B Drift- og systeminfo Generelle anlegg.Beskrivelse.pdf
lnntak Fra nettstasjon til hovedtavle benyttes TXXP til hovedbryter i hovedfordelingen. lnntakskabler er levert og montert i samarbeid med energileverandør Effektbryteren på inntaket er en 1250A bryter, innstilt på 11504.Stiqekabler. Fra hovedfordelingen er det lagt stigeledninger til samtlige underfordelinger. Stigeledningene er forlagt horisontalt på kabelbroer, i veftikale sjakter og i rør i grunnen.Stigekabler til VVS-anlegg og andre tekniske installasjoner er dimensjoneret slik at kabelen belastes maksimalt B0o/o.Til el-kjel for fyringsanlegget, 350 kVA 400V, er det lagt separate stigekabler Det er montert en egen underfordeling for betjening av varmtvannsberedere.FOTODOKUMENTASJONFotodokumentasionFotodokumentasjonDIMENSJONERINGTrafo: Kapasitet på trafo 800 kVA. Ca. 1300 ampere ved 400 Volt. Kortslutningsytelse på inntaksbryter er 20kAlnntak: lnntaket er dimensjonert til 12504Hovedbryter: Hovedbryter er dimensjonert til 12504Kontorer: Dimensjonert med 50W/m2.Moelven Elektro AS