Title: DM1-3-HEA-08-D-Dokumentasjon.pdf
Når det gjelder systemet med tradisjonell avkastrist (360.021-26) er årsmidlet kortslutning ved inntak høyere enn for en gjennomsnittlig verdi på en sirkel med en distanse 10 m fra avkast. Derimot er maksimal årsmidlet kortslutning langs sirkelen høyere enn ved inntaket. Slik vi vurderer standarden anser vi at den prosjekterte lokasjonen for inntaket tilfredsstiller BREEAM-kravet.Det konkluderes derfor med at kortslutningskravet i BREEAM er overholdt.n:\519\10\5191019\4 resultatdokumenter\41 rapporter\cfd analyse dronning mauds gate 1-3 - breeam hea 8.docx2019-04-12 | Side 3 av 2312345CFD analyse Dronning Mauds gate 1-3 BREEAM Hea 8 Oppdragsnr.: 5191019 Dokumentnr.: CFD-01 Versjon: 01InnholdBakgrunnMetode 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5CFD – Computational Fluid DynamicsModelleringVentilasjonssytemBREEAM-referanseløsningVind i områdetResultater 3.1 3.2Årsmidlet kortslutning per systemSummert konsentrasjon avkastluft på takKonklusjon