Title: +038=54.000-NI001._06-Sløyfe1  6 Et DM3 Sentral 2 Nortek Idriftsettelsesrapport.pdf
Har du loggført kontrollen?OPPLÆRING Har kunde fått opplæringTILLEGGSOPPLYSNINGER Utfylde beskrivelseMerknader Forslag til utbedringer Avvik Eventuelle forbeholdGJENSTÅENDE ARBEID Gjenstår det arbeiderKONKLUSJON Tilfredstiller anlegget kravene uten avvik?Montør Fornavn: Etternavn: Dato:Selcuk Akcakaya 04.12.2020Revisjonsdato:24 03 2020Ikke montert.Sentralen har adresse 2. Brukt til å koble sammen sentralenen i nettverkIkke montert.Beskrivelse Tilkoblet sentralen til Honeywell (Eltek)Testet sløyfe 01Utavlgte detektorer er testet.Alle er testetBlir testet ved fullskala.Blir testet ved fullskala.Ingen lokale avstillereTestet om IO enheten som sender signal til eltek sentralen trigger ved alarmKommentarHvemProgrammerte anlegget med 5 minutters stille alarm. Hvis 2 meldere går i alarm eller manuelle melder blir aktivert går sentralen rett i alarm. Programmerte inn 1 stk IO for å sende og motta alarm fra Eltek sin sentral.