Title: +038=433.000-NI003._03-Testrapport elektriske anlegg - DM1.E5.433.09.04, Pareto plan 09.pdf
DM1-3. Plan 9 / DM1.E5.433.09.04 / XF039 C16/2 16.06.2020 09:48R ISOR: >200MΩ Um: 262VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM1.E5.433.09.04 / XF040 C16/2 15.06.2020 08:28SPĆNDINGUln: 234V Ulpe: 234V Unpe: 0V f: 50.0HzDM1-3. Plan 9 / DM1.E5.433.09.04 / XF040 C16/2 15.06.2020 08:29Z-LINEZ: 0.25ΩIsc: 911A Sikringstype: C SIKRING I: 16A SIKRING T: 35ms Isc_lim: 160.0ADM1-3. Plan 9 / DM1.E5.433.09.04 / XF040 C16/2 15.06.2020 08:29Zs(rcd)Z: 0.21ΩIsc: 1.10kA Sikringstype: C SIKRING I: 16A SIKRING T: 35ms Isc_lim: 160.0ADM1-3. Plan 9 / DM1.E5.433.09.04 / XF040 C16/2 16.06.2020 09:53R ISOR: >200MΩ Um: 263VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM1.E5.433.09.04 / XF046 C16/2 15.06.2020 11:35RCD II: 28.5mAUci: 0.0V t: 107.7ms Idn: 30mA type: AC Ulim: 25VDM1-3. Plan 9 / DM1.E5.433.09.04 / XF046 C16/2 15.06.2020 11:35SPĆNDINGUln: 231V Ulpe: 231V Unpe: 0V f: 50.0Hz