Title: +038=433.002-FS042._05-Eaton Tavlebyggeren FDV.pdf
3 Gulvskap IP 55 type NE kapsling • Beskyttelsesklasse I • IP-klasse: IP55 • Montasje: På gulv med fester utenfor skap • Bredde: 340,590,840,1090,1340 mm • Høyde: 1890 uten sokkel fra 90 mm eller 200 mm • Dybde: 340/500 mm • Farge RAL 9002 (gråhvit) • Antall TE: fra 144 til 720 • Materiale: 1,5 mm (dører 2 mm) stålplate, pulverlakkert • 2 svekkinger (300x80 mm) på begge sider for gjennomgående samleskinner • Flenser for bunn og topp bestilles separat • Innfelte dører, kan venstre eller høyre hengsles. Åpningsvinkel 180°, trepunkts stangtrekk. Nettsystem • 3AC 50Hz 230/400V 3AC 50 Hz 400/690V Standard moduler (VB) med profilskinner i stål, zink-belagt med bredde 250mm og høyde 150mm Max inngangsstrøm 630A Samleskinnesystem 4-pol., skinne avstand 40mm. 12x5mm kobber. Max avstand skinneholder 250mm, montert på standard moduler. • Strøm In=250A • Støtstrøm Is >25kA Samleskinnesystem 4-pol., skinne avstand 40mm. 2x12x5mm kobber. Max avstand skinneholder 250mm, montert på standard moduler. • Strøm In=355A •