Title: +038=360.027-#####._04-360.027 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Statisk trykkøking i SFPv beregningTemperaturheving p.g.a. vifteMin. hastighetTurtall i SFPv beregningDimensjonerende hastighetMaks. hastighetDimensjonert eleffekt til motor(er)Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffektMotoropsjonMotorbetegnelseAntall motorer/vifter i hver luftretningTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 92,0%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsramme, TilluftStatisk trykkfallDato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000572045InnUt26,016,0°C5083%24,15kW0,118l/minInnUt26,041,1°C5022%5 600 m³/h488 Pa448 Pa0,6 °C280 omdr/min1 395 omdr/min1 433 omdr/min1 890 omdr/min1,19 kW1,09 kW2,40 kW1DOMEL 748.3.492163,9 %95,0 %7266,7 %0,70 kW/(m³/s)1 PaSide: 21/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjon