Title: +038=360.021-#####._10-360.021 Gold RXF-12 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Maks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 91,5%)94,0 %FMEG, kammervifte inkl. motorstyring72Forordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgrad66,0 %SFP0,89 kW/(m³/s)1Anslutningsgavl, AvkastStatisk trykkfall20 Pa1Spjeld, TBSA-3-000-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertSide: 6/24AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 (877695) Aggregatnavn: 360.021 GOLD RXF-12 +/- 3.000 m³/h - 100% samtidighetStatisk trykkfallAntallTilbehørDato: 02.05.2019 16 / 1.0.20190424.1180148 Aggregat ID: AD-100005109716 PaSide: 7/24AHU Design Skisse: InspeksjonssideGOLD F RXAggregatstørrelse012Aggregat vekt513Kanalkomponentvekt37Lengde, maks.1 861Høyde, max1 471Bredde, max1 199kgkgmmmmmmTilkoblingsdimensjonUteluftAvkastTilluftAvtrekkØ 500Ø 500Ø 500Ø 500mmmmmmmm