Title: +135.01=370.002-NT001T_01-Datablad AIR-SEP.pdf
del (a2), er montert på ekspansjonstanken (a1). Eventuelt kan flere ekspansjons tanker - også med en annen utlufting og kontroll del tilkobles. 2.1.3 Avgassing For avgassing av systemvannet er det nødvendig med to hydrauliske tilkoblinger "ON (4)" og "OFF (3)". "ON" - linjen gir det gassrike vannet til AIR-SEP-enheten. "OFF" -linjen er en returledning til systemet for avgasset vann. Under avgassingen er pumpen (10) og overløpsventilen (11) i drift. Dermed tilføres en gassrik delstrøm av systemvannet via den trykk frie ekspansjonstanken. Her separeres frie og oppløste gasser fra vannet ved atmosfærisk trykk og slippes på ut via enveisventil (14).