Title: DriftsinstruksMB35-150kW0820.pdf
I tillegg til temperatur- og effektstyring med 0 – 10 V signal er kjelen også forberedt for effekt- regulering, dvs. at kjelen kan styres slik at den får den effekt som til enhver tid er tilgjengelig ut i fra en gitt abonnementsgrense.I tillegg finnes følgende utganger:Utgang for indikering av innstilt temp. (0-10 V) - Utgang for indikering av virkelig temp. (0-10 V) - Utgang for indikering av innkoblet effekt (0-10 V)Rekkeklemmelist i kjelen35412L2L1OperationDriftsignalFeilsignal897Trafo879Transformer2F2F1543Control voltageOn/off ext.230V 50Hz, 10AStyrespenningInn-/utkoblingF1F21Failure66Varmeteknikk AS Tlf. 23 37 55 00 August 202010Menyer Ved å trykke på menyknappen kan man bla seg gjennom de forskjellige menyene.Ved oppstart:Servicemeny For å få tilgang til servicemeny, trykk og hold menyknappen inne min. 5 sek.EL 7 v1725El 7 : 7-trinns regulator V1725: versjonTemp 60.0(80)°C Effekt 120kWStröm 0,0(5,0)AHovedmenyStrömmarg 1,0ATemp 60.0(80)°C Effekt 120kW