Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
av bruk med produkter som dette dokument beskriver.LINEÆRE FUGER BRANNMOTSTAND EI 90 (E 120)Maks 800mm bredt mellom gulvplater eller gulvplate og veggBETONG - DEKKE1 lag 60mm FR Brannplate 2-SAlle åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderKABLER BRANNMOTSTAND EI 30 (E 240)BETONG - DEKKEMaks utsparing 600 x 1200mmKabler ≤ Ø21mm1 lag 60mm FR Brannplate 2-SAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderLEDERE OG TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 30 (E 45)BETONG - DEKKEMaks utsparing 1200 x 2400mmIkke-kappede ledere ≤ 95mm2 og plastrør ≤ Ø16mm, med eller uten kabelgate1 lag 60mm FR Brannplate 2-SAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 55 (65) 2021 2 9Detaljtegning Protecta® FR BrannplateKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 120 (E 120)BETONG - DEKKEMaks utsparing 1200 x 2400mm