Title: +175=364.001_MR001_Jethette.Produktinformasjon.pdf
310,fô30i1 SPESIF¡I(ASJON Lyddempe¡ type LKR430/460 aaa bbb V MBrann isolert utførelse Dimensjon Lengde Vinkelutførelse Med p' montert spjeld, type SKS-Mrabell 1. ¡-YDDEMPNING LKRL=300Dim. 125 250 500 1K 2K 4R 100 0 7 27 125 1 7 23 160 3 7 19 2t0 3 I 14 250 3 I 7 315 400 500 630 8005 5 3 J 329 28 24 17 1319 18 19 17 14L=600 125 250 500 1K 2K 4K 31 47 41 0 33 46 40 2 37 50 43 5 38 38 26 7 30 28 13 3 343328 3 32 32 32 4 29 27 18 3 23 21 11 3 24 2A t0 27 o I 7 b 6 6 I o13 14 15 17 14 15 19 21 19 177l- = 1200 125 250 500 1K 2R 4K 21 47 50 43 5 27 52 53 48 4 28 51 52 50 10 33 53 56 41 15 22484422 6 28 43 46 41 7 30 42 51 36 5 35 42 47 31 6 36 43 38 21 5 34 44 39 19 412 16 14 .letu I 10 10 16 15 13Diagrarn 1. TËKTTISKË ÐATA - TRYKKFALI- Trykkfall for lengde 600 mm. For lengde 30A + 20% og for lengde 1200 + 20%. Skravert felt markerer anbefalt bruksornr' de basert p' en kanalhastighet p. henholdsvis 4,5 rnls (Ø10f31S) og 6 rn/s (Ø40G-S00).tt ftÏ3AñIVENE}ELSE