Title: +038=360.019-#####._01-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Drifts- og vedlikeholdsanvisning.pdf
GOLD 120 eff.-var. 2: SD3 stk. motorvernbrytere 18 AEffektvariant 2 GOLD SD 005-007: GOLD SD 008-035: GOLD SD 040-070: GOLD SD 080-100: GOLD SD 120:20 A 25 A 32 A 63 A 80 ASIKRINGER PÅ STYREENHETEN 3,15 AT, innkommende 230 V. For plassering, se avsnitt 6.2. Ved eventuelt bytte demonteres styreenhetens plast- deksel.6.3.4 Reguleringsnøyaktighet Temperatur ± 1oC. Luftmengde ± 5 %.SIKRINGER I ELSKAPKontrollstrøm 230 V Samtlige størrelser/varianter: 1 stk. 2-pol automatsikring 6 A18www.swegon.com6.3.5 EMC Luftbehandlingsaggregat med kraftmating 3-faset 400 V oppfyller IEC 61000-3-12 under forutsetning av at kort- slutningseffekten Ssc er større enn eller lik verdien i tabel- len under for respektive størrelse/effektvariant.Installatøren eller brukeren av utstyret har ansvar for, om nødvendig i samråd med distribusjonsnettets operatør, å sørge for at utstyret bare kobles til en tilførsel med korrekt kortslutningseffekt Ssc for respektive aggregat.GOLD SD, størrelse-effektvariant