Title: firesafe_akryl_fugemasse_gjennomforinger_5_juli_2016_.pdf
Kabelbunt med 20 stk. kabler Ø 7 mm ≤ 2 x 0,6 mm² (telekommunikasjon,... eller tilsvarende)EI 90Alle kabeltyper: Ø ≤ 21 mm (telekommunikasjon,... eller tilsvarende)EI 90Stripset kabelbunt: Ø ≤ 100 mm, bestående av kabler med maks. diameter: Ø 21 mmEI 90Tetting av tom gjennomføring: Ø ≤ 200 mm (maks. tetningsstørrelse 0,03 m²)EI 1203Kabelgjennomføring2Detalj BSIRKULÆRE ÅPNINGER I GIPSPLATE- OG MURTE VEGGKONSTRUKSJONER51Veggtykkelse 2≥ 100 mmFugebredde Akryl 1≤ 20 mmFugedybde Akryl 1≥ 15 mm6Bakdytt tykkelse ≥ 70 mm 5Klasse A1 iht. NS-EN 13501-1 (steinull, keramisk ull,…), smeltepunkt ≥ 1000 °CTetthet/densitet på bakdytt 5≥ 40 kg/m³Kabelgjennomføring 6Detalj B Kabelgjennomføring i gipsvegg og murte vegg- konstruksjoner. Tosidig tetting. EI 120Detalj BKABELGJENNOMFØRINGEnkeltkabel Ø 48 mm≤ 3 x 150 mm² (H07Z-K eller tilsvarende)BRANNMOTSTAND (EI)EI 120Kabelbunt Ø ≤ 90 mm med kabler Ø 8,9 mm ≤ 3 x 1,5 mm² (NYY-O eller tilsvarende)EI 120