Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Lengde 5.58 m 3.15 m 0.25 m 0.24 m 0.23 m 0.24 m 0.26 m 0.26 m 0.19 m 0.28 m 0.18 m 0.17 m 0.25 m 0.18 m 0.17 m 0.24 m 0.19 m 0.15 m 0.16 m 0.17 m 0.17 m 0.17 m 0.28 m 2.77 m 5.94 mReflektans 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 20.0 % 80.0 %Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 178/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022172.073 Møte / Gruppe17.2 Sammendrag, 2.073 Møte / Gruppe17.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10.01.02.03.04.05.0x [m]350400 Belysningsstyrke [lx]450500550Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 3.00 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (31.50 m²)27642.00 lm 282.0 W 8.95 W/m² (1.44 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1