Title: +038=360.026-#####._09-360.026 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
MotorbetegnelseAntall motorer/vifter i hver luftretningTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 91,5%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, TilluftStatisk trykkfall1Varmebatteri, vann, TBLA-5-100-040-2-1Ventilsats varme/kjøleInkl.motor, ventil, frostvakt og hurtigkobling (kvs = 0.4)EffektvariantAntall rørraderDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534733Ut26,0°C50%2 520 m³/h264 Pa233 Pa0,4 °C300 omdr/min1 198 omdr/min1 250 omdr/min2 250 omdr/min0,32 kW0,28 kW1,60 kW1DOMEL 748.3.292157,4 %94,0 %7466,8 %0,41 kW/(m³/s)0 Pa12Side: 18/22AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.026 GOLD RXF TOP-14 +/- 4.000 m³/h - 63% samtidighetAntall kretserAnslutningsnummerLamellavstandTrykkfallLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighet