Title: Sprinklerkontroll Ello 2019.pdf
Sprinklersentral er ikke skiltet. Det er benyttet sprinklere med utløsnings temperatur på 93 grader. Sprinklerne er montert direkte i DN150 rør- Skal ha avstand fra DN150 røret på 1,5xD. På hovedrør er det benyttet klammer som ikke har sprinklergodkjennelse og stående sprinklere følger ikke rørets retning. Er det benyttet 2 stk boligsprinklere.SprinklersentralGenereltTidligere museumKommentarer:I øverste etasje tekniskrom for luftbehandling er kun rømningsveien beskyttet- Ikke brannskille mellom sprinklet og usprinklet del. Er dette ihht. brannstrategien?OPPSUMMERINGJeg har den05.06.2019kontrollert dette slokkeanlegget etter beste skjønn.I henhold til FG-veiledning for kontroll av automatiske slokkeanlegg er anleggsvurderingen satt til:Ingen vurderingAnleggsvurderingen er et verktøy kun ment for internt bruk i forsikringsselskapene i deres risikovurdering.Utfylt 06.06.2019 av VVS Planlegging AS vedKarl Idar GjestadKommentarer: