Title: Oso-Nano-VV-Bereder.pdf
3.5.2 Kylmä- ja lämminvesiputkien (KV-LV), varo- venttiilin ja ylivuotoputken asennus A) Tuote asetetaan haluttuun asentoon. Jos tuote asennetaan vaakatasoon, putkiliitäntöjen on oltava suoraan ylöspäin. On suositeltavaa kiinnittää tuote ruuveilla seinään tai sopivalle tasaiselle alustalle asennustavasta riippumatta käyttämällä ruuvinreikiä D (sivu 7). Jos tuote asennetaan pystysuoraan, virtakytkin on käännettävä ylöspäin Katso kohta 3.5.7. B) Sopivankokoiset KV (1) / LV (2) -put- ket kiinnitetään liitäntöihin ja kiristetään. • Isommilla putkilla voidaan käyttää sovitin- ta.C) Toimitettu varoventtiili(3) asennetaansisääntulevaan KV-putkeen.D) Mahdollinen ylivuotoputki (5), jonka sisä-halkaisija on > 1/2” asennetaan varoventtii- liin ylivuotoliitäntään (4); • Kytketään 1/2” ulkokierteeseen. Puristus- rengasliitintävoidaan käyttää (ei sisälly toimitukseen) • Vedetään yhtenäisenä, ehjänä ja jäätymis- suojattuna laskulla lattiakaivoa kohti.3.5.3 Kiristysmomentit