Title: Servicerapport, målerapport.pdf
; Systemnr. Betjener1360.01 DN DN bygget kjeller | Produkt Malepunkt i :;ﬁfg Enhet gg?genh’ siste :AGGREGAT (36) Male total avtrekksmengde m3/h| AGGREGAT (36) ﬁ;fe;ggﬂt tiluftsmengde pa ma3fh?FILTER AVTREKK Trykkfall malt v/ankomst 10 Pa}FILTER TILLUFT Trykkfall méalt v/ankomst 210 PaGJENVINNER ROTERENDE | Driftsstram 0,5 A1GJENVINNER ROTERENDE Temperatur avirekk, etter | 10 °C(GJENVINNER ROTERENDE Temperatur avtrekk, foran ! 22 ' °C\GJENVINNER ROTERENDE Temperatur tilluft, etter 10,7 °C |padrag :GJENVINNER ROTERENDE ITemperatur tilluft, foran 9,5 °CiGJENVINNER ROTERENDE Trykkfall avtrekk 80 PaGJENVINNER ROTERENDE Trykkfall tilluft 80 PaKJGLEBATTERI VASKE [Glycol frysepunkt °CéKJQLEBAWERI VASKE Lufttemp inn j °CKJBLEBATTERI VASKE Lufttemp ut °C5KJQLEBAWERI VASKE Trykkfall luft | PaKJBLEBATTERI VASKE Vessketemp inn primaer 14 °ClKJZLEBAWERI VASKE Veaesketemp ut primaer 13 °CiPUMPE KJGLEBATTERI Driftsstram 1 2,3 A