Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.KABLER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 90)Maks utsparing Ø180mmMASSIVTRE - VEGGERKabler ≤ Ø50mm single eller i bunt ≤ Ø100mmSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge siderAlle kabler må males 150mm på begge sider med 400μ WFT Protecta FR KabelmalingFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 30 C/U (E 30)Maks lysåpnings- bredde 30mmMASSIVTRE - VEGGERStålrør ≤ Ø114mm