Title: Bruksanvisning-Servitec-30_394.pdf
Ved ettermating med vann ved hjelp av en nettskillebeholder "BT" må underkanten av den ligge minimum 100 mm over avgassingspumpen "PU". Forskjellige Reflex-ettermatingsvarianter, se kapittel 6.4 "Koblings- og ettermatingsvarianter" på side 22. Hvis den automatiske ettermatingen med vann ikke kobles til enheten, må tilkoblingen av ettermatingsledningen "WC" lukkes med en blindplugg R ½". Unngå feil på enheten ved å sørge for manuell ettermating med vann. Installer minst en smussfanger "ST" med maskevidde ≤ 0,25 mm nær foran 3-veis - motorkuleventilen "CD".Merk! Bruk en trykkreduksjon i ettermatingsledningen "WC" når hviletrykket overskrider 6 bar.Vakuum - sprayavgassing — 01.04.2014Norsk — 21Montasje6.4Koblings- og ettermatingsvarianterI kundemenyen til styringen til enheten kan man stille inn modus for ettermatingen, se kapittel 7.4.2 "Parametrere styring" på side 32. • •Trykkavhengig ettermating "Magcontrol". Nivåavhengig ettermating med "Levelcontrol".6.4.1