Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Sensor de temperatura mínima del aguaMuestreo de aire (arranque periódico del ventilador)Ventilación continuaBloque de temperaturaAutodiagnósticoCalefacción adicional6842 GW(cid:20)(cid:21)(cid:28)(cid:43)(cid:28)(cid:23)(cid:66)(cid:40)(cid:54)(cid:16)(cid:23)(cid:17)(cid:76)(cid:81)(cid:71)(cid:71)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:25)(cid:27)Unidades con resistencias eléctricas Las resistencias eléctricas están controladas por el mando CARRIER Tipo “B”. La unidad está provista de dos termostatos de seguridad, uno con rearme automático y uno con rearme manual reactivable fig. 32 (ref. A), para proteger la unidad de posibles sobretemperaturas debidas a una limpieza insuficiente de los filtros o a obstrucciones del flujo de aire. El rearme del termostato manual debe realizarse por parte de personal especializado, únicamente después de haber eliminado la causa que ha provocado que saltara.