Title: +175=737.001_IL001_Sweco - Notat om varmeforsyning.Beskrivelse.pdf
Merk at for alternativet med varmepumpe må det utredes i hvor stor grad eksisterende anlegg er overdimensjonert, samt en mer nøyaktig analyse av forbruk, for å kunne fastslå hvorvidt dette kan være et reelt alternativ på Døli sykehjem. For alternativene pellets og varmepumpe er det regnet med elektrisitet som topplast. For referansealternativet er det benyttet oljefyr som spisslast.Tabell 2:Estimerte energikostnader for Døli sykehjemAlternativEnergidekning grunnlast [kWh]Energidekning topplast [kWh]Stipulert energi- kostnad [NOK]Elektrisitet*400 000100 000480 000,-Pellets400 000100 000240 000,-Varmepumpe**400 000100 000230 000,-Bioolje***450 00050 000383 500,-Elektrisitet er benyttet som en referanse**Dekningsgraden av varmepumpen er svært usikker, og det må gjøres en nærmere evaluering for å fastslå hva somreelt er mulig på Døli.***For bioolje er det lagt til grunn en større energidekning enn de øvrige alternativene, tatt nåværende oljefyrs kapasitet i