Title: +175=364.001_MR001_Jethette.Produktinformasjon.pdf
Luftmengde 22000 m3/h 22000 m3ihTilluft Avtrekk SFPv= Tilluft Stengespjeld inv gavel kl-32.64 kw/(m3/s)TEKNISK SPESIFIKASJON NOVEMA Prosjekt Nr.: 02.06.157 Ordre Nr.: Dato 06.05.2003 Selger Erik Mørk Aggregattype RW-210-M Spenning 3x230 V Eksterntrykk 350 Pa 350 PaHastighetTekniske data 4.2 mlsTrykfall10 PaFilter EU-7 poselengde 547 mmHastigheVtrykkfall rent Dim. trykkfall2.1 mls86 Pa 168 PaBatteri varmevekslerKobber aluminium Virkningsgrad Hastighet Vannmengde (30% Etylenglykol) Samlet trykkfall Utelufttemperatur Fralufttemperatur Utgående luftemperatur52.0 o/o 2.4 mls2.34 Vs 122.6 kPa -25.C 22.C0.6 'C (tilluft)98 PalnspeksjonsdelLengde 4'10 mmVarmebatteri VannHastighet Lufüemperatur inn Lufttemperatur ut Vann inn Vann ut Vannmengde Trykkfall vann Effekt2.4 mls -2.0 .c 22.0.C 80.0 .c 40.0 .c 1.05 l/s12 kPa 177 kW19 PalnspeksjonsdelLengde 410 mmKiølebatteriDX