Title: +038=360.019-#####._06-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
r i vr m ex l a( F 7 ) e P M 1 5 0 % e P M 10 6 0 % ( M 5 )Luftflöde, m3/sUndre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering.Aggregat utan batterivärmeväxlare motsvarar krav enligt Ecodesign 2016/2018. Aggregat med batterivärmeväxlare motsvarar krav enligt Ecodesign 2018 om medelvärde av tillufts- och frånluftsflöde ej överstiger 0,62 m3/s.Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.Tillåtet driftsområde vid nedreglering. Undre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering, se svart streckad linje i diagram. Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).Min- och maxflöden Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handter- minalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.Korrektionsfaktorer KOK , dBLjudvägOmråde i diagram163Oktavband, nr/medelfrekvens, Hz2345678125250500 1000 2000 4000 8000Storlek007Minflöde (vid luftflödesreglering)m3/h 290