Title: +038=621.001-NI010T_01-Til eier av Brannmansheis.pdf
automatisk omkobler. Det er byggets eieres ansvar å sørge for at dette til enhver tid er operativt. (Det bør etableres test og vedlikeholdsrutiner).9. Denne heisen er utstyrt med brannmannskommunikasjons system type SafLine SL6+. Detteaktiviseres automatisk når heisen settes i brannmannsmodus (ved å vri bryteren i brannmannstablå i 1 etasje fra 0 til 1). Når systemet er aktivisert vil man i tablåene utenfor heisen i 1 og 13. etasje kunne høre personen inne i heisen. Ved å trykke på knappen nederst i tablåene utenfor heisen vil de andre kunne høre hva du sier. Når knappen slippes kan man igjen høre personen inne i heisen.10. Det er viktig at det etableres rutiner for testing av brannmansheisens funksjoner iforbindelse med funksjonstesting av andre brannfunksjoner i bygningen.Vi viser til NS-EN81-72 som også beskriver eiers ansvar og plikter ved å ha en brannmannsheis.Vi står gjerne til tjeneste med ytterligere opplysninger samt opplæring i bruk og testing av brannheisen.