Title: Ventilsett TWORETT.pdf
TWORETT med ventildel TRV-2 Med rett ventil: Kvs komplett ventilsett: 0,63 KvΔT2K komplett ventilsett: 0,41 Med omvendt vinkel: Kvs komplett ventilsett: 0,60 KvΔT2K komplett ventilsett: 0,39Forbindelsesrør Kvalitetsstålrør, forniklet. Dy Ø12, standardlengde 1100 mm. Røret kappes ulikt avhengig av ventiltype: TRV-2/TRV-2S rett ventil + bend: c/c - 80 mm. TRV-2/TRV-2S omvendt vinkel: c/c - 43 mm. RVO vinkel: c/c - 36 mm.Tilbehør Anslutninger til radiatoren. Fordeleren kan ansluttes til rør av stål, kobber eller PEX ved hjelp av IMI TA’s koblinger - se katalogblad FPL og FPL-PX. Termostater - se katalogblad TRV 300. Termoelektrisk motor - se katalogblad EMO T.Maks. anbefalt diff eransetrykk for å unngå lydfortyrrelser: 30 kPa = 0,3 bar.TWORETT med ventildel TRV-2S Kvs komplett ventilsett: 0,316 KvΔT2K komplett ventilsett: 0,246Ventilsett med fordelere TA-UNI 2-rørssystem med ventildel RVO Kvs = 0,79 2-rørssystem med ventildel TRV-2 Kvs = 0,623