Title: Siemens servicerapport 11.05.202.pdf
370.001Ser at tvilling pumpene har gått ca like mange timer. okAvvik360.022 kjører uten frostvakt da den nekter å resettes. Må programmeres om og koble vekk frostvakt.Bygg A 360.001 defekt QBM 62.203 utefiltertrykkvakt. Erstattes med QBM2030-5Bygg A 360.002 defekt QBM 62.203 utefiltertrykkvakt. Erstattes med QBM2030-5Bygg A 360.003 defekt QBM 62.203 utefiltertrykkvakt. Erstattes med QBM2030-511ServicerapportFeil på inntakstemp på alle ventilasjonsanlegg det blir kjørt en bacnet referanse ifra bygg b 360.012 RT901 inntakstemp, her trengs mer feilsøking på nettet om det er noe krasj der. Dette må gå etter medgått tid.Back-upTok back-up av alle undersentraler og av Insight og lagt dette inn på Siemens-server.AnbefalingVil anbefale å integrere 360.020 og 360.25 som er i 6.etg bygg B.Desigo Insight er gammelt, og mulighet for endringer er på vei ut. Jeg vil anbefale å migrere til Desigo CC som er det nyste toppsystemet til Siemens.