Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Dimensionera rören för hetgas- och vätskeledningarna i enlighet med rekommendationerna i följande stycken (montera vid behov en dubbel stigare så att korrekt oljecirkulation i köldmediumkretsen kan säkerställas). - Välj en kondensor med inbyggd underkylare så att underkylning med minst 3 K erhålls vid expansionsventilens inlopp. Installera filtertorkaren som följer med enheten så nära filtertorkaren i vätskeledningen som möjligt. Installera den medföljande sensorn för utomhustemperatur nära den luftkylda kondensorn. För enheter med styrenhet för extern kondensor (tillbehör 1 5 4 ) , f ö l j e r s e n s o r n m e d . I n f o r m a t i o n o m utomhustemperaturen behövs för korrekt drift av systemet.Styrenhet för extern luftkyld kondensor med tillbehör 154Anslut fläktstegen elektriskt till styrkortet, med det extra elektronikkortet AUX 1. Hur man tilldelar fläktstegen anges i kapitlen 14 och 15, i samband med beskrivningen av analoga och digitala ingångar och utgångar.