Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Elanslutning 1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A (effektvariant 1) alt. 16 A (effektvariant 2) eller 3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AMärkdata per fläkt Motoraxeleffekt 0,8 kW alt. 1,15 kW, motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz37Dimensionering, installation, mått och viktGOLD RX, roterande värmeväxlare, storlek 005, delat utförandeLuftflöde, m3/hSFPv2.51.52.090Frånluftsfläkta P,g n n k ö s k c y r t l a t o til e b n o p s i Di341L w,tot70dB4Eff.-var. 1Eff.-var. 228575809590TilluftsfläktEff.-var. 2Eff.-var. 18531L w,tot70dB27580Luftflöde, m3/sUndre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering.Begränsningslinjer för Ecodesign är beräknade med effektvariant 2. Medelvärde för tilluft och frånluft skall ligga innanför begränsningslinje.