Title: 364_FICO-2 Installationsanvisning brannspjeld.pdf
Valbart 1 till 2 st rökdetektorer eller brandtermostat (se inställningar av DIP-omkopplare)1.3 UtgångarDet går att välja mellan två fabrikat av rökdetektorer (val- bart med DIP-omkopplare): Calectro UG… / ST… eller Siemens Rököga SOS2…. Rökdetektorer kopplas in i kontrollenhet FCM-1. Endast ett fabrikat åt gången.Alla reläutgångar är potentialfria kontakter redovisade i spänningslös drift.Summalarmkontakter för A-larm är avsedda för AC 24 V, 2 A .Summalarmkontakter för B-larm är avsedda för AC 24 V, 2 ANär rökdetektor Calectro UG… / ST… används måste det medlevererade motståndet 2,2 kohm kopplas in i rökde- tektorn.När brandtermostat används ska ett motstånd på 2,2 kohm kopplas in serie med kontakten i brandtermosta- ten.Reläkontakter för förregling av ventilationsaggregat på plintar är avsedda för AC 24 V, 2 A resistiv last.Building Technologies / HVAC ProductsSE1G5996sv30603021/91.6 Drift ventilationsaggregatGäller även för FCMA-21.8 Motionering av spjällställdon