Title: +175=364.001_MR001_Jethette.Produktinformasjon.pdf
7. Kontroller den indbyggede eller en eventuel ekstern hygrostat ved at indstille den til en lav relativ fugtighed f. eks l0 - 20%RF. Starter aggregatet ikke bør den indbyggede eller den eksterne hygrostat kontrolleres for fejl.7. Kontroller den indbyggede eller en eventuel ekstern hygrostat ved at indstille den til en lav relativ fugtighed f. eks l0 - 20%RF. Starter aggregatet ikke bør den indbyggede eller den eksterne hygrostat kontrolleres for fejl.Hvis De ikke kan finde årsagen til en drifuforstyrrelse, skal der slul&es for aggregatet for at forhindre, at det bliver beskadiget.SætDem i forbindelse med en servicemontør eller en Dantherm repræsentant.OBS! Hvis aggregatet ikJse fungerer fejlfritskal det omgående tages ud af drift.7.Kølekredsløb CDP 35 / 45 / 65II1. Kompressor 2. Fordamper 3. Luftþla kondensator 4. Termo ekspansionsventil 5. Væskebeholder 6. Magnewentil 7. Ventilator 8. Kontaventil29UIla¡rtlrerrrdi.: [, i{'i.{r-;.Ii.Y'u) IJI II!AH!. NlccflrD. l¡lc