Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Si se utiliza regulación por frecuencia, hay que montar un filtro senoidal que actúe sobre todos los polos entre el motor y el variador de frecuencia (versión omnipolar: fase-fase, fase- tierra). Los ventiladores están diseñados para funcionamiento continuo dentro del rango de temperaturas indicado.En el caso de los ventiladores con contactos térmicos manuales (de rearme mediante desconexión de la alimentación, protección de motor SP1) es preciso tener en cuenta este dato si se montan cerca equipos con función de encendido/apagado automático. Cableado recomendado de los ventiladores KT (Fig. 2).Funcionamiento Antes de la primera puesta en marcha, compruebe que:La conexión eléctrica está bien terminada. - El conductor de tierra está conectado. - La protección de motor está instalada. - Los dispositivos de seguridad están montados (rejilla de protección).