Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
StepBeskrivelseMontèr sidestrømkretsens innløp- og utløpsrør til varme/ kjølesystemet. Minimumsavstand mellom hovedsirkulasjonspumpa og innløps- og utløpstilkoblingen er gitt i Fig 15.1Sidestrømkretsens innløp er tilkoblet hovedsirkulasjonspumpas trykkside (P+) (Fig 10).Sidestrømkretsens utløp er tilkoblet hovedsirkulasjonspumpas sugeside (P-) (Fig 10).2Monter stengeventiler på innløp-, utløp- og nettvannsrørene.En må forsikre seg om at stengeventilene er lukket under hele installasjonen av EnwaMatic®.# 28/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 20154.3 VannprøveEn vannprøve av systemvannet skal alltid tas før EnwaMatic® startes opp.For å få en god forståelse av systemvannets vannkvalitet og behandlingens effektivitet, er det viktig å ta ut vannprøver før og etter at EnwaMatic® er startet opp og satt i drift