Title: +038=360.000-ST027T_03-Colibri Ceiling Ventil Swegon - Produktdatablad.pdf
Adapter: ADAPTER. För anpassning till olika varianter och fabri- kat av systemundertak, Ecophon, Gyproc, Dampa m.fl. Används även för anpassning till alternativa storlekar av lay-in tak, t.ex. 625 x 625 eller 675 x 675. Specifikation finns i katalogblad ADAPTER. Luftdon storlek 250-500 resp. 315-500 se snabbval katalogblad ADAPTER resp. ProSelect.Projektering COLIBRI Ceiling finns med fyrkantsmått 595 x 595 i samtliga anslutningsstorlekar. Detta gör att luftdonet är mycket lätt att montera i kassettundertak med modulmått 600 x 600.K-faktor finns angiven på produktens märkning samt även i gällande injusteringsanvisning på www.swegon.com.Skötsel Luftdonet rengörs vid behov med ljummet vatten och diskmedel alternativt dammsugare och borstmunstycke. Kanalsystemet nås vid rengöring genom att fronten öppnas. Då ALS anslutningslåda används fälls fördelnings- plåten åt sidan så spjällröret kan greppas i spjällhandtaget och vridas ur sitt fäste.Miljö Byggvarudeklaration finns att hämta på www.swegon.com.3