Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
CIM 150 har klemmer til PROFIBUS DP-forbindel- sen. Der bruges DIP-switche til at indstille terminerings- modstanden. To hexadecimale drejeafbrydere bruges til at ind- stille PROFIBUS DP-adressen. To lysdioder viser den aktuelle status for CIM 150-kommunikationen. Den ene lysdiode viser om modulet er korrekt for- bundet til pumpen, den anden statussen for PROFI- BUS-kommunikationen.CIM 200 har klemmer til Modbus-forbindelsen. Der bruges DIP-switche til at vælge paritet og stop- bits samt vælge transmissionshastighed og indstille termineringsmodstanden. To hexadecimale drejeafbrydere bruges til at ind- stille Modbus-adressen. To lysdioder viser den aktuelle status for CIM 200-kommunikationen. Den ene lysdiode viser den korrekte forbindelse til pumpen, den anden statussen for Modbus-kommu- nikationen.