Title: firesafe_varmeekspanderende_ex_montasje_2016.pdf
Dato: 12.04.2011 Reg.nr.: 10113-1 Utarbeidet av: PP Godkjent av: AK Rev.: 2 Side: 4 av 5 Norge: SINTEF 030-0273 Sverige: Sitac: 0020/06 Danmark: MK. 6.10/1653 El-nummer: 1217840Metallrør, plastrør og kabel samt fuge i vegg av gips eller betong med tykkelse ≥100 mm.Maks. diameter gjennomføring:Min. tykkelse x bred- de fugemasse:Min. veggtykkelse:Brannmotstand:Metallrør ≤ Ø 106 mm, isolert med 30 mm mineralull gjennomgående og 500 mm på begge sider av vegg15 mm x 10 mm, tosidig100 mm120 minutter (1)Plastrør ≤ Ø 50 mm av PVC, PP, PE20 mm x 10 mm, tosidig100 mm120 minutter (2)Metallrør ≤ Ø 168mm, isolert med 32 mm brennbar PU isolasjon15 mm x 10 mm, tosidig100 mm90 minutter (3)Kabelbunt ≤ Ø 100 mm15 mm x 10 mm, tosidig100 mm120 minutter (4)Kabelbunt ≤ Ø 100 mm15 mm x 10 mm, tosidig100 mm90 minutter (5)Kabelbunt ≤ Ø 160 mm25 mm x 10 mm, tosidig100 mm90 minutter (6)Fugebredde ≤ 100 mm15 mm x 100 mm, tosidig100 mm90 minutter (7)