Title: 542 Brannalarm- Systembeskrivelse brannalarmanlegg og nødlys.pdf
Sprinkleranlegg Strømningsvakt / trykkføler for sprinklerventiler SG-101 er plassert i sprinkelsentral og har en egen adresse på brannalarmanlegget. Utløst sprinkler medfører alarm på brannalarmanlegget og medfører alarmering og styringer på lik linje med alarm fra en vilkårlig detektor. På brannmannstablåer fremkommer det i klartekst at sprinkler er utløst.IO modul Chq-Drc2Det er montert egen utkoblingsboks med nøkkel for avstengning av brannstyring ved test av sprinkel i sprinkelromSprinkelkontrollboks SG-101 er montert på hovedsprinkler, og overvåket via I/O modul Chq-Dim2. Strømforsynes via brannsentral eller strømforsyning BF560-24Sprinklerboksen, samt en I/O som overvåker alt av ventiler/trykkvakt på hovedsprinkler.A-Alarm: Strømningvakt/pressostaterB- Alarm: Ventiler/trykkvaktVed alarm sprinklerA-Alarm: Utløst brann, rutiner for brann må følges. (Hvis det ikke brenner og varslet konkluderes som feilalarm må service kontaktes)B-Alarm: Servicemann for sprinkleranlegget må kontaktes.