Title: 320- Tilbakeslagsventil.pdf
Test av ventilen Hensikten med denne testen er å sjekke om tilbakeslagsventil 2 fungerer, og er tett. Steng kuleventilen (A), og åpne deretter kule- WATTS INDUSTRIES France ventilens dreneringsventil (B). Hvis vannet renner uavbrutt når dette er gjort er det et tegn på 06, avenue Gustave Eiffel - B.P. 40339 lekkasje gjennom tilbakeslagsventil 2. Ventilen 28006 CHARTRES Cedex (France) må da demonteres, og rengjøres innvendig. Tel. +33 (0)2 37 25 11 00 - Fax +33 (0)2 37 25 11 11 Denne testen forutsetter at det er mottrykk mot E-mail info@wattsindustries.fr tilbakeslagsventil 2. Site www.wattsindustries.comThe photographs, illustrations and descriptions contained in this brochure are given for information only. Watts Industries reserves the right to change the technical specifications or the design of these products without prior notice.