Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: Innan du lyfter enheten, kontrollera att alla höljets paneler sitter stadigt fast. Lyft och sätt ner enheten med största försiktighet. Om du lutar eller skakar enheten kan dess funktion försämras.Vid lyftning med band eller liknande är det nödvändigt att skydda enhetens chassi (panelerna på sidorna och baksidan och dörrarna på framsidan) så att det inte trycks sönder av misstag. Använd balkar eller lyftbommar för att hålla isär lyftbanden för att hålla isär lyftbanden ovanför enheten. Enheten får inte lutas mer än 15°. Följ alltid instruktionerna i hanteringsanvisningarna som sitter på enheten.Om en enhet innehåller en pumpmodul (tillbehör 116 eller 270), måste pumpmodulen och dess rörsystem monteras på så sätt att de inte utsätts för några påfrestningar. Pumpmodulens rör ska monteras så att pumpens vikt inte vilar på rören.