Title: +038=370.002-SV005T_01-FDV-dokumentasjon - IMI Hydronic Engineering AS - VA_VVS 8521948 med flere - mflens.pdf
Innstillingen av en ventil for et visst trykkfall som eksempelvis motsvarer siffer 2,3 omdreininger i diagrammet skjer på følgende måte: 1. Steng ventilen helt (Fig. 1) 2. Åpne ventilen 2,3 omdreininger (Fig. 2 ) 3. Med umbraconøkkel skrues innerspindelen med klokka til den stopper. 4. Ventilene er nå forinnstilt.For å kontrollere forinnstillingen på en ventil stenger man den først. Indikeringen skall da stå på 0,0. Deretter åpner man ventilen til stopp. Indikeringen angir da forinnstillingstallet, i dette tilfelle 2,3 (Fig .2).Fig. 2 Åpen 2,3 omdreiningerFig. 2 Åpen 2,3 omdreiningerOBS! Om vannmengden ligger utenfor diagrammet, kan man avlese på flg. måte. Hvis vi går ut fra eksemplet over som gir 20 kPa, Kv=4 og vannmengde 1,8 m3/h. Ved 20 kPa og Kv=0,4 får man vannmengden 0,18 m3/h og ved Kv=40 får man 18 m3/h. Man kan alltså for kjente trykkfall lese av 0,1 eller 10 ganger vannmengden og Kv.Diagram DN 20-50Anbefalt område: Se Fig. 3 under “Målenøyaktighet”.78