Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Den maximala avvikelsen från medelvärdet är 6 V. Den största avvikelsen i procent är: 100 x 6/400 = 1,5 %Detta är mindre än tillåtna 2 % och därför tillåtet.6.4 - Rekommenderad kabelareaAnsvaret för kabeldimensionering ligger på installatören och beror på vilka egenskaper och lokala föreskrifter som gäller på den enskilda installationsplatsen. Följande ska endast användas som riktlinje och utgör inte på något sätt en skyldighet för tillverkaren. När kabeldimensioneringen är klar måste installatören med hjälp av den bestyrkta måttritningen säkerställa en enkel anslutning och fastställa vilka ändringar som eventuellt behöver göras på platsen.De anslutningar som medföljer som standard till de fältanslutna strömkablarna till frånkopplingsbrytaren/huvudströmbrytaren är avsedda för det antal och den typ av ledningar som finns uppställda i tabellen på nästa sida.