Title: DCV BL, RC, CF, MF.pdf
DCV-MF består av flödesregulator FBL och en mätfläns. DCV-MF cirkulär (Ø125-630) levereras fabriksmonterad och kalibrerad. För övriga storlekar krävs kalibrering på plats samt att regulatorn levereras separat. DCV-MF finns i databas för MagiCAD.Funktion • Uppmätt luftflöde med tecken (till- eller frånluft) skickastill flödeszonen via regulatorn.Regulatorn har ett stort antal parametrar som kan avläsas och styras från LINDINTELL/LINDINSPECT via CAN.Regulatorn har ett stort antal parametrar som kan avläsas och styras från LINDINTELL/LINDINSPECT via CAN.Kan kommunicera med andra system via LINDINTELL eller Gateway NCE med Modbus TCP/RTU.Kan kommunicera med andra system via LINDINTELL eller Gateway NCE med Modbus TCP/RTU.DCV-MF – CirkulärtR E T E H N E T Ä M & L L Ä J P S A T R A M SF M V C D