Title: +175=364.001_MR001_Jethette.Produktinformasjon.pdf
Diagram A víser strømningsbilde og naersone m. lt fra enheten med slutthastighet 0,2 m/s i standard utfør- else, dvs. med to hull mot anslutningen. Diagram B viser <<sideveis> luftstrøm - dvs. med to hull mot en side. Se ogs. fig. I og spesifikasjon, side 3. Diagram C og D víser hastighetsprofilen, isovelen 0,2 m/s for montasje i vegg eller gulv.Samtlþe diagram viser stømningsbilde ved te forskjellige luftmengder og ved hhv. 3 og 5"C undeilemperafur. Data er basert p. tinn = 18"C og trom = 2112J"C.Type A312^zo.zat=3 Ezo.z a t,=5 rÊ0,0 20,s 20.5 20. e69 Yszr.o21,0oò oSta¡de,rd hullmønster Lo l¡ull mçL amluLtnlng.10I23mÂt =3 'c l/s i/.s!/s_____- 69 ---- 60 Dl -.-\tt ìm?4STøRRE KAPASITET Ved ogs. perforere begge langsidene (Se fig. 4) vil kapasiteten øke med faktor Z og L i hht. tabeli 4. Ønskes ytterlig kapasitetsøkning kan ogs. bunn og topp rundt anslutningen perforeres.f =0.,Fig. 4. Viser tilluftsmønster med pertorefte sidefetter.