Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16.pdf
Det er angitt at kursen ikke behøver å være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvernKoblingspunkt: .Fordelingstype: TN-SBeskrivelse:Merkespenning:230 VAntall faser:2Laststrøm:15,0 AFasekobling:L1-NCos phi:0.9Temperatur i fordeling:30 °CMerkeeffekt, Pn:3,1 kWKurs nr innmating:Merkeytelse, Sn:3,4 kVA:Sammenlagret strøm:L1: 14,9 AN: 14,9 ASum nedstrøms tap:0,1 [kW]:Spenningsfall totalt:7,4 V3,22 %Klemmespenning: 223.5...til siste fordeling:0,0 V0,00 %...over Kabel:8,2 V3,56 %Maksimal lengde:62,0 mKabel:Kabeltype/-lederløsning:PFXP 3G4 CURef. inst. met.:COmgivelsetemperatur:30,0 °CKabellengde:50,0 mAnnen korreksjonsfaktor1Tap i kabel:123,10 W 2,46 W/mStrømføringsevne:28,40 AKombinert vern, merking:Fabrikat:CHINTArtikkel nummer:CV028400Bryterenhet:NB1L 10KAEAN-nummer:Utløserenhet:K-0,03ABryteevne:10,00 kA Ics