Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
TRYKKREGULERING, TILLUFTSTRYKKGIVER NR. 5 KOMMUNIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommu- nikasjon med kanaltrykkgiver tilluft. Gjelder bare ved trykkregulering tilluft. TRYKKREGULERING, TILLUFTSTRYKK UNDER BØR- VERDIENS ALARMGRENSE Kanaltrykk tilluft har understeget børverdien med mer enn 10 %, i over lengre tid enn 20 minutter (hvis trykkgivere er tilkoblet). TRYKKREGULERING, TILLUFTSTRYKK OVER BØRVER- DIENS ALARMGRENSE Kanaltrykk tilluft har oversteget børverdien med mer enn 10 %, i over lengre tid enn 20 minutter (hvis trykkgivere er tilkoblet). TRYKKREGULERING, AVTREKKSLUFTTRYKKGIVER NR. 6 KOMMUNIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommu- nikasjon med kanaltrykkgiver avtrekksluft. Gjelder bare ved trykkregulering avtrekksluft. TRYKKREGULERING, AVREKKSLUFTTRYKK UNDER BØRVERDIENS ALARMGRENSE Kanaltrykk avtrekksluft har understeget børverdien med mer enn 10 %, i over lengre tid enn 20 minut- ter (hvis trykkgivere er tilkoblet). TRYKKREGULERING, AVREKKSLUFTTRYKK UNDER