Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
A0010 s10 s11Varmgasstemperaturgiver HC er defekt eller ikke tilkoblet.72:6 HC HØYTRYKKSGIVER KRETS 1 DEFEKTA010 s1Høytrykksgiver HC krets 1 er defekt eller ikke tilkoblet.72:7 HC LAVTRYKKSGIVER KRETS 1 DEFEKTA010 s1Lavtrykksgiver HC krets 1 er defekt eller ikke tilkoblet.www.swegon.com19PrioritetStoppForsinkelseNullstilling. Alarmtekst r n m r a AFunksjonl0=blokkertA=A-alarm B=B-alarm0=drift1=Stopps=sekundm=minutt h=time0=manuell1=automatisk72:8 HC SUGEGASSTEMPERATURGIVER KRETS 1 DEFEKTA010 s1Sugegassledningstemperaturgiver HC krets 1 er defekt eller ikke tilkoblet.72:9 HC TRYKKDIFFERANSE KRETS 1 UNDER ALARMGRENSE Alarm for trykkdifferanse HC krets 1 har løst ut.A010 s172:10 HC SERVICE AV KRETS 1 OG KOMPRESSORA010 s1Service av krets 1 og kompressor kreves.72:11 HC OVEROPPHETINGSTEMPERATUR KRETS 1 UNDERA010 s1ALARMGRENSE HC overopphetingstemperatur krets 1 understiger innstilt alarmgrense.