Title: Systeminformasjon, brannslukking, Døli (1).pdf
Vannforsyningen skal ikke stenges før brannen er totalt slukket. Beslutningen om å stenge vannforsyningen etter en eventuell brannutløsning skal fattes av brannvesenet.Utskiftede deler fra installasjonen skal oppbevares av eieren for eventuell inspeksjon av myndighetene.Eiers plikter Betjeningsinstruks fra sprinklerleverandør skal være oppslått ved sprinklersentralEier skal oppnevne en person som er ansvarlig for at de gitte bestemmelser om drift og vedlikehold blir overholdt.Navn, adresse og telefonnummer til ansvarshavende og stedfortreder skal slås opp ved sprinklersentral og eventuelt ved brannsentral.Eier skal ved den ansvarshavende sørge for at følgende overholdes:Påse at Hovedavstengningsventil holdes i åpen stilling med rem og lås. (A) Tømmeventil holdes stengt. (F) Prøveventil holdes stengt. (E) Påse at sprinklerhoder ikke overmales, tildekkes e.l. og at sprinklerhoder, rør og ventiler holdes rene og fri for uvedkommende ting som kan sperre hodets rekkevidde.