Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16.pdf
Merkeytelse, Sn:3,4 kVA:Sammenlagret strøm:L1: 14,9 AN: 14,9 ASum nedstrøms tap:0,1 [kW]:Spenningsfall totalt:8,2 V3,54 %Klemmespenning: 222.8...til siste fordeling:0,0 V0,00 %...over Kabel:9,0 V3,92 %Maksimal lengde:62,0 mKabel:Kabeltype/-lederløsning:PFXP 3G4 CURef. inst. met.:COmgivelsetemperatur:30,0 °CKabellengde:55,0 mAnnen korreksjonsfaktor1Tap i kabel:135,41 W 2,46 W/mStrømføringsevne:28,40 AKombinert vern, merking:Fabrikat:CHINTArtikkel nummer:Bryterenhet:NB1L 10KAEAN-nummer:Utløserenhet:K-0,03ABryteevne:10,00 kA IcsMerkestrømMerkeutløsestrøm jordfeil15,00 A: 30:I2-verdiI5-(Im-) verdi::19,50 A150,00 AKabel, største lengde som vil gi elektromagnetisk utkobling av alle feilstrømmer123,8 mAnleggets adresse:Beregningsresultater for anlegget: Døli Pleie og OmsorgshjemDato:19.04.2016 15:12:11Sørum Elektriske ASFordeling 433.2.1.1