Title: +038=54.000-NI009._11-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet  Pareto  9 etg. - Sluttrapport.pdf
Sammendrag fra test For utkvittering av hendelsene ble det gjennomført 2 fullskalatester. Henhodsvis 03.06, 05.06 og 02.07.2020 I de første testen ble det avdekket noen mangler blant annet solavskjerming, brannspjeld ogrømningsdører. Test av mangler ble gjennomført 05.06 og 02.07. 2020 Etter siste test 02.07.2020 er det ikke registrert feil og mangler.StatusKontroll forvarsel (SMS)KommentarAnsvarlig entreprenør ElektroLagNormal drift Normal drift Normal drift Normal drift Normal drift Normal driftElektro Elektro Elektro / Bygg Vent Vent Elektro / byggSide 1 av 3Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest Brann og sikkerhet- Pareto 9. etg - SluttrapportDato: Tidsrom:02.07.20201. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft Hendelse: System1. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft Hendelse: SystemLøse ut brannalarmBrannalarmanlegg.Utløst brannBranndetektorer FlashUtløst barnnElektriske låste dører til og i rømingsveiUtløst brannDører på holdemagnet