Title: Ø94, Medistim - VVS.pdf
Avlgpsledningene skal legges slik at ekspansjons- muligheter er til stede og slik at skader i forbindelse med eventuelle lekkasjer reduseres mest mulig. Gér avlgpsledningen gjennom et membransjikt skal gjennomgangen utfores slik at den fortsatt er tett ved bevegelser i rorene.Rer og rerdeler i grajern Ifelge den europeiske standard, EN 877, skal rer og rordeler veere fri for synlige defekter som kan pévirke deres funksjon eller levetid.Mindre synlige feil i overflaten tillates s& lenge produktenes mekaniske egenskap holder standardens krav. Se tabell.Mekaniske egenskaper pa rer og rerdeler i KJMA-systemetTabell 2. Mekaniske egenskaper pé ror og rordeler.Strekkfasthet| Ringfasthet Hardhet HB MPa MPa Ror i grajern iflg. 1SO 185 =260 =200 =350 Rardeler av gréjern =260 =150Elastisitetsmodulen, E, for rer og rerdeler i KJ-MAsystemet er minst 110 GPa.Rarenes retthetRorenes retthet kan avvike etter folgende