Title: +038=360.028-#####._07-360.028 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
13,0Relativ fuktighet99Ut20,02518,05Ut16,487Dato: 09.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000568558InnUt20,013,0°C30100%InnUt26,026,0°C5050%InnUt26,026,0°C5050%42,5 mm23 Pa27 Pa1,86 m/s5,56 kW8,82 kW18,05 kW32,82 kW3,723,723,2521,77R410A10,0 kgUt ved avriming8,1°C53%kWUt ved avriming7,3°C64%Side: 4/17AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.028 - 360.028 GOLD25FRXHC +/- 7.600 m³/h - 100%Tilluftsside, sommerLufttemperaturRelativ fuktighetKjøleeffektAvrennt væskemengdeAvtrekksside, sommarLufttemperaturRelativ fuktighet1VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.Tilluftsmengde