Title: firesafe_gpg_hurtigveiledning_2016_no.pdf
Tomme utsparingerd ≤ 600 x 60030Steinull 150kg/m3 50E 120/ EI 120Tomme utsparingerd ≤ 600 x 60050Steinull 150kg/m3 20E 120/ EI 120Tomme utsparingerd ≤ 600 x 60080Steinull 150kg/m3 20E 120/ EI 120FIG.9101112131415239. Kabelgjennomføringer ≤1200 x 1200 mm10. Rørgjennomføringer ≤1000 x 1000 mm11. Mixed gjennomføring ≤1200 x 1200 mm12. Plastrør elektro eller PEX Ø32 mm13. Kabelhylse sirkulær og rektangulær14. Tomme utsparinger ≤400 x 400 mm15. Tomme utsparinger ≤600 x 600 mmTYPE GJENNOMFØRING I GIPSVEGG OG BETONGVEGG ≥ 100 MMSTØRSTE DIMENSJONTYKKELSE GPG FRA 2 SIDER (MM)BAKDYTT, TYPE, DENSITET, TYKKELSE (MM)BRANNMOT- STANDSKLASSEAlle typer kabel. Uten gjennomgående kabelbro eller kabelstiged ≤ Ø 80100 + 50 + 50Med og uten bakdyttE 120/ EI 120Alle typer kabel. Med gjennomgående kabelbro eller kabelstiged ≤ Ø 80100 + 50 + 50Med og uten bakdyttE 120/ EI 90