Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
A1)ABABA113)03)03)03)03 s3 s10 m20 m20 m20 s110000Alarmgruppe 7: Xzone I/O-modul nr. B7:191A03)10 s17:27:39293Xzone, I/O-MODUL NR. B KOMMUNIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommu- nikasjon med I/O-modul nr. B for Xzone. Kontroller at funksjonsomkobler på I/O-modul er satt i stillingen B, og at kabel er koblet til COM 1-3 på styreenhet IQlogic. 10 sekunder alarmforsinkelse. Xzone, AVTREKKSLUFTTEMPERATURGIVER DEFEKT Avtrekksluftgiver er defekt eller ikke tilkoblet. Kontroller klemmetilkobling 9-10 og giverens polari- tet på I/O-modul B. 3 sekunder alarmforsinkelse Xzone, KJØLEVENTILOVERVÅKING UTLØST Ventilmotor, luftkjøler vann. Ventilmotorens svarsignal avviker fra utgående regu- leringssignal. 10 minutter alarmforsinkelse.AB13)03)3 s10 m10www.swegon.com7PrioritetStoppForsinkelseNullstillingAlarmnr.Alarmtekst Funksjon0=blokkert0=drifts=sekund0=manuelly a p s i Dl.