Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund-1.pdf
Teglstein, betongtakstein, skifertak og metallplater kan uten ytterligere dokumentasjon antas å tilfredsstille kravet.Kommentarer og referanserBYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDAnsv. ARKARK ARKARKARKARKARKARKAnsv. RIVSIDE 132 Gjennomføringer i branncelleskiller (Vann og avløpsrør, kabler, ventilasjons- kanaler ol.)3 Teknisk rør- og kanalisolasjonYtelseskravAvtrekk fra komfyr må føres i egen kanal på grunn av fettavsetning fra matos. Avtrekk må ha fettfilter, og avtrekkskanalene må kunne rengjøres i hele sin lengde for å redusere faren for antennelse og brann.