Title: CoolDX.IN.G.pdf_201811991420.pdf
GOLD-aggregatets styrsystem har en förprogrammerad fabriksinställning som gör att kylmaskinen är körklar när grundinställningar gjorts. Funktion för COOL DX skall akti- veras, se GOLD funktionsmanual installation för hantering av menyer i handterminalen.5.1.2 Uppstart • Kontrollera att lysdiod L2 på IQlogic+-modulen lyser+ c i g o QlI121DPA51 3-Phase monitoring relayP S Cmed fast sken (matning 24 V), och att lysdiod L1 blin- kar (kommunikation).Kontrollera i GOLD-aggregatets handterminal att aggregatets kylfunktion (under driftläge) är vald till autodrift, och att kylreglering är vald till COOL DX ekonomi eller COOL DX komfort1).Kontrollera i GOLD-aggregatets handterminal att aggregatets kylfunktion (under driftläge) är vald till autodrift, och att kylreglering är vald till COOL DX ekonomi eller COOL DX komfort1).När lysdiod 1 lyser är fasföljd korrekt. När lysdiod 2 lyser är spänning ansluten.