Title: GUPEXs vent.Notat 18.09.15.pdf
08 16:39:24IV Produkt Designer G3 Versjon 305.4.0.0Envistar Flex Tekniske dala WRODUH Prosjekt Dgli Sykehjem Air handiing with the focus on LCC Aggregat Aggregat4 26000 m3h Storrelse 850 26 000/26 000 mh LYDDATA (lydeffekt)Frekvensband 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Tot Tilluft: 81 dB Til omgivelse 74 74 59 50 49 47 43 35 dB 60 dB(A) Friskluft 71 76 70 66 63 56 51 43 dB 68 dB(A) Tilluft 78 83 77 75 76 73 68 65 dB 80 dB(A) Avtrekk: 81 dB Til omgivelse 74 74 59 50 49 47 43 35 dB 60 dB(A) Avtrekk 71 76 70 66 63 56 51 43 dB 68 dB(A) Avkast 79 8 80 79 81 78 74 71 dB 85 dB(A) Totalt: Til omgivelse 77 77 62 53 52 50 46 38 dB 63 dB(A)ROTERENDE VARMEVEKSLERRotortype NPRotordiameter D2Inndata Lufttemperatur inn -24,0 °C Relativ fuktighet i friskluft 80 % Avtrekkstemperatur 22,0 °C Relativ fuktighet i avtrekksluft 25 %Utdata Tilluftstemp etter veksler 13,4 °C Temperaturvirkningsgrad terr 81,2 % Avkasttemperatur -15,4 °CLUFTVARMER VASKE