Title: 320- SirkulasjonspumpeTPE 32-200-2 A-F-A-GQQE.pdf
Klemkassen indeholder klemmer til disse tilslutninger:indgang til start/stop af pumpe (potentialfri kontakt) fjernindstilling af sætpunkt via analogt signal, 0-10 V, 0(4)-20 mA 10 V-spændingsforsyning til sætpunktspotentiometer, Imaks = 5 mA én analog sensorindgang, 0-10 V, 0(4)-20 mA 24 V-spændingsforsyning til sensor, Imaks = 40 mA én digital indgang ét potentialfrit fejlmelderelæ med skiftekontakt, for "Fejl", "Drift" eller "Klar"- - - - - - - RS-485 GENIbus-tilslutning.Tekniske dataMedie: Pumpemedie:VandUdskrift fra Grundfos CAPS [2013.03.059]2/4Firmanavn: Udfærdiget af: Telefon: Fax: Dato:- - - -Positionsnr. Antal BeskrivelseVæsketemperaturområde: Medietemp.: Massefylde:25 .. 90 °C 20 °C 998.2 kg/m³Teknisk: Hastighed for pumpedata: Nominelt flow: Nominel løftehøjde: Aktuel løberdiameter: Akseltætning: Kurvetolerance:2900 omdr/min 12 m³/h 15.9 m 129 mm GQQE ISO 9906:1999 Annex AMaterialer: Pumpehus:Løber:Støbejern EN-JL1040 ASTM A48-40 B Støbejern EN-JL1030 ASTM A48-30 B