Title: 360.008 GOLD RXF TOP +- 7500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Lufthastighet i filterseksjonen1,04 m/sAnbefalt dim. trykkfall64 PaStarttrykkfall32 PaSluttrykkfall96 Pa1Roterende varmeveksler, GOLD030FRXP01Roterende varmeveksler av typen RECOnomicStandard aluminiumTurtallsregulertTrykkfall, tilluft99 PaTrykkfall, avtrekk105 PaEkstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje0 Pa304 m³/hTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(85,8% ved samme luftmengde)85,8 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter43,0 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer0,0 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold100,0 %Årsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)100,0 %LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkUteluftTilluftAvtrekkAvkastSFPeSFPvEtaTAndelm³/hm³/hPaPaPaPakW/(m³/s)kW/(m³/s)%1004 7234 723011911900,960,8585,8