Title: +135.01=370.001-JP501T_02-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Pumpe 1 roterer (svart linje) • Pumpe 2 kobles inn med minimalt turtall og starter kort tid etter med settpunkt (grå linje)Pumpe 1 kobles ut • Pumpe 2 går videre til neste pumpealterneringWILO SE 03/2018stilt inn på master (meny <5.1.7.0>): Virker kun på master eller på master og slave, avhengig av innstillingene i meny <5.1.7.0>.stilt inn på master (meny <5.1.7.0>): Virker kun på master eller på master og slave, avhengig av innstillingene i meny <5.1.7.0>.innstilt på slave: Virker bare på slave.Feil-/driftsmeldingerESM/SSM:For et sentralt kontrollpunkt kan det tilkobles en samlefeilmelding (SSM) på master.For et sentralt kontrollpunkt kan det tilkobles en samlefeilmelding (SSM) på master.Her må kontakten bare tilkobles på master. • Visningen gjelder for hele aggregatet. • På masteren (eller via IR-monitor/IR-Stick) kan denne meldingen pro- grammeres som enkelfeilmelding (ESM) eller samlefeilmelding (SSM) i menyen <5.1.5.0> .