Title: DM1-3 Målerliste RIE og El.entreprenør-1.xlsx
XP003 433.09.04 - Teknisk gruppe Aggregat 360.028 31580828 433.09.04 B,M,S,T, Ja nei Ja 19.12.22 - sporadisk konakt med måleren . Er antennen flyttet? slik som beskrevet den 09-11-22?\n08.09.2022 Kan man flytte antennen, denne har kontakt men vi får ikke inn alle verdiene. 31.05.2022 Sjekk topologi 31.05.2022 Radiokontakten er fortsatt dårlig, men det kommer verdier hver uke. 09.11.2022 - Måler sjekket. Skal måle VVS aggregat 360.028. Antenner plassert ugunstig inne i tavle. 20.12.22 sjekkes av EN 433.09.05 Underfordeling XP001 Pareto Arealer plan 09 DM1 - el, lys, stikk 31580831 433.09.05 B,M,S,T,O Ja ja Ja XP002 Pareto Arealer plan 09 DM1 - Stikk data (reserve data) 31580832 433.09.05 B,M,S,T,O Ja ja Ja 19.12.22 Kontakt med måler ingen forbruk=OK\n09.11.22 - Ingen last tilkoblet. Reserve. 433.08.01 XP001 Aggregat 360.008 30989501 433.08.01 B,M,S,T,O ja ja ja 31.05.2022 Sjekk topologi 09.01.2022 - Alt forbruk i tavle -