Title: F_001_Brannkonsept_PP20 (2).pdf
Avstand til utgangAvstand fra ett hvert sted i en branncelle til nærmeste utgang/rømningsvei skal ikke overstige 50 meter i virksomheter i risikoklasse 2.BlindkorridorTrapperomTrUtgang av hovedtrapp endres noe med nytt overbygg og flyttes noen meter vestover. Eksisterende bitrapper har utgang på plan 1.Utforming av dørerMin. lysåpning er B x H 0,86 m x 2,0 m (10M x 21M) i fra risikoklasse 2.ARKSelvlukkende dører kan holdes åpne av elektromagnetiske holdere som lukker ved utløst brannalarm.Kraft til å åpne dørerDører må kunne åpnes med dørautomatikk eller med åpningskraft som angitt i TEK10 § 12-15Fra TEK17 §12-15: I hovedrømningsvei er maksimal åpningskraft 30 N. Hovedrømningsvei er via trapperom lokalisert vedRIEn:\517\57\5175708\5 arbeidsdokumenter\53 ribr\f_001_brannkonsept_pp20.docx2017-11-03 | Side 21 av 29Ref.ForholdLøsningKommentarAnsvar