Title: 310-Aiwell controll.pdf
Kommunikasjon mellom enhetene foregår på 2 typer busser, sensor Interface Bus (SIB) som bruker skjermet CAT6/BUS kabel som trekkes mellom AC3000 og opptil 99 sensor Interface bokser. Den andre bussen Sensor Bus (SB) bruker også skjermet CAT6/BUS kabel som trekkes mellom sensor Interface (SI) og de ulike sensorene. AC3000 har 2 SIB utganger og 2 stk SB utganger.Alle sensorer kan enten være felles sensorer eller individuelle sensorer. Felles sensorer kan være koblet til alle porter uavhengig av Sensor Interface adresse. Individuell sensor kan ikke kobles direkte til AC300, men MÅ kobles til den respektive sensor Interface.Aiwell Control 3000 kan (avhengig av Software konfigurasjon), styre opptil 25 ulike applikasjoner, slik som: Taksluk, Aiwell Stjerner, varmematter, varmekabler på tak, takrenner, nedløp, glasstak, snøsmelteanlegg i bakke, trapp, etc. Vannbårne snøsmelteanlegg (intill 10 stk) må styres med egen AC3000.