Title: (2022.07.07)-Periodisk kontroll - pbl-95295-110366.pdf
2. Det var utstyr i apparatskap som ikke var festet tilfredsstillende. 3. Dokumentasjon på regelmessig ettersyn av kvalifisert firma var ikke tilgjengelig på anlegget. (TEK) Instruks for nødbetjening/evakuering av innestengte personer manglet. Instruks/merking av utstyr for sikring av redningsrom i sjaktgruve manglet2. Det var utstyr i apparatskap som ikke var festet tilfredsstillende. 3. Dokumentasjon på regelmessig ettersyn av kvalifisert firma var ikke tilgjengelig på anlegget. (TEK) Instruks for nødbetjening/evakuering av innestengte personer manglet. Instruks/merking av utstyr for sikring av redningsrom i sjaktgruve manglet4. 5. 6. Terskelplate foran etasjedør var løs. 7. Wire for sikring mot innesperring i sjaktbunn var ikke festet.4 44 4 4 4PÅLITELIG. PRESIS. UAVHENGIG.1/2–SIDEN 1987N E L L O R T N O K S E HIH E S K O N T R O L L E NI77884 BS1 Eiendom AS 95295/110366Heiskontrollen AS