Title: +038=621.001-NI009T_03-2.Vedlikeholdsveiledning heis.pdf
(4) Heisens operasjonsmodus under serviceBetjen inspeksjonstablået (INSPECTION, MANUAL, ED eller BYPASS) i forhold til arbeidet somskal utføres.Sett ikke tablået på normal om det ikke er helt nødvendig..(5) Arbeid fra stoltaket.1) Sett på bufferforlengeren og slå opp rekkverketGjelder MRL med foldbart rekkverk. Se 3.4.52) Inntreden på stoltakNår du skal inn på stoltaket må følgende forholdsregler tas.a) Bruk sikkerhetsseleb) Kjør stolen til en posisjon hvor heimontøren kan komme inn på taket, og sett heisen inødbetjeningsmodus med betjening av ETP for MRL betjeningspanelet, i maskinrommet forMR.c) Åpne etasjedøren over stolen med nødåpnernøkkelen.Om stolen stanser i en posisjon hvor heismontør ikke kan komme innFarepå taket, må dørene lukkes. Sett stolen riktig posisjon og åpne dørenigjen.Referer 3.4.1. for bruk av nødåpnernøkkel.d) Skru på lyset fra stoltraket. Er det ikke tilstrekkelig lys må ekstra lyskilder benyttes.e) Trykk inn stoppknappen