Title: 314.004 Innreguleringsventil STAD NO.pdf
0.511 0.757 1.19 1.90 2.80 3.87 4.75 5.70MålenøyaktighetRattets nullstilling er kalibrert, og skal ikke endres.Prosentvis måleavvik ved forskjellige forinnstillinger Kurven i Fig. 4 gjelder for ventiler montert med spesiﬁ sert strømningsretning og med normale røranslutninger. Dessuten bør montering av armatur og pumper rett foran ventilen unngås (Fig. 5). Ventilen kan monteres med omvendt strømningsretning. Avvikskarakteristikken gjelder for denne strømningsretningen også, men avvikene kan bli inntil 5 % større.Fig. 4± %161412108642000,511,522,533,54 *)) Inställning, antal varv.DN 250.60 1.03 2.10 3.62 5.30 6.90 8.00 8.70Fig. 52 DDN 321.14 1.90 3.10 4.66 7.10 9.50 11.8 14.25 DDN 401.75 3.30 4.60 6.10 8.80 12.6 16.0 19.22 DDN 502.56 4.20 7.20 11.7 16.2 21.5 26.5 33.010 D3IMI TA / Innreguleringsventiler / STADKorreksjon for forskjellige væsker