Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
PP rør ≤ Ø32mm med veggtykkelse 1.8-4.4mmSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge siderFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.PE RØR BRANNMOTSTAND EI 90 U/C (E 90)Maks lysåpnings- bredde 30mmMASSIVTRE - VEGGERPE, ABS eller SAN+PVC rør ≤ Ø32mm med veggtykkelse 2.0-3.0mmSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge siderFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderPEX RØR-I-RØR SYSTEM BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 90)