Title: Dronning Mauds gate 1-3 Driftsstart Integrert test luftbehandling 360.016  Uniconsult 3  etg.pdf
ur ikke i bruk. Det er beregnet at aggregat går hele tiden. Mengden blir justert av Swegon Wise effekt. Dette ligger på Entro sin EOSokFeil ManglerSide 3 av 6Prosjekt: Formål: Dato: Tidsrom:Dronning Mauds gate 1-3 Driftsstart Integrert test luftbehandlingsystem 360.016 24.04.20212. Romkontroll 360.016. - 03. etg. Uniconsult Hendelse: SystemReguleringfunksjon. Endre setpunkt på CO2 giver i møteromRomkontroll serveringIntegrasjon av aggregat mot VAV. Aktiver romtemperaturføler i møteromRomrkontroll serverinReguleringfunksjon. Endre setpunkt på RTA giver i kontorRomkontroll serveringIntegrasjon av aggregat mot VAV. Aktiver romtemperaturføler i kontorRomrkontroll serveringIntegrasjonstestObjektCO2 giverRomtempgiverRTA giverRomtempgiverReaksjonKjølebehov VAV spjeld tilluft og avtrekk åpner. Vent. baffel .Ventil kjøling åpner.Ventilasjonsaggregat kompenserer med økt luftmengde når soner og rom er i bruk. Spjeldoptimalisering.