Title: Gjenstående oppgaver Fullskalatester ITB.xlsx
lagt opp til dette i SD. Avklart med BH Løse ut frost.\nEndre settpunkt på frostgiver Ventilasjonsaggregat 360.014 Frostvakt- giver\n\n =360.014-RT511\n\n Stenger ned aggregat.\nPumpe går\nVentil åpner\nResettes manuelt\nSignal til SD-anleegg\n Vent/aut. Endring Settpunkt må gjøres fra Web på aggrigat. Avklart med BH Reguleringsfunksjon\nEndre setpunkt på temperaturgiver i tilluft\nTilluftstemperaturen er romkaskade Ventilasjonsaggregat 360.014 =360.014-SB501 Set.pkt endres i operatørtablå og SD. Pådrag, roteredne varemegjenvinner , varmebatteri og kjøling intern (DX) endres for å ivareta ønsket set.pkt. Vent/aut Det er lagt opp fjernbetjening fra kjøkken til temperatur justeringer Frode oppdaterer Kalender / tidstyring \n(sett tilhørende soner som "utenom arbeidstid") Ventilasjonsaggregat 360.014 Ur i SD-anlegg Sjekk endring av kalender / tidstyring i SD Vent/aut ur ikke i bruk. Det er beregnet at aggregat går hele tiden. Mengden blir justert av Swegon Wise Avklart med BH Start aktuelt system for å bekrefte