Title: Generelt om prosjektet_Døli pleie og omsorgssenter.pdf
AEOS er en forutsetning for at AF Energi & Miljøteknikk skal garantere besparelse.Tiltak 2 – Driftsoptimalisering av tekniske anleggSD-anlegget har blitt gjennomgått og varmekurver og børverdier på varme, driftstid, etc. er justert sammen med vaktmester. Varmeanlegg er gjennomgått og mangler er innrapportert til kunden og/eller løst.Tiltak 3 – Vannrenseanlegg for varmeanleggetDet ble installert en vakuumluftutskiller og et vannrenseanlegg. Vannrenseanlegget ioniserer kontinuerlig en delstrøm av anleggsvannet slik at dette reagerer med skitt ute i anlegget og binder dette til seg. Et filter filtrerer en delstrøm av anlegget og skiller ut skitten som blir tatt med av det ioniserte vannet. Vakuumutskilleren jobber kontinuerlig med å skille ut luft fra anleggsvannet.Tiltak 4 – Varmtvannsreduserende tiltakDet er installert sparesyer og sparedusjer.Tiltak 5 – Konvertering til bioolje og effektoptimaliseringTiltaket er ikke bestilt.Tiltak 6 – Isolering av rørkomponenter