Title: +038=360.021-#####._10-360.021 Gold RXF-12 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
114 PaStarttrykkfall64 PaSluttrykkfall164 Pa1Roterende varmeveksler, GOLD012FRXP01XRoterende varmeveksler av typen RECOnomicStandard aluminiumTurtallsregulertTrykkfall, tilluft131 PaTrykkfall, avtrekk143 PaEkstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje0 Pa0,091 m³/sTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(84,9% ved samme luftmengde)84,9 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter42,5 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer0,0 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold89,4 %Årsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)84,5 %LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkUteluftTilluftAvtrekkAvkastSFPeSFPvEtaTAndelm³/sm³/sPaPaPaPakW/(m³/s)kW/(m³/s)%1000,8330,833030030002,131,9384,9800,6670,667021021001,551,4085,9600,5000,5000