Title: Dronning Mauds gate 1-3 Driftsstart Integrert test luftbehandling 360.013  Pareto Plan 5-6-7 .pdf
ur ikke i bruk. Det er beregnet at aggregat går hele tiden. Mengden blir justert av Swegon Wise effekt. Dette ligger på Entro sin EOSAnlegget har ikke mulighet til dette.Feil ManglerSide 3 av 6Dronning Mauds gate 1-3 Driftsstart Integrert test luftbehandlingsystem 360.013 26.05.20212. Romkontroll 360.013. - Plan 5-6-7 Pareto Hendelse: System2. Romkontroll 360.013. - Plan 5-6-7 Pareto Hendelse: SystemReguleringfunksjon. Endre setpunkt på CO2 giver i møteromRomkontroll serveringIntegrasjon av aggregat mot VAV. Aktiver romtemperaturføler i møteromRomrkontroll serverinReguleringfunksjon. Endre setpunkt på RTA giver i kontorRomkontroll serveringIntegrasjon av aggregat mot VAV. Aktiver romtemperaturføler i kontorRomrkontroll serveringInetegrasjonstestObjektCO2 giverRomtempgiverRTA giverRomtempgiverReaksjonKjølebehov VAV spjeld tilluft og avtrekk åpner. Vent. baffel .Ventil kjøling åpner.