Title: +038=360.022-#####._01-360.022 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Drifts- og vedlikeholdsanvisning.pdf
gjør som punkt 5.8. Når samtlige grener er justert, strupes stamspjeldet inn på samme måte.8. Når samtlige grener er justert, strupes stamspjeldet inn på samme måte.Se også Eksempel på justering under.Når justeringen er ferdig, skal altså en luftenhet i hver gren, et grenspjeld og et stamspjeld stå helt åpent.