Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Kontrollera funktionen hos högtryckspressostaten/-pressostaterna. Byt dem om de är defekta.Kontrollera att torkfiltret inte är igensatt (genom att mäta temperaturskillnaden i kopparrörledningarna). Byt ut det vid behov.Elektriska kontrollerKontrollera skicket och isoleringen hos de elektriskakablarna.Kontrollera fas-/jordisoleringen hos kompressorer ochpumpar.Kontrollera lindningsstatus hos kompressorer ochpumpar.Mekaniska kontrollerKontrollera att inget vatten har trängt in i elskåpet. - Rengör filtret i luftintagsgallret och byt filtret vid behov.VattenkretskontrollerRengör vattenfiltret. - Renblås kretsen med luft. - Kontrollera funktionen hos flödesvakten. - Kontrollera skicket hos rörledningarnas värmeisolering. - Kontrollera flödet genom att kontrollera tryckskillnaden i värmeväxlaren (med en manometer).