Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
www.swegon.com554.19.2 Takvifte MIRUVENT, versjon MIRU-3 Funksjonen MIRU kan styre opptil tre takvifter av typen MIRUVENT-3. Alle innstillinger utføres i GOLD-aggregatets håndterminal. MIRU har funksjoner for driftsnivåer, utekompensering, parallell funksjon, balansefunksjon, reguleringsfunksjon og tidsur. For mer informasjon se funksjonsguide MIRU.Innstillinger:VerdiInnstillings- områdeFabrikk- innstillingFunksjon (antall takvifter) Vifte 1-3 driftsnivå Vifte 1-3 lavfart Vifte 1-3 lavfartVifte 1-3 høyfart Vifte 1-3 høyfartVifte 1-3 maksfart Vifte 1-3 utekompen- seringsfunksjon X1, utetemp. X2, utetemp. X3, utetemp. X4, utetemp. Luftmengde Y1, luftmengde bør- verdiY2, luftmengde bør- verdiY3, luftmengde bør- verdiY4, luftmengde bør- verdi0–3 stk.0-750 Pa 1) m3/s0-750 Pa 1) m3/s10–100 % Ikke aktiv/Lavfart/Høy- fart/Lavfart og Høyfart -50 – +50 °C -50 – +50 °C -50 – +50 °C -50 – +50 °C1)1)1)1)0