Title: 2016 Årskontroll Nødlys Smestad Skole.pdf
Dato17.03.2016Avvik:Punkt BeskrivelseArmatur82.01 Utbedring utført i.h.h.t årskontroll: Følgende armaturer har fått nytt batteri: 8, 11,19, 29, 32, 35, 38, 49, 55, 62, 64, 68, 70, 74, 75, 78, 86, 89, 92, 9382.02 Utbedring utført i.h.h.t årskontroll 2016: Armatur 49 er byttet til ny. 82.03 Armatur 18, som er utvendig ved naturfag rom, må skiftes batteri på når underlagetpå utsiden der er forsvarlig. Armatur 45, som sitter høyt i taket i gymsalen, skiftes batteri på når vaktmester kommer med tilbakemld. om det skal brukes lift eller stillas. Disse to oppdragene bli gjennomført som service og ikke under årskontroll utbedringene. Armatur 46, er ikke mulig å finne. Så den utgår i denne omgang. Dekningsomfang83.01 Det mangler flere ledelys i rømningsveier i alle etasjer ref NS-EN1838 4.2Prosjekteringsunderlag viser til at det skal være et fulldekkende ledesystem tilsvarende som risikoklasse 5 og 683.02 83.03Dokumentasjon85.01Anbefalte utbedringer: Beskrivelse Punkt Sentral81.01