Title: FDV 16678-2.pdf
Ik max: Ics = Icu = 85 kA (230V)I2: 1,3 x InIi: Se beskrivelseBolttilkoblingKomplett effektbryter, 125 ...630 AMaks: 690 V 50/60 Hz. EN 60947I2 = høyeste prøvestrømIi = elektromagnetisk utløserstrømIsd = forsinket el.magn. utløserstrømAE-type = elektronisk vernVE-type = elektronisk forsinket vernME-type=elektronisk fors. motorvernMomenter Bolt 31Nm, Rammekl. 19NmTunnelklemme 31Nm.Moeller Electric AS FDV-dokumentasjon28123.469.7F90˚45SW54521623420.5275x Ir2h100401010404114400104014124678910204060100100NZM3-AE250...63095Zeit tMilli-Sekunden Sekunden Minutena120.5M5 x 75/25140166Effektbryter NZM33 - polet: NZMN3-...55Tilleggsutstyr: Type EL.nr.NZM3-XDV 4358798Effektbryter Ir: 200 - 400 A Ii: 400 -4400A NZMN3-AE400 - 4358787Tekniskinformasjon:NZM3-XTVD 4358799NZM3-XTVDVR 4358800NZM3/4-XV4 4358802NZM3/4-XV6 4358801M22-K01 4355364M22-K10 4355363NZM2/3-XHIV 4358870Side 1INNSTIKK:http://nettbutikk.baelgros.no/mediabank/store/1/1737844/4358787.pdf|id=1737844|sourcepage=1