Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Le fonctionnement du ventilateur est verrouillé sur celui de la vanne électro-thermique de régulation, et le moteur s’arrête lors de la fermeture de la vanne.Refoulement air en locale contiguë • Enlever la partie de tôle précoupée (réf. 45) à l’aide d’un poinçon. • Avec un crayon hâchurer le polystyrène intérieur le long despérimètres de la tôle précédemment coupée, après quoi, avec un cutter, couper le polystyrène en ayant soin de ne pas endommager la pile d’échange thermique qui se trouve derrière.Air externe de rechange (Voir fig. 44) • Enlever la partie de tôle précoupée (réf. 14) et effectuer le contrôle dePour le fonctionnement d’hiver avec prise d’air extérieur, il est conseillé de monter un thermostat antigel réglé à 2°C, avec le bulbe disposé sur la tuyauterie de sortie d’eau, avant le ventilateur supplémentaire.