Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
El condensado puede descargarse a una altura máxima de 200 mm por encima de la unidad, siempre que el tubo ascendente sea vertical y esté alineado con la brida de purga.Si es necesario, descargar el condensado desde un nivel superior a 200 mm, instalar una bomba de descarga de agua auxiliar y una válvula de flotador.La válvula de flotador se recomienda para detener paso de agua si se produce un fallo en la bomba auxiliar.El tubo del condensado deberá aislarse con un material resistente a la condensación, tal como poliuretano, propileno o neopreno, de 5 a 10 mm de espesor.Si se instala más de una unidad en la habitación, el sistema de drenaje puede realizarse como indica la figura 23.Si se instala más de una unidad en la habitación, el sistema de drenaje puede realizarse como indica la figura 23.lo ñ a p s EPara el drenaje completo de la unidad, véase el apartado “VACIADO INSTALACIÓN” en el capítulo Mantenimiento.