Title: +038=67.005-##003._06-Ø7 Varmeveksler.pdf
Sveiste anslutninger Sveising anbefales kun på spesialkonstruerte sveiseanslutninger. Alle SWEPs sveisean- slutninger er utrustet med en 30 faset kant lengst opp på anslutningen. Sveis ikke røret til andre type anslutninger. Noter at målet i millimeter tilsvarer ytterdiameter på anslutningen.Sveiseinstruksjoner Beskytt varmeveksleren mot for høy varme ved å:a) plassere en våt tøybit rundt anslutningen b) fas kanten på røret som skal sveises og+anslutningen, som vist på bildet.Anvend TIG eller MIG/MAG sveising. Anvendes en elektrisk krets for å sveise skal jordingen festes i røret og ikke på baksiden av platepakken. Risken for indre oksydering kan reduseres ved hjelp av å gjennomstrømme en liten mengde nitrogengassKontroller at ingen spor av kobber er i nærheten av den forberedte skjøten. Hvis sliping brukes til forberedelse av skjøten, må riktige tiltak iverksettes for å hindre at kobber blir slipt inn i den rustfrie overflaten.Tillatte anslutningslaster ved monteringMbMt