Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
Kontroller klemmetilkobling 7-8 på I/O-modul 2. Kontroller at giveren er koblet til med riktig polaritet. Brun = 7 og hvit = 8S 3 sekunder alarmforsinkelse. PLATEVARMEVEKSLER, TEMPERATURGIVER NR. 2 DEFEKT Temperaturgiver 2 for frostvakt i vekslerkuben er defekt eller ikke tilkoblet.A13)4)3 s115:415:7214217Kontroller klemmetilkobling 5-6 på I/O-modul 2. Kontroller at giveren er koblet til med riktig polaritet. Brun = 5 og hvit = 6S 3 sekunder alarmforsinkelse. PLATEVARMEVEKSLER, SPJELDOVERVÅKING UTLØST Spjeldmotor til platevarmeveksler er defekt. Tilbakeføringssignalet avviker fra styresignalet. Kontroller klemmetilkobling 2(Y) og 4(U) på I/O- modul 2. Kontroller at spjeldene ikke blir trege eller at motoren slurer på spjeldakselen. 10 minutter alarmforsinkelse. PLATEVARMEVEKSLER, I/O-MODUL NR. 3 KOMMU- NIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommu- nikasjon med I/O-modul nr. 3 for platevarmeveksler.AA03)4)13)4)10 m10 s0115:8218