Title: IK-rapport Elektro 2018 - Økernveien 94 - Kantine.pdf
Møller PLSM B63/432,3 °C 33,4 °C 1°CInternkontroll elektro5. TermograferingsavvikØkernveien 94 - KantineSønnico ASStian Danielssen22.11.2018Avvik1Kategori Registreringsdato22.11.2018 24.05.2019 Anbefalt fristmotorvern 2F8 Avvik nr 004 434.01.U. Kantine Mindre viktig avvik, overvåkes, ny kontroll avtales. Kontaktsvikt L2/L3. Alle kabler på overside motorvern 2F8 retermineres. Avvikskode: Anlegget var slik planlagt og/eller utført at det medførte risiko for strømgjennomgang, høye temperaturer, avbrudd eller andre skadelige påvirkninger, jmfr. §18 Avvikskode: Telemacanique GV2-ME07, 1.6-2,5, innstilt på 2,3Amotorvern 2F8Type utstyr Utstyr Nominell last Faktisk last Målt last L1 / L2 / L3 / N.2A/2A/2A Referansetemp. Makstemp. Differansetemp.Telemacanique GV2-ME07, 1.6-2,5, innstilt på 2,3A41,1 °C 44,2 °C 3,1 °CInternkontroll elektro5. TermograferingsavvikØkernveien 94 - KantineSønnico ASStian Danielssen22.11.2018Avvik1