Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
av bruk med produkter som dette dokument beskriver.KOBBERRØR BRANNMOTSTAND E 120 C/UBETONG - DEKKEMaks utsparing 1200 x 2400mmKobberrør ≤ Ø54mm≥ 20mm steinull ≥ 80 kg/m3 monteres ≥ 100cm på begge siderAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider1 lag 60mm FR Brannplate 2-SALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 45 C/C (E 60)BETONG - DEKKEMaks utsparing 1200 x 2400mmAlupex rør ≤ Ø75mm13-25mm gjennomgående cellegummi eller PE skum isolasjonAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider2 lag 60mm FR Brannplate 1-SProtecta Rørstruper 2 lag 50mm breddeALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 120)BETONG - DEKKEMaks utsparing 1200 x 2400mmAlupex rør ≤ Ø75mm≥ 20mm steinull ≥ 80 kg/m3 monteres ≥ 50cm på begge siderAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider1 lag 60mm FR Brannplate 2-Swww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 59 (65) 2021 2 9