Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Installation Läs igenom säkerhetsinformationen ovan innan du påbörjar installationen. Installation, elanslutningar och driftsättning får endast utföras av behörig personal och i enlighet med gällande krav och föreskrifter. Elanslutningar ska göras enligt kopplingsschemat i kopplingsboxen, märkningar på kopplingsplintarna eller på kabeln. Alla 3-fasfläktar levereras från fabriken med ledningsdragning för 400V 3-fas. Täta alla tomma kabelgenomföringar med blindpluggar. K-fläktar ska installeras med kopplingsboxen ovanpå enheten ± 90 grader. Om permanent installation utförs med kablar med diameter 12– 14 mm, måste ingångsgenomföringen bytas ut (gäller typ K, KV, RVF och KVK 125/160). För att behålla kapslingsklass IP44 får RS-fläktar inte monteras med kopplingsbox/motorplatta uppåt (fig. 1).Vid installation av KBT i miljöer med hög luftfuktighet (t.ex. tvättutrymme) är det avgörande med tillräckligt dränering. Det är viktigt för att förhindra frostskador på fläkten vid låga temperaturer.