Title: +135.01=370.001-JP501T_02-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Den pre-monterte komponentplasseringen fra fabrikken i forhold til pumpehuset (se Fig. 17) kan endres på stedet ved behov. Dette kan f.eks. være nødvendig forå garantere lufting av pumpen, • å muliggjøre bedre betjening, • å unngå ikke tillatte monteringsstillinger (dvs. motor og/eller elektro- nikkmodul nedover).å garantere lufting av pumpen, • å muliggjøre bedre betjening, • å unngå ikke tillatte monteringsstillinger (dvs. motor og/eller elektro- nikkmodul nedover).I de fleste tilfeller holder det å dreie motor-løpehjulsenheten i forhold til pumpehuset. Den mulige plasseringen av komponentene resulterer fra de godkjente monteringsstillingene.Fig. 17: Plassering av komponentene i leveringstilstandMonterings- og driftsveiledning Wilo-Stratos GIGA, GIGA-D, GIGA B (11-22kW)232412Fig. 18: Godkjente monteringsstillinger med horisontal motorakselGodkjente monteringsstillinger med vertikal motoraksel4 x 90°Fig. 19: Godkjente monteringsstillinger med vertikal motoraksel