Title: +038=360.026-#####._09-360.026 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
18 PaSide: 2/22AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.026 GOLD RXF TOP-14 +/- 4.000 m³/h - 100% samtidighetDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-100005347332x(592x592x520-10)Lufthastighet i filterseksjonen1,59 m/sAnbefalt dim. trykkfall101 PaStarttrykkfall51 PaSluttrykkfall151 Pa1Roterende varmeveksler, GOLD014FRXP01Roterende varmeveksler av typen RECOnomicStandard aluminiumTurtallsregulertTrykkfall, tilluft119 PaTrykkfall, avtrekk131 PaEkstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje0 Pa447 m³/hTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(85,3% ved samme luftmengde)85,3 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter44,5 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer0,0 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold97,1 %