Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
ANM. 1: Höga läckagegrader är inte acceptabelt. Nödvändiga åtgärder måste vidtas för att täta alla läckor som upptäcks.ANM. 2: Fasta köldmediedetektorer är inte läckdetektorer, eftersom de inte kan lokalisera en läcka.21.1 - Lödning och svetsningLödning och svetsning av komponenter, rörledningar och kopplingar måste utföras med rätt metoder och av kvalificerade operatörer. Trycksatta behållare får inte utsättas för stötar eller s t o r a t e m p e r a t u r s k i f t n i n g a r v i d r e p a r a t i o n e r e l l e r underhållsarbeten.Alla tekniker som av någon anledning arbetar med maskinen måste vara fullt kvalificerade för arbeten på kyl- och elkretsar.VARNING: Förvissa dig om att strömmen är frånkopplad innan du utför någon form av arbete på maskinen. Om en köldmediumkrets har öppnats, måste den tömmas, återfyllas och läckagekontrolleras. Innan något arbete utförs på en köldmediumkrets, måste allt köldmedium tömmas ut från enheten med hjälp av en uppsamlingsenhet för köldmedium.