Title: 32 sikkerhetsventil 25-3,0 DGH.pdf.pdf
3IMI PNEUMATEX / Tillbehör och Service / SäkerhetsventilerÅngfällor ET Ångfällor används i ventilens avblåsningsrör och separerar vatten från ångan. Det ska därför finnas en dräneringsledning från ångfällans lägsta punkt för säker och synlig avledning av läckande varmvatten. Avblåsningsledningen för ånga ska dras ut utomhus från ångfällans högsta punkt. Ångfällan måste uppfylla kraven i DIN EN 12828 för värmeaggregat med en ingående nominell termisk effekt på >300 kW. Vid indirekt uppvärmda aggregat (värmeväxlare) krävs ingen ångfälla, om det inte är risk för ångbildning på sekundärsidan.Avblåsningskapacitet QNsvv: Relaterat till ångflöde för direktverkande värmekälla (till exempel gas, olja, elektricitet, ...). QNsvw: Relaterat till vattenflöde för indirekt verkande värmekälla (till vatten/vatten värmeväxlare) i de fall temperaturen i primärkretsen inte tillåter en eventuell förångning av sekundärsystemets vatten. De värden som anges i tabellen får inte överskridas (vått ångtryck pv(tpr) ≤ psv).