Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
chłodniczego. Instalacja rurowa musi być zainstalowana w taki sposób, aby uniemożliwić gromadzenie się oleju oraz pomagać w tłumieniu drgań i kompensacji wydłużenia termicznego. - Nie dodawać oleju, z wyjątkiem przypadków, w których instalacja jest dłuższa niż 10 m (33 stopy); w takim przypadku stosować olej zalecany przez firmę TECUMSEH. Jeśli w instalacji występują rury pionowe, należy utworzyć syfony w kształcie litery „U” lub zmniejszyć średnicę instalacji, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację oleju.Przyłącza zaworów bezpieczeństwa nie mogą być skierowane w stronę użytkowników, aby nie narażać ich na niebezpieczeństwo.