Title: p1223250_blaabokser katalog.pdf
Steinullens densitet skal være minst 28 kg/m3. Isolasjonsplatene skal monteres med et overmål på 5 – 10 mm så at isolasjonsplaten presses mot stenderne ved gips monteringen. Isolasjonsplatene kan holdes på plass ved skrå spikring/skruing.Montering av bokser i brannklassifisert stendervegg EI-60.Montering i vegg som ikke skal helisoleres Bokser som skal monteres i brannklassifiserte stend- er vegger, som ikke skal helisoleres, krever spesielle tiltak. I høyderetningen skal islolasjonen dekke boks- ene med minst 300 mm. Isolasjonen avgrenses med horisontale spikerslag mellom stenderne.m m 0 0 3n mim m 0 0 3Om avstanden mellom boks og avsluttende tak- eller gulvkonstruksjon er mindre en 300 mm, godtas en mindre dekkende isolasjonsmengde. Isolering i avgrensede fakk gjøres på samme måte som i helisol- erte vegger.0 3 7 0 4 X E Ln miMontering av bokser i ikke helisolerende stendervegg.Type Godkjenningsbevis: SITAC nr 0371/01 SINTEF 050-02010 6 7 0 4 X E L