Title: Dronning Mauds gate 1-3 Driftsstart Integrert test luftbehandling 360.006  Pareto 06  etg.pdf
Alarm er ikke lagt opp, men skal komme. Alarm på SD bilde skal komme Tiluftstemperaturen blir styrt av Swegon Wise, sin Romoptimaliserer. okur ikke i bruk. Det er beregnet at aggregat går hele tiden. Mengden blir justert av Swegon Wiseeffekt. Dette ligger på Entro sin EOSokFeil ManglerSide 3 av 7Dronning Mauds gate 1-3 Pareto Driftsstart Integrert test luftbehandlingsystem 360.006 05.05.20212. Romkontroll 360.006. - 06. etg. Pareto Hendelse: System2. Romkontroll 360.006. - 06. etg. Pareto Hendelse: SystemReguleringfunksjon. Endre setpunkt på CO2 giver i møteromRomkontroll møteromIntegrasjon av aggregat mot VAV. Aktiver romtemperaturføler i møteromRomrkontroll kontorReguleringfunksjon. Endre setpunkt på RTA giver i kontorRomkontroll møteromIntegrasjon av aggregat mot VAV. Aktiver romtemperaturføler i kontorRomrkontroll kontorIntegrasjonstestObjektCO2 giverRomtempgiverRTA giverRomtempgiverReaksjon