Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
Bemærk: Du kan også anvende "Hjælp"-menuen til at indstille den analoge indgang. Her fører en guide dig gennem alle trinene i konfigurationen. Se afsnit 8.8.4 "Opsætning af analog indgang".For yderligere information om "Analog indgang", se afsnit 7.9.4 Analog indgang.For yderligere information om "Varmeenergimåler", se afsnit 7.9.5 Varmeenergimåler.41)K D(k s n a DNavigering"Hjem" > "Indstillinger" > "Relæudgange"Denne menu giver følgende valgmuligheder:Relæudgang 1Relæudgang 2.Indstilling1. Vælg "Relæudgang 1" medeller, og tryk på [OK].2. Vælg funktionen for indgangen med eller2. Vælg funktionen for indgangen med eller:"Ikke aktiv": Signalrelæet er deaktiveret. "Klar": Signalrelæet er aktivt når pumpen kører eller er indstil- let til stop, men er klar til at køre. "Alarm": Signalrelæet aktiveres sammen med den røde sig- nallampe på pumpen. "Drift": Signalrelæet aktiveres sammen med den grønne sig- nallampe på pumpen.3. Tryk på [OK] for at gemme.