Title: Tekniske data Novema aggregat.pdf
21 m/s 59/142 Pa Fittermodut 2x592x592 mm Roterende varmeveksler, avirekkssidd ronthastighet / Trykkfall 25 m/s 147 Pa Integrert kjgling, Kondensatorbatteri Fronthastighet / Trykkfall 25 m/s 110 Pa Lufttemperatur inn/ut 25.0/43.9 °C Luftmengde avtrekk ved densitet 1.09kg/m3 1.62 m3/s Relativfuktighet inn/ut 50/17 % Batterieffekt 344 kw Kondenseringstemperatur 48.0 °C Antall rader 7 Finneavstand 20 mm Finne / Rermateriale AllCu Reranslutning inn/ut 35 mm/22 mm Tilkoplingsside for rar Foran CiyeZn P3012COND 7R-20T-985A-2.0pa 7C 35 mm 22 mm Kammervifte Direkte drevet GPEB GPEB-1-045 Statisk / totalt trykk 655/690 Pa r/min / Maks r/min 19804/3100 r/min Drift / Maks frekvens 66/76 Hz Maks turtall ved 76 Hz 2207 r/min Nadvendig vifteakseleffekt 141 kW Viftevirkningsgrad (for totalt statisk trykk) 75 % K-faktor 198 Motor IE2 APAL-4-00220-2-2-7 220 kw Motorvirkningsgrad 84 % Stram 4.84 A Frekvensomformer 0J4448 FC322W Effekt 220 kw Spjeld Klasse 3 Fronthastighet / Trykkfall 25 m/s 6 Pa Spjeldmal 1000x600 mm