Title: Innervegg og himling(Monteringsanvisning).pdf
Høye vegger med brannkrav Ettersom SINTEF NBL ikke kan brannprøve vegger høyere enn 3 meter, angir de maks høyde ut i fra dette og gjeldende standard. Ut fra en slik branntest får man dermed godkjen- ning for vegger med den høyden. Den siste standarden for brannprøving NS-EN 1364-1 som angir metode for prøving, sier derimot at man kan øke god- kjent høyde for en vegg med 1,0m, hvis den under testen ikke har hatt utbøying større enn 100mm. Tester utført i senere tid med 45mm stender (svakeste og minst stive variant) med ett lag gips per side (EI30) og to lag gips per side (EI 60) har under 100mm defleksjon. Utvidelse til 4,0 meters høyde er dermed uproblematisk for denne type konstruksjoner. Høydeutvidelse ut over dette sier ikke stan- darden noe om. Man må dermed rådføre seg med ansvarlig brannprosjekterende for det aktuelle prosjektet. For mer om brann se side 23.