Title: +175=432.001_432 Hovedfordelinger.Beskrivelse.pdf
A64oppgave. I Beskyttelse ved inntakspunkt: E PRD65r anbefales ved meget høyt r¡sikon¡vå (bl.a steder med høyt keraunisk nivå) O PRD40r/PRD40 anbefales ved høyt risikonivå tr PRD15 anbefales ved lavt risikonivå. I Sekundær beskyttelse: O PRDS sikrer sekundær beskyttelse av følsomme apparater, som spesieìt ønskes beskyttet Den anvendes i kaskadekopling med overspenningsvernet ved inntakspunktet.PRD40r/PRD40 I Nom. avledningsstrøm (8/20ms) ln: 15 kA I Grensestrøm (8/20ms) lmaks: 40 kA I mekanisk funksjonsindikering: O hvit: funksjon i orden E hvit/rød: vernet bør skiftes ut snarest tr rød: vern defekt I signalkontakt i PRD4Or NO/NC: tr DC 12V 10 mA trAC250V 1A tr tilkoplingsklemmer: 0,5 - 1,5 mmz I maks. kortslutningsnivå: Et lP+N,3P og 3P+N:25 kA B 1P (230V): 10 kA D 1P (400V): 3 kA