Title: +135.01=542.001-RY001T_02-Vedlikeholdsmanual for brannalarm.pdf
Copyright ©: Honeywell Life Safety AS, Norway 2007 NS-EN ISO 9001:2000 Sertifikat No.900765 Sertifikatet omfatter ikke produkter. Data kan endres uten varsel. Forbehold om evt. trykkfeil.Utgave 3 – 2007/09Honeywell Life Safety ASLierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, NorgeE-post: fire.safety@eltek-fs.comBankgironr.:6138.06.30140Internett: www.hls-eltek.noOrg Nr: NO 981 336 305 MVATlf:Faks:+47 32 24 48 00+47 32 24 48 01STILLE ALARMSTOR ALARMMeldingOppkoblingTiltakDeteksjonMeldingOppkoblingTiltakDeteksjonMeldingOppkoblingTiltakMelding ”FORVARSEL BRANN-ETASJE- ROM NR.- DETEKTOR NR. osv.” gis til sentral, brannmannspanel og personsøker med detektors adresse.Ingen.Vaktansvarlig sjekker detektoradresse og gjennomfører nødvendige tiltak.Detektor går videre fra forvarsel til å aktivere stille alarm.Melding ”STILLE ALARM BRANN-ETASJE- ROM NR.- DETEKTOR NR. osv.” gis til sentral, brannmannspanel og personsøker.