Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
Alarmgruppe 14: Reserve Alarmgruppe 15: Platevarmeveksler15:1 PLATEVARMEVEKSLER, I/O-MODUL NR. 2 KOMMUNIKA-A13)4)10 s1SJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med I/O-modul nr. 2 for platevarmeveksler.15:2 PLATEVARMEVEKSLER, TEMPERATURGIVER NR. 1 DEFEKTA13)4)3 s1Temperaturgiver 1 for frostvakt i vekslerkuben er defekt eller ikke tilkoblet.15:3 PLATEVARMEVEKSLER, TEMPERATURGIVER NR. 2 DEFEKTA13)4)3 s1Temperaturgiver 2 for frostvakt i vekslerkuben er defekt eller ikke tilkoblet.15:4 PLATEVARMEVEKSLER, SPJELDOVERVÅKING UTLØSTA03)4)10 m0Spjeldmotor til platevarmeveksler er defekt.15:7 PLATEVARMEVEKSLER, I/O-MODUL NR. 3 KOMMUNIKA-A13)4)10 s1SJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med I/O-modul nr. 3 for platevarmeveksler.15:8 PLATEVARMEVEKSLER, BYPASS-SPJELDOVERVÅKINGA03)4)10 m0