Title: firesafe_brannplate_monteringsanvisning_2011_no.pdf
71V≥100, D≥150120 minutterØ90Ø75112924V≥100, D≥150V≥100, D≥150120 minutter120 minutterUisolerte rør: Rørdiameter Dx3,14Ø50116V≥100, D≥150Tabell 2. Pakning på rull, tilpasset isolert Alu-Pex rør120 minutterAlternativt kan man legge pakningen rundt med riktig antall omlegg, merke av, og kappe pakningen.Rør- diameter:Ant. omlegg pakning:Tykkelse isolasjon:Tykkelse på brannskille:Brannmotstand:Ø7516-32mmV≥ 10060 minutterØ6316-32mmV≥ 100120 minutterØ6316-32mmD≥ 15060 minutterØ63132mmD≥ 150120 minutterØ1616-32mmD≥ 150120 minutterTabell 3. Pakning på rull, tilpasset isolerte stålrørRør- diameter:Ant. omlegg pakning:Tykkelse isolasjon:Tykkelse på brannskille:Brannmotstand:Ø22016-32mmV≥ 10090 minutterØ22016-32mmD≥ 15060 minutterØ5016-32mmV≥ 100120 minutterØ5016-32mmD≥ 150120 minutterTabell 4. Pakning på rull, tilpasset isolerte kobberrørRør- diameter: