Title: +038=360.000-LD051._05-Paragon Fan-coil Swegon - Produktdatablad.pdf
2) Redovisade kapaciteter baseras på komplett enhet inklusive standard distributions- och recirkulationsgaller. Utan galler ökar vat- tenkapaciteten med ca 5 %. Med ADC inställd till Fan-shape förlorar man ca 5 % i vattenkapacitet. Primärluftens kapacitet påver- kas inte. Obs! Den totala kylkapaciteten är summan av luftburen och vattenburen kylkapacitet.2) Redovisade kapaciteter baseras på komplett enhet inklusive standard distributions- och recirkulationsgaller. Utan galler ökar vat- tenkapaciteten med ca 5 %. Med ADC inställd till Fan-shape förlorar man ca 5 % i vattenkapacitet. Primärluftens kapacitet påver- kas inte. Obs! Den totala kylkapaciteten är summan av luftburen och vattenburen kylkapacitet.12Enhe- tens längdDysin- ställningLuftflödeLjud- nivå 1Kylkapacitet primärluft (W) ∆TlKylkapacitet vatten (W) vid ∆Tmk2Tryck- fallskon- stant luftmm775LLl/s m3/h dB(A)17,061286810122 163 20412244637074298489954810607