Title: +038=360.000-LH006T_03-Parasol Zenith Komfortmodul Swegon - Produktdatablad.pdf
32007,038028833707*120017302295261035009,4810036035773*1297186024602760373012,03Låst ∆T 10K på vannsiden, temperatur rom +20 °C) ∆T 5K på vannsidenAngitt lydnivå gjelder rett tilkobling uten spjeld eller med helt åpent spjeld. Romdemping = 4 dB18K-faktorinnstillingØnsket k-faktor kan enkelt stilles inn ved hjelp av hendelen som er plassert på kortsiden.Eksempel: For å oppnå ønsket luftmengde på 25 l/s ved 100 Pa kreves k-faktor 2,5A:Søk opp produktets lengde og lufttilkoblingsdiameter i venstre kant av k-faktortabellen.B: C: D:Les av ønsket k-faktor på den aktuelle raden.Følg den loddrette raden og les av gradtallet nederst.Løsne skruen som er plassert i sporet på hendelen (hendelen flytter seg da til helt åpen stilling, 90°). Vri hendelen til markeringen ”D” har kommet til ønsket gradtall.Figur 27. Hendelens plassering (for lufttilkobling 1 er hendelenE: