Title: 310 DV sanitæranlegg - restaurant.docx
Funksjonstest av brannslange (12M) Slange skal trykktestes hvert år.Automatisk vannstopp sjekkes årlig. Kortslutt sensorledning, sjekk at vann stenges, resett med resettknapp på magnetventil.NB! Ved rengjøring av vannlåser og gulvsluk bør det benyttes beskyttelses-hansker da man kan skjære seg på eventuelle gjenstander (glassbiter, nåler etc.)Urenheter skal ikke kastes tilbake i vasken, gulvsluket eller i toalettet.Ved kontroll av varmtvannstemperatur skal man være oppmerksom på faren for skolding.