Title: 370.011 NT100 Statico-montage_SV-NO-DA-FI_low (12).pdf
Alkupaineen pa säätö : Käyttöönotto, sivu 5 Staticoyksiköiden täytyy sisältää jatkuvasti vähintäänkin määri telty minimivesimäärä. Tätä varten laitteisto on täytettävä alku paineen pa tasolle. Lämpötilan t mukaan muuttuvan paineen – alkupaine pa (tmin) | ylin käyttöpaine pe (tmax) – voi laskea tarkasti onlinelaskentaohjelmamme SelectP! avulla.Automaattisten jälkitäyttöjärjestelmien (esim. Pleno) tulee var mistaa alkupaineen pa säilyminen ja käynnistää veden jälkitäyt tö aikavälein ∆pa ≤ − 0,2 bar.Arvojen P0, pa, pe merkitseminen Asetettu esipaine P0 on merkittävä tyyppikilven tyhjään kent tään. Alkupaine pa ja ylin käyttöpaine pe merkitään lisäksi Staticon kohtaan Explic.