Title: Swegon Ventiler_baffler-Injusteringsguide.pdf
Kägelläge -15 -12 -10 -5 -3 0 +5 +10 +15 +20 +25100 0,6 0,8 1,0 1,4 – 1,8 2,3 2,7 – – –125 – – 1,3 1,9 – 2,6 3,2 3,9 – – –160 – – 2,0 2,8 – 3,6 4,5 5,4 6,2 – –200 – – – – 1,8 2,6 3,8 5,2 6,4 7,5 8,6Mätes med mätsondMätes med mätsondInjusteringsguide 2014:12www.swegon.com31Linjära luftdonLinjära luftdonSWAN/SWAN Wall-To-WallSWAN TaSWANa/W-T-Wa – tilluftSWAN TaSWANa/W-T-Wa – från- luftStorlek*) 2-160 2-200 2-250 3-160 3-200 3-250 4-160 4-200 4-2501-väg 21,0 22,4 23,4 27,1 29,4 32,2 27,6 35,4 39,02M 21,0 22,4 23,4 – – – 27,6 35,4 39,0Vertikal 18,8 19,8 19,8 24,9 25,8 25,8 25,1 30,8 34,2Storlek*) 2-160 2-200 2-250 3-160 3-200 3-250 4-160 4-200 4-250k-faktor 13,0 16,6 18,7 15,8 19,3 22,8 16,7 22,5 29,1Antal mätslangar: 1 Tilluft: Blå *) Inledande siffra anger antal spalterAntal mätslangar: 1 Frånluft: Transparent *) Inledande siffra anger antal spalterSRYSRYT 1bSRYb – tilluft