Title: +175=560.001_JV001_Johnson Controls Norden AS.Produktinformasjon.pdf
Varmesignalet er alternativt 0- l0V eller 3punkt.scg100Version:4Funksionsbeskrivelse Romkom pensert tilluftsregulering (kaskade) med min. begrensning aktiveres av driftssignal fra vifte Ved varmebehov øker gjenvinner, deretter varmebatteri. Avising gjenvinner aktives av trykkvakt og pådraget overstyres til innstilt verdi.Frostalarm utløser frostrelè, og ventilen åpnes 100%. Returføler VB overstyrer ventilen ved lav temp. om dagen og regulerer ventilen orn natta. Skalverdi returvarmebatteri økes om natta.Varmesignalet er alternativt 0-10V eller 3punkt.0 1 .1 2.O0 - SC9l _V4_funkbesk.docSide: 5 av 3lTvpe: V3010Applikasion: 13tekstlnnstillinqer ntvadefaultNVSkal-rom !9!TP- Skal-min.tilluft P-bånd t-tid -f-qtt: p,.laK!p-r- - - - - -. - .9!se!-.rip-q!eleÍ!- - - - - Skal-min.retur VB returVB natt.9.englr-o--911 2 2 2 2 2 221"C 15'C------------q-o-Z"------Q,-Q9-Bp-{rn- 5.00 7"C 14'C 5 1 20sekTvpe: V3110Applikasioni 14tekst Skal-romtemlnnstillinqer nivå1default