Title: 360 MicroMatic VAV MP bus.pdf
spjeldmotoren. Dette kan ødelegge trykksensoren i spjeldmotoren. .InformasjonTekniske data HVAC Driftsspenning Styresignal Trykksensor Måleområde Omgivelsesfuktighet Tetthet lukket speld Lekkasje til omgivelser Omgivelstemperatur Nøyaktighet Reguleringsfunksjon24 Vac/dc, 50/60 Hz 0 -10 Vdc 2 - 300 Pa Maks 1000 Pa 5 - 95% RH ikke kondenserende Klasse 4 Klasse B 0 til +50°C (>3m/s +/- 5% ) (1,2-3m/s +/- 10%) VAV eller CAVMicro Matic Norge AS, Nye Vakåsvei 28, 1395 Hvalstad, Postboks 264, 1379 NesbruTlf: 66 77 57 50, faks: 66 77 57 90, e - post: firmapost@micro - matic.no, www.micro - matic.no