Title: +038=360.016-#####._09-360.016 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
av galvanisert stål I aggregatkabinettTilluftfilter: Fabrikant Type Filterklasse Montasje FiltermodulerTrykkfall rent: Camfil AB : Moduloppbygget : ePM1-60% (F7 i henhold til EN 779:2002) : : Sammensatt av følgende celler: HI-FLO PL7 50+ 592/592/520-10 HI-FLO PL7 50+ 287/592/520-5 :I aggregat kabinett, klipset i separate rammer.65Pa1 stk3 stk 3 stkVarmegjenvinner, regenerativ: : ENVENTUS AB Fabrikant : Roterende, med renblåsnings sektor. Ikke Type hygroskopisk rotor i standard utførelse1 stkMaterialer Montasje Betegnelse: Aluminiums rotor i stål ramme : : ST1-XL-WV-1760-SM-W0-B1-5I aggregatkabinettDrivmotor, remdrift og styring: Type Betegnelse Merkeeffekt Merkestrøm Motorskive Drivrem: Stepmotor med tilhørende styring : DRHX-1220-4 : : : :1,1 1,2kW A v/matespenning 1x230/50SPA-100 Ø-14 6.800 mm1 stk1 stk 1 stkKvalitetssystemRandem & Hübert A/S, Stansevn. 11, 0975 Oslo - Tlf.: 2290.0700 - Fax.: 2290.0710NR.PROSJEKT NR : FDV NORM FOR BYGNINGER NR