Title: Testrapport FST 16.06.22.pdf
HØYEM INTEGRASJON ASAvvikNrFeilbeskrivelseAnsvarligK00354Rom 113 Lys over vaskerenne lar seg ikke styreHØYEM INTEGRASJON AS120Punkt564.101 KNX plan 1Normal lysstyring20Punkt249 branngardinerSjekk at branngardiner åpner. Skal stå i øvre stilling80Punkt443.101 NødlyssentralNødlys slukker Ta tiden fra spenning er tilbake til nødlys slukker114-ADørBruksdør med elektroteknisk rømningsfunksjon 2-fl. Lukket/låst. Hovedlås + slagdørautomatikk + tidsstyrt via adg kontroll + holdemagnetfunksjonÅpenKontrollområdeFST plan1FST plan1StatusRegistrertStatusRegistrertFST plan1FST plan1FST plan1FST plan1TestetJaJaJaJaJaJaKommentarBrannspjeld åpner tregtRom 106 har omvendt bryter til solavskjermingKommentarVed registrering.KommentarVed registrering.Lys over vaskerenne i 113 lar seg ikke styreMangler dørautomatikk17/06/202212Fullskalatest1671 - Brandengen skoleLag: 1. etasje Dør 130-B