Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
≥ 20mm tykk rørskål av steinull densitet ≥ 80kg/m3 ≥ 100cm på begge siderKOBBER ELLER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 180 C/U (E 240)Lysåpningsbredde 10mmDEKKEKONSTRUKSJONERKobber eller stålrør ≤ Ø54mmFR Akryl dybde ≥ 15mm over- eller undersideSteinull dybde ≥ 20mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarende≥ 20mm tykk rørskål av steinull densitet ≥ 80kg/m3 ≥ 100cm på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0046 & 21/0035Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 8 (37) 2020 12 7Detaljtegninger Protecta® FR AkrylKOBBER ELLER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 180 C/C (E 240)Maks lysåpnings- bredde 30mmDEKKEKONSTRUKSJONERKobber eller stålrør ≤ Ø12mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge sider9mm tykk gjennomgående cellegummi eller fenolisk isolasjonProtecta Mineralfiber BIO dybde ≥ 25mm eller tilsvarende på begge siderKOBBER ELLER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 90)Maks lysåpnings- bredde 30mmDEKKEKONSTRUKSJONERKobber eller stålrør ≤ Ø54mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge sider