Title: 360.003 Teknisk underlag.pdf
25,71 kW 26 °C 50 % RF 16 °CLufthastighet Trykkfall luft Antall rørdyp Vanntemp. inn Vanntemp. ut Vannmengde Innvendig volum Trykkfall vann Finneavstand Ant. Kretser Glykol prosent, vektenheter1,7 m/s 36 Pa 4 stk. 12 °C 17 °C 1,23 l/s 16,9 dm³ 26,7 kPa 2,5 m.m. 11 0 %1 stk Servicegang/teknisk rom, med innvendig bredde 1004mm. Dør skal være på endevegg der luftinntaket er. Levers med isolert gulv.3 stk Inspeksjonsvindu. Foran vifter og rotorseksjon.AVTREKK1 stk Fordelingskammer på avtrekk med avsatt plass for 1 stk røykgassvifte, inkludert stengespjeld, CL-SRRT05000510.1 stk Røykvifte 1 x 3,0 kW, 3x230V/400V, 10,3/5,9 amper. Montert i avtrekkskammer. THGT/2-450-6/22/ACK-3,0 motor F300-120, C (Short casing)1 stk Stengespjeld på avtrekk, montert inni aggregat.TILKOBLINGMå tilkobles en spjeldmotor eller påmonteres manuell regulering.