Title: +038=360.020-#####._10-360.020 Kjølebatter DX Kondensatorbatteri CD R&H - Materialspesifikasjon.pdf
9.00 47.00 2.00 0.20 0.64 0.36TEKNISKE DATA: Rør Cu Finner Al Ramme FeZn Sugestokk matr. Cu R Materiale tilsl. Cu R Forsterket samlestokker12.45 x 0.60 0.11 1.5/ 1.50mm Vekt mm Innv. volum mm Tot. utv. overflatePED 97/23/CE Maks. Tillatte trykk Maks. Tillatte temp.65 Kg 15 dm356.44 m2 Article 3.3 42.0 bar -20/80 °CTILLEGGHorisontal dryppanne Inox304Reduced tolerance calculation ‐ Counterflow Kanalutførelse15011351709000 48 20 9 95 7 0 1m m 5 3 Ø40655 4200R&H DM 1-3360,020 CDB.. . . . . . . .. . . .KAPASITETS DATA:CC Arild B-1369-00150/3 -3 2LuftUtv. gass Omgivende trykkmmHg kW Sm³/h kg/h °C % °C %760 42.00 7800 9393 26.00 0.00 41.98 0.00. Kapasitet Gassm. Luftmengde - vekt Inng. temperatur Relativ fuktighet Utg. temperatur Utg. rel. fuktighet Innv. væske KondenseringstrykkFølbar varme faktor Kondensat mengde Aktuell hastighet TrykkfallR407cKondenseringstemp. Underkjøling Utg. temperatur Trykkfallbar(a) °C kg/h bar m/s