Title: Servicerapport, målerapport.pdf
iAGGREGAT (36) aggregatet 0 m3/h | -mp |FILTER AVTREKK Trykkfall malt v/ankomst 90 Pa FILTER TILLUFT Trykkfall malt v/ankomst 70 Pa GJENVINNER KRYSSVARMEVEKSLER Trykkfall avtrekk T Pa |-mp EGJENVINNER KRYSSVARMEVEKSLER Trykkfall tilluft 0 Pa |[-mp GJENVINNER KRYSSVARMEVEKSLER Temperatur avirekk, etter °C GJENVINNER KRYSSVARMEVEKSLER Temperatur avtrekk, foran °C ’GJENVINNER KRYSSVARMEVEKSLER lTemperatur tilluft, etter °Ci GJENVINNER KRYSSVARMEVEKSLER Temperatur tilluft, foran °C?PUMPE VARMEBATTERI Driftsstram1 0,6 AT%SWRING (36) ‘Hovedspenning 233 \%VARMEBATTERI VASKE ;Temperatur tilluft, foran 0 °C | -mp rVARMEBAWERI VAESKE 1Temperatur veeske, retur 0 °C |-mp VARMEBATTERI VAESKE ;Temperatur vaeske, tur 0 °C |-mp ’'VARMEBAﬂERI VASKE Temperatur, tilluft, etter 0 °C |-mpEVARMEBAﬂERI VASKE 3kakfall luft [ 0 Pa |-mp !| |]VARMEBAWERI VASKE ‘Fwsepunkt 0 °C :-mpGunnar Karlsen a.s Organisasjonsnummer: 952 391 992 MVABankgiro: 8101.06.31491IBAN:NO54 8101 0531 491posi@gk.no www.gk.no