Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
4. Start kalibreringsprosessen i menyen "Setup > Calibration".5. Pumpen utfører 200 doseringsslag og viser fabrikkinnstilt kalibreringsverdi (f.eks. 125 ml).5. Pumpen utfører 200 doseringsslag og viser fabrikkinnstilt kalibreringsverdi (f.eks. 125 ml).6. Fjern sugeslangen fra målebegeret og kontroller gjenværende volum V2 (f.eks. 170 ml).6. Fjern sugeslangen fra målebegeret og kontroller gjenværende volum V2 (f.eks. 170 ml).7. Basert på V1 og V2 beregnes det faktisk doserte volumet Vd = V1 - V2 (f.eks. 300 ml - 170 ml = 130 ml).7. Basert på V1 og V2 beregnes det faktisk doserte volumet Vd = V1 - V2 (f.eks. 300 ml - 170 ml = 130 ml).8. Angi og bruk Vd i kalibreringsmenyen. • Pumpen er kalibrert.V1 = 300 mlStrokes:Calibration 0STARTSTOPCalibrat. volume:0.0000mlCalibrationStrokes:200STARTSTOPCalibrat. volume:125mlV2 = 170 mlVd = V1 - V2 = 130 mlCalibrationStrokes: 200STARTSTOPCalibrat. volume:130mlFaktisk doseringsvolum Vd0 1 1 14 5 1 14 0 M T