Title: Bruksanvisning for UV-system 8.220.pdf
(cid:1) Kabelen mellom UV-lampen og koblingsboksen skal ikke værelenger enn 20 m.4.3 MontereKoblingsboks(cid:1) Monter koblingsboksen i et tørt rom med god utlufting.UV-lampe(cid:1) Koble til UV-lampen.(cid:1) Forbind ledningene fra lampenmed klemmene i koblingsskapet.Hvite kabler fra UV-lampen i 1 og 2. Sorte kabler fra UV-lampen i 3 og 4.Sikkerhetsinnretninger (cid:1) Koble til sensorene (magnetbryter og strømningsvakt hhv.spjeldbryter) som åpner.Side12 av 25BA_10000266217_April 15Ta systemet i brukStrømningsvakt (spjeldbryter)Magnetbryter4.4 KontrollBA_10000266217_April 15(cid:1) Monter spjeldbryteren etter UV - lampene, med en avstand > 2 m.På den måte er du sikker på at prosessluften treffer UV - lampene først.Ventilatorbryteren må beskyttes mot UV - stråler og ozonkonsentrasjo- ner.(cid:1) Forviss deg om at magnetbryteren er montert i riktig retning.(cid:1) Kontroller alle sikkerhetsinnretningene før oppstart.Side 13 av 255Betjening