Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
Når ventil C er åpnet, viser Statusfelt 1 “On/Run” (F), og den grønne statuslampa (Figur 31) lyser. EnwaMatic® BAF er nå i drift og den automatiske tilbakespylingssekvensen er aktivert.2Trykk på menytasten “OFF” (D). Ventil C lukkes. Når ventil C er lukket, viser Statusfelt 1 “Off/Stop” (F) og ingen av statuslampene lyser. EnwaMatic® BAF er nå satt ut av drift/ stoppet, og det er ingen vannstrøm gjennom enheten.9.8.2 Aktivere testsekvensenTestsekvensen vil kjøre alle ventiler etter tur for å sjekke at de fungerer. Testsekvensen varer ca. 10-15 minutter.TrinnBeskrivelse (Fig 38)Trykk på “Enwa Water Treatment” feltet på skjermen (1).1“EWT” menyen vil (2) vises.Trykk på “Push for Test Sequence” knappen på skjermen (2).2Fargen på knappen vil endres fra grønn til grå, og den oransje statuslampa vil begynne å blinke. Testsekvensen er aktivert.Trykk på “HOME” (2) for å gå tilbake til hovedskjermen (”hjem”) (1).3