Title: +038=360.000-LC007T_04-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Manual.pdf
(cid:16)(cid:3)(cid:39)(cid:72)(cid:3)(cid:68)(cid:86)(cid:92)(cid:81)(cid:70)(cid:75)(cid:85)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:80)(cid:82)(cid:87)(cid:82)(cid:85)(cid:29)(cid:3) Voor het optimaliseren van de prestaties van het apparaat en volgens de gebruikte regeling. Het apparaat heeft 5 snelheden die zijn genummerd van V1 t/m V5 op de klemmen in de elektrische kast (V1 = lage snelheid en V5 = hoge snelheid). De klant moet de snelheden van zijn thermostaat aansluiten op het bovenste deel van het klemmenblok tussen V1 en V5. Om een aansluitpunt te openen en de bekabeling te veranderen (Fig. 14): - Duw het blad van een platte schroevendraaier in het gat vlak onder de te verwijderen kabel. - Maak de kabel los en verplaats hem naar het nummer van de gewenste snelheid. - Duw de schroevendraaier in het gat vlak onder de gewenste snelheid, steek de kabel erin en verwijder de schroevendraaier, op deze manier is het contact veilig tot stand gekomen. Doe hetzelfde voor de andere snelheden van de klant.