Title: Man14.v05.pdf
EnergipostTotalt energibehov[kWh/år]Spesifikt energibehov[kWh/m2år]Romoppvarming237 00017,0Ventilasjonsvarme116 0008,3Varmtvann70 0005,0Vifter199 00014,3Pumper49 0003,5Belysning174 00012,5Teknisk utstyr479 00034,4Romkjøling155 00011,1Ventilasjonskjøling114 0008,2Totalt netto energibehov1 601 000114,3Tabell 4-1: Normert netto energibehovEnergirammen for kontorbygg er 115 kWh/m2. Det samlede netto energibehovet til Dronning Mauds gate 1-3 er beregnet til 114,3 kWh/m2 iht. beregningsmetode i NS3031:2014. Dermed kan det konkluderes med at bygget overholder de offentlige krav til bygningers energiytelse med de forutsetninger som ligger til grunn.4.2 Minstekrav (§14-3 i TEK17) Minstekravene for gjennomsnittlige U-verdier for konstruksjonene samt infiltrasjon i TEK17 er sammenstilt med U-verdier og infiltrasjon gjeldende for prosjektet.ElementDronning Mauds gate 1-3 MinstekravU-verdi yttervegg [W/m2K]0,220,22U-verdi tak [W/m2K]