Title: 36 Ventilasjonsanlegg.pdf
Ved økende varmebehov/minkende kjølebehov, blir rekkefølgen motsatt og med omvendt funksjon.FuktreguleringI rom U06, U09, U12 og U15 skal ventilasjon styres iht luftfuktighet. Absolutt luftfuktighet i garderobene skal ikke være over 5 % mer enn luftfuktighet ute. Følgende soner skal reguleres:Rom U06 U09 U12 U15Avtrekk =563.U06-SQ501 =563.U09-SQ501 =563.U12-SQ501 =563.U15-SQ501Tilluft =563.U05-SQ401 =563.U08-SQ401 =563.U11-SQ401 =563.U14-SQ401RH-føler inne =563.U06-RH601 =563.U09-RH601 =563.U12-RH601 =563.U15-RH601RH-føler ute 360.012-RH901 360.012-RH901 360.012-RH901 360.012-RH901Hvis luftfuktighet i =563.xxx-RH601 blir mer enn 5 % over luftfuktighet i 360.012-RH901 åpner spjeld =563.xxx-SQ501 og =563.xxx-SQ401 i fullt åpen posisjon og står åpne i 30 minutter. Etter 30 minutter regulerer spjeld tilbake.NattkjølingNattkjøling starter hvis romtemperaturen overskrider innstilt startgrense og følgende vilkår er oppfylt: