Title: +038=360.000-LC007T_04-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Manual.pdf
4.3. Hydraulic connections Water always flows into the bottom of the coil and exits at the top. The pipes are positioned in the suspended ceiling as shown in Fig. 7. The coils are equipped with a header coupling with flat face swivel nuts with a female (cid:87)(cid:75)(cid:85)(cid:72)(cid:68)(cid:71)(cid:15)(cid:3)(cid:71)(cid:76)(cid:68)(cid:80)(cid:72)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:42)(cid:242)(cid:221)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:50)(cid:16)(cid:85)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:17)(cid:3)(cid:11)(cid:54)(cid:88)(cid:83)(cid:83)(cid:79)(cid:76)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:38)(cid:44)(cid:36)(cid:55)(cid:12)(cid:3)(cid:17) The header coupling is equipped with an air bleed valve (Fig. 8 - a) at the high point with partial draining at the low points (Fig. 8 - b) that can be manoeuvred using a 7 mm Allen key or a flat-blade screwdriver.