Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Arkspesialverktøy og må være hengslet slik at det er lett å komme ut av vinduet. Rømningsvindu, må ha markeringsskilt.  Rømningsvindu må være tilgjengelig forbrannvesenets høyderedskap.Innredning  Forbindelsen fra ethvert arbeids- eller oppholdssted til rømningsvei må være oversiktlig, være uten hindringer og ha færrest mulige retnings- forandringer. Innredningen i branncellen må ikke vanskeliggjøre rømning. For eksempel må bredden mellom eventuelle reoler i åpne landskap ikke være mindre enn 0,9 meter.ArkHeis  Heis skal ikke benyttes til rømning. Ved brannalarmRIEskal heis gå til bakkenivå (plan 1.etasje).Universell utforming  Det presiseres at eventuelle særkrav mht. universell utforming iht. TEK §12-2/12-6 er ikke medtatt i denne branntekniske rapport, og dette hensyn må tas av Ark ift. spesifisering av gjeldende ytelser som må ivaretas.ArkBrannkonsept REV_C: 03.11.2016, Rev C 25.10.2016Bromstadveien 59, Trondheim kommune