Title: FDCI221_FDCIO221_A6V10202196_g_no.pdf
Installasjon i separat kapsling FDCH221Installeres ved hjelp av inkluderte monteringsføtter på U skinne TS35For kabel skjerm benyttes koblingsterminaler DBZ1190-AB1197120723489591Svekkinger for kabelnippler, M203Tekniske dataFDCI221FDCI221FDCIO221DriftsspenningDC 12... 33 VDC 12... 33 VStrømtrekk (normal drift)maks. 0.3 mAmaks. 0.4 mAReleutganger (ohm)–AC22 V, 2 A, max. 44 VA DC30 V, 2 A, max. 60 WKabelmotstand (Inngang)Maks. 20 ΩMaks. 20 ΩDriftstemperatur25... +70 °C25... +70 °CLagringstemperatur30... +75 °C30... +75 °CFuktighet≤95 % rel.≤95 % rel.FDCIO221Kommunikasjonsprotokoll TilkoblingsterminalerFDnet/C-NET 0.2... 2.5 mm²FDnet/C-NET 0.2... 2.5 mm²Farge – Kapsling – Deksel – Ekst. kapsling FDCH221hvit, ~RAL 9010 transparent matt hvit, ~RAL 9010hvit, ~RAL 9010 transparent matt hvit, ~RAL 9010Beskyttelsesgrad EN60529 / IEC529 – med ekst. kapsling FDCH221IP30IP65IP30IP65StandardEN54-17, EN54-18