Title: Swegon Ventiler_baffler-Injusteringsguide.pdf
(cid:15)(cid:16)(cid:4)(cid:17)(cid:12)(cid:18)(cid:19)(cid:20)(cid:12)(cid:7)(cid:16)(cid:4)(cid:17)(cid:12)(cid:18)(cid:19)PARASOL 600 MFDysinställning*) LLLLkpl 1,01LLMM1,39MMMM1,76MMHH2,27HHHH2,77 *) Alla fyra sidor på enheten kan ställas in individuellt. Dysinställningens benämning följer ordningen enligt ﬁgur 1. Se ﬁgur 2 för exempel.Figur 2. Exempel på dysinställning enmodulsenhet PARASOL - LLMM.www.swegon.comLuftdon med anslutningslåda ALSPELICAN Ceiling – ExtractALSdPELICAN CEa – frånluftStorlek 100-125Storlek 125-400Standard 4,9Låg 4,6125-160 160-200 200-250 250-315160-400 200-600 250-600 315-6007,6 14,2 21,2 27,97,2 12,6 20,2 27,7315-400400-60041,6–Antal mätslangar: 1 Slangfärg: TransparentPELICAN Ceiling Extract – High FlowALSdPELICAN CE HFa – frånluftStorlek 125-160 160-200 200-250 250-315Storlek 160-600 200-600 250-600 315-600k-faktor 8,1 13,3 20,5 32,1315-400400-600