Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16 (1).pdf
Spenningsfall totalt:0,0 V0,00 %Klemmespenning: 400...til siste fordeling:0,0 V0,00 %...over Kabel:0,0 V0,00 %Maksimal lengde:0,0 mKabel:Kabeltype/-lederløsning:PFSP 4x50 ALRef. inst. met.:COmgivelsetemperatur:30,0 °CKabellengde:56,0 mAnnen korreksjonsfaktor1Tap i kabel:0,00 W 0,00 W/mStrømføringsevne:86,90 AKombinert vern, merking:Fabrikat:SCHNEIDERArtikkel nummer:LV429571Bryterenhet:NSX100 Iru: 100 A / BEAN-nummer:4393347Utløserenhet:TM80D NSXBryteevne:25,00 kA IcsMerkestrøm:80,00 AI2-verdi:96,00 AI5-(Im-) verdi:768,00 AKabel, største lengde som vil gi elektromagnetisk utkobling av alle feilstrømmer105,6 mMin tillattMax tillattInstillt verdiIr:0,700 / 56,0 A1,000 / 80,0 A1,000 / 80,0 A:Anleggets adresse:Beregningsresultater for anlegget: Døli Pleie og OmsorgshjemDato:19.04.2016 15:12:11Sørum Elektriske ASGruppering GRUPPEBRYTER