Title: +135.01=659.001-FA000T_02-WE-5,5 3x230-400-2018-rev2 - Brukerveiledning.pdf
Start og stopp fra ventiler og spjeld Vi anbefaler at man benytter en to-leder kabel, type lampett-kabel (brun og blå, dobbeltisolert) 2 x 0,75 mm2. Disse ansluttes som et sentralstøvsugeanlegg. På e--panelet tilsluttes lederne rekkeklemme 9 og 13 (til høyre over). Aggregater etter 2018, sjekk skjema for rekkeklemme for start/stopp fra spjeld og klaffventiler (7 og 11). Ved kortslutning skal aggregatet starte.Side 8 av 206 Installasjon og oppstart