Title: +038=66.009-##003._02-5DB - Brukermanual.pdf
°C °C °C °C heures °C heures min min min °C/min nr minPROTECTION COMPRESSEURC0 C2 C5 C6Retard activation compresseur à l’allumage de l’instrument Temps min. de retard entre l’arrêt du compresseur et l’allumage successif Temps du cycle allumage compresseur en cas d’alarme sonde cellule % de C% dans lequel le compresseur est allumé en cas d’alarme sonde cellule0 0 1 0240 240 240 100min min min %DÉGIVRAGEd0 d1 d2 d3 d6d7 dEdPIntervalle de dégivrage (0 = exclus) Type de dégivrage (0 = à résistance, 1 = à gaz chaud) Température fin dégivrage (référée à la température de l’évaporateur) Durée maximum dégivrage (0 = le dégivrage n’est jamais activé) affichage display en dégivrage (0 = température cellule effective, 1 = température cellule bloquée, 2 = label dEF) Temps d’égouttement type de comptage interv. de dégivrage: 0 = heures réelles; 1 = heures ON comp.; 2 = autodeterm. Intervalle pour le dégivrage de protection (0 = désactivé)0 0 -40 0000099 2 +99 99215272