Title: +175=411.001_4B Drift- og systeminfo Generelle anlegg.Beskrivelse.pdf
48 Drift- og systeminformasjon 44 Lysanlegg HENVISNINGFDV DOKUMENTASJON Drifts- og vedlikeholdsinstruks Døhli SykehjemTin erTeqninqslisteTilsvn oq vedlikehold:442C 1G 2 ArsplanLanb ianDokumentasion:2DRIFTSINFORMASJONDRIFTSINSTRUKSArmaturene blir styrt over bryterpanel ved innganger og enkelte lokale brytere samt overstyrt av SD-anlegget,FEILSØKINGDrifts- Forstyrrelser Lysarmaturen virker ikkeLysrør blunkerSikringsbruddMulig årsak A. Svikt på strømtilførselen B. Feil på elektrisk anlegg C. Reaktor / forkobling er defekt D. Lysrør / glødelampe utbrent E. Lysrør utbrent F. Starter / tenner defekt G. Feil på det elektriskeanlegget H. For stor belastning på kursen l. Armatur defektTiltak / utbedring A. Kontrollersikringer B. Kontakt elentreprenør C. Kontakt elentreprenør D. Skift lysrør / glødelampe E. Skift lysrør (snarest) F. Skift starter (snarest) G. Kontakt elentreprenør H. Kontakt elentreprenør L KontaktelentreprenørDRIFTSINSTRUKS