Title: 31 Expansjonskar Sanitær.pdf.pdf
Aquapresso i system for oppvarming av forbruksvannAquapresso vil kunne gi verdifulle besparelser i systemer med varmt tappevann. Ekspansjonsvannet tas opp av Aquapresso og går ikke tapt gjennom sikkerhetsventilen. Korrekt innstilling av fortrykket er viktig for å oppnå feilfri og pålitelig drift.GodkjenningerAquapresso er laget for drikkevannsystemer. Da det ikke eksisterer felles europeiske standarder på dette området, må man rette seg etter godkjente systemer for drikkevann i hvert enkelt land. Dette er avgjørende for hvorvidt man skal velge Aquapresso med flowfresh full gjennomstrømning eller Aquapresso uten gjennomstrømning.2KalkulasjonFortrykk p0 = pa – 0,3 bar Fortrykket på Aquapresso settes minst 0,3 bar under min. driftstrykk pa.Sikkerhetsventil Trykket pR i drikkevannsnettverket når det ikke er i drift må ikke overskride 80 % av sikkerhetsventilens åpningstrykk.