Title: +175=411.001_4B Drift- og systeminfo Generelle anlegg.Beskrivelse.pdf
Oppdages det feil som nevnt, registreres punkt, sted og feilens art, dette føres inn i loggbot</ sjekkliste, for oppfølging mot gruppeskift og renhold. Ved feil som nedhengte armaturer ute av posisjon eller at det er kommet fremmedelementer opp i armatur for indirekte rettet lys, rettes dette omgående.Moelven Elektro AS Gopyright o 2oo1 PRoFSYS ASSkrevet av: Stein ØdegärdOppdatertden: 08'05.2003 Lisensnr': 3057'00111/4B Drift- og systeminformasjon 44 LysanleggFDV DOKUMENTASJON Drifts- og vedlikeholdsinstruks Døhli SykehjemPeriodisk vedlikeholdDet anbefales derfor at det utarbeides en oversikt over bruksforholdene for det enkelte lokale. Vedlikehold bør bestå av periodisk rengjøring av armaturene samt gruppeutskifting av lysrørene.Skifte lyskilder ved ca. 10 000 timers drift (avhengig av lyskildetype og kvalitet). Ved skifte av lyskilder skal armaturen gjøres helt spenningsløs.