Title: 360.027 GOLD 25 FRXHC +- 7.500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.AvtrekksluftmengdeInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelseDimensjonerende statisk trykk (våte forhold)Statisk trykkøking i SFPv beregningTemperaturheving p.g.a. vifteMin. hastighetTurtall i SFPv beregningDimensjonerende hastighetMaks. hastighetDimensjonert eleffekt til motor(er)Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffekt/motorDato: 04.01.2021 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 100008366412 Pa1,45 m/s92 Pa46 Pa139 Pa5.72,1 mm38 Pa1,76 m/s7 000 m³/h608 Pa562 Pa0,8 °C280 omdr/min1 687 omdr/min1 723 omdr/min1 890 omdr/min2,00 kW1,85 kW2,40 kW7/25AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.027 - GOLD25FRXHC +/- 7.000 m³/h - 100%MotoropsjonMotorbetegnelse