Title: CoolDX.IN.G.pdf_201811991420.pdf
Maskinen kan ställas med baksidan mot en vägg, men för att underlätta eventuell service av bakre kompressor re- kommenderas ett avstånd på ca. 1 meter.6www.swegon.com3.3Installationsprincip COOL DX (För COOL DX Top, se avsnitt 3.4)Kylmaskin COOL DX placeras mot GOLD-aggregatets uteluft- och avluftssida, se skiss. COOL DX kan även instal- leras fristående, om så är fallet ska COOL DX beställas som variant med anslutningsgavlar.Kylmaskin COOL DX är anpassad i dimensioner och ka- pacitet för anslutning till luftbehandlingsaggregat GOLD storlek 08-80.För förteckning över effektstorlekar av kylmaskiner som är anpassade till respektive aggregatstorlek, se avsnitt 10. Allmänna tekniska data.COOL DX 08HögerutförandeVänsterutförandeCOOL DX 12-80HögerutförandeKylbatteri nedre plan/GOLD tilluftsfläkt, höger, nereKylbatteri övre plan/GOLD tilluftsfläkt, höger, uppeVänsterutförandeKylbatteri övre plan/GOLD tilluftsfläkt, vänster, uppe