Title: 365 IV D - 2.1.2 001 Drift og vedlikehold Aggregater.pdf
Systemfeil PressostatHP har manuellresetifront.LPharautomatisk res I automatikk tavle er detmotorv ærnmedmanuell reset. Kompressoren er utstyrtmedinternsikring avviklingene.Hviskompressoren blir forvarmvil den stoppe. I dettetilfelle t bør produsentenkontaktes.et når trykket blir høytnok.Kjøletekniskvedlikehold utføres av kjøletekniker. OM KJØLEENHETEN IKKELARSEGRESETTE M Å NOVEMA KONTAKTES.www.novema.noNovemaaggregaterASarbeiderkontinuerlig medsinproduktutvikling.Dettekan føre til endringeruten forutg åendevarsel.08.03.09Side 832VARMEPUMPE Funksjon VIKTIG!Ved igangkj øring av kompressorer (Scroll) MÅ rotasjonsretning kontrolleres. AEROenheten er etkomplett reversibeltvarmepumpesystem. Enheten består avkj øle- og kondensatorbatterisamtkj ølekompressor. Kompressorenfrakterkuldemediet igassform rundt isystemet.