Title: 11002342-146190-08-Manual-Maxi-Standard-MS-600-NO.pdf
Sikkerhetsventilens overløp skal IKKE tettes eller plugges.!!Evt. overløpsrør fra sikkerhetsventil SKAL være i egnet dimensjon, uavstengbart, brutt og frostfritt m/fall til sluk. Gjeldende forskrifter, standarder og denne montasjeanvisning skal følges.! FORSIKTIG!• •1 !• •1 !!Produktet skal plasseres i rom med sluk, utført iht. våtromsnormen / siste TEK. Alternativt skal aut. vannstoppventil med sensor og overløp fra sikkerhetsventil til sluk monteres. Produktansvar gjelder kun hvis dette blir fulgt.Produktet skal monteres loddrett og i vater, på gulv egnet for totalvekt av produktet i drift. Se merkeplate.Produktet skal ha fri serviceavstand på 40 cm foran el-sentral.=i~2. PRODUKTBESKRIVELSE2.1 Produktidentifikasjon Identifikasjon for ditt produkt finnes på merke- platen festet til produktet. Merkeplaten inneholder informasjon om produktet iht. EN 12897:2016 og EN 60335-2-21, i tillegg til andre nyttige data. Se samsvarserklæring på www.osohotwater.com for mer informasjon.