Title: +135.01=370.001-JP502T_01-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Pumpen kan drives, det foreligger ingen feil. Motoren roterer. Nettspenningen er på.For enkeltdriftsmelding må kontakten være tilkoblet på hver pumpe.Betjeningsmuligheter på slavepumpenPå slaven kan det ikke foretas innstillinger, med unntak av "Extern off" og "Sperre/aktivere pumpe".LES DETTE: Hvis én enkelt motor til en dobbeltpumpe kobles fra spenningen, settes den integrerte dobbeltpumpestyringen ut av funksjon.6.3.3 Drift ved kommunikasjonssviktVed svikt i kommunikasjonen mellom to pumpehoder ved dobbelt- pumpedrift viser begge displayene feilkoden "E052". Så lenge avbruddet varer fungerer begge pumper som enkeltpumper.Begge elektronikkmodulene melder feilen via ESM/ SSM-kontakten. • Slavepumpen går i nøddrift (manuell drift), i henhold til nøddriftsturtallet som er forhåndsinnstilt på master (se menypunktene <5.6.2.0>). Fabrikkinnstillingen av nøddriftsturtallet ligger på ca. 60 % av maksimalt turtall for pumpen.