Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
A13)4)3 s116:3228For trykkstyrt pumpe: Kontroller klemmetilkobling 11-12 på I/O-modul C. Kontroller at giveren er koblet til med riktig polaritet. For pumpe med fast turtall: Kontroller klemmetilkobling 7-8 på I/O-modul 1. Kontroller at giveren er koblet til med riktig polaritet. 3 sekunder alarmforsinkelse BATTERIVARMEVEKSLER, VENTILOVERVÅKING UTLØST Ventilmotor til batterivarmeveksler. Ventilmotorens svarsignal avviker fra utgående regu- leringssignal. 10 minutter alarmforsinkelse.A03)4)10 m0www.swegon.com17PrioritetStoppForsinkelseNullstillingAlarmnr.Alarmtekst Funksjon0=blokkert0=drifts=sekund0=manuelly a p s i Dl.m m o CA=A-alarm 1=Stopp B=B-alarmm=minutt h=time1=automatisk16:416:5229230