Title: Styring Novema aggregat.pdf
Aktuell status Vamerelé1: Apen/lukket—_—TVANGSTYR VANNBATTERITvangsstyring er kun mulig nar aggregatet er | startetInnstill tvangsstyrings settpunkt [%)]Aktuell tilluftstemperatur [°C]Innstilling av resterende tid til tvangsstyring utgdr [hh:mm]Aktiver tvangsstyring Til / FraAktuell 0-10 signal pa varmeutgang [%] Aktuell status Varmerelé1: Apen/lukket )INNSTILL PUMPEDRIFTInnstill pumpedrift til:Konstant driftStyrt av utetemperaturStyrt av varmebehov (Auto)[totermpaatu]TART"Start” vises nar pumpen er i driftINNSTILL PUMPE STARTTEMPERATUR Pumen starter nar utetemperaturen er lavere enn | innstilt verdi [°C]"Start” vises nar pumpen er i driftFORTSETTER NESTE SIDESide 16Mm NOVEMA AGGREGATER AS « Hovedkontor Skedsmokorsetaggregater asStyring og Funksjon NOVAGG AIR 2, V1.24FORTSETTER FRA FORRIGE SIDEINNSTILL FROSTBESKYTELSE AV VANNBATTERI Innstill temperatur for full frostbeskytteise [°C] Innstill temperatur for frostalarm [°C]Innstill frostbeskyttelses P