Title: VR-HP-03-004 Himlingsplan Plan 03 Del 2.pdf
95 Firelock V2728, Pendent, QR, K=80, 68°C Firelock V2704, SSU, Upright, QR, K=81, 68°C 22 18 Firelock V2728, Pendent, QR, K=80, 68°C 115 Firelock V2728, Pendent, QR, K=80, 68°C Firelock V2704, SSU, Upright, QR, K=81, 68°C 11 11 Firelock V2728, Pendent, QR, K=80, 68°C 104 Firelock V2728, Pendent, QR, K=80, 68°C Firelock V2704, SSU, Upright, QR, K=81, 68°C 16 Firelock V2728, Pendent, QR, K=80, 68°C Extended coverage sprinkler, sidewall horizontal installation, QR, K=806 2TypekodeProdusentBeskrivelseAntallSymbolUZA.001VictaulicFirelock V2728, Pendent, QR, K=80, 68°C349UZA.002VictaulicFirelock V2704, SSU, Upright, QR, K=81, 68°C35UZA.003VictaulicFirelock V2728, Pendent, QR, K=80, 68°C17Lavpunkt i rørnettet som ikke kan dreneres gjennom rørnettets ordinære dreneringssytem. Skal ha drenering.Avstand fra UK dekke til spredeplate på sprinklerhode skal være mellom 150 mm - 75 mm.TegningsnummerRevisjonVR-HP-03-004D-01D-01Som byggetRev TekstJEA UtførtTS Kontr