Title: Referat ITB 09 Gjennomføring   - 12.08.2019 .pdf
12.08.2019 Iht. sjekk av eksisterende SD-anlegg ble det registrert noen avtrekksvifter som eventuelt skal videreføres til nytt SD-anlegg.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 5 av 7Frist AnsvarRIE/ Aut.erichsen-horgen.noREFERATSak nr SaksbeskrivelseIht. RIV skal signaler fra avtrekksviftene videreføres til nytt SD-anlegg.RIV vurderer oppdatering av automasjonstabeller og funksjonsbeskrivelser.UPS Iht. RIE skal Aut. tilknytte diverse UPSer til nytt SD- anlegg. Tilknytning via IP. (Modbus e.l.)Kondenspumpe. RIV utarbeider funksjonstabeller og -beskrivelse for kondenspumpe. Kondenspumpe har eget styreskap og drift, feilsignaler og alarmer tilknyttes nytt SD-anlegg.Ventilasjon Når løsning er avklart utarbeider RIV funksjonstabeller og -beskrivelse for ventilasjon av øvre garasjeplan.