Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
att i stället överföra köldmediefyllningen från hög- till lågtryckssidan.Kompressorn får aldrig användas som vakuumpump.Förse teknikerna som arbetar med enheten med följande utrustning:VerksamhetSkyddsutrustning(1)HanteringUnderhåll, serviceSvetsning eller hårdlödning(2)Skyddshandskar, skyddsglasögon, skyddsskor, skyddskläder.XXXHörselskydd.XXFiltermask.X(1) Vi rekommenderar att föreskrifterna i SS-EN 378-3 följs. (2) Utförd i närheten av ett A1-köldmedium i enlighet med EN 378-1.Utför aldrig arbeten på en enhet som fortfarande är strömsatt.Arbeta aldrig på någon elektrisk komponent förrän kraftmatningen till enheten har stängts av med hjälp av manöverbrytaren i elskåpet.Om underhållsarbeten ska utföras på enheten ska strömbrytaren låsas i öppet läge framför maskinen.Om arbetet avbryts ska du alltid se till att alla kretsar fortfarande är strömlösa innan arbetet återupptas.