Title: 330-TY3331 veggsprinklerhode.pdf
VARNINGAR Serie TYFRB sprinkler som här beskrivs måste installeras och underhållas i en lighet med detta dokument, såväl som med normerna utgivna av National Fire Protection Association, samt i enlighet med andra kravställares normer. Un‑ derlåtenhet med detta kan försämra anordningarnas funktionsduglighet.Ägaren ansvarar för att hålla sitt brand skyddssystem och anordningar i funk tionsdugligt skick. Installatören eller till verkaren skall kontaktas vid eventuella frågor. Sprinklerns identifikations nummer (SIN)TY3331 - horisontell TY3431 - vertikalTekniska dataGodkännanden UL- och C-UL-listad. FM-, LPCB- och NYC-godkänd. (Se tabell A för fullständig godkännan- deinformation, inklusive korrosionsre- sistent status.)Maximalt arbetstryck Se tabell B.Utströmningskoefficient K = 5,6 usgpm/psi0,5 (80,6 l/min.bar0,5) Temperaturklassningar Se tabell AYtbehandling Sprinkler: Se tabell A. Insänkt täckbricka: Vit beläggning, kro- mad, mässingspläteradSida 1 av 6APRIL, 2006TFP176_SV