Title: +175=460.001_IM001_Undertegnede bekrefter tilbudet utført.Drift.pdf
Hei Øyvind Ved oppstart og test av aggregat tirsdag 02.1L.2010 klarte vi ikke å få bryterstyringer til å fungere. Etter fl-ere forsjøk blev testen avbrutt. Aggregatautomatikken er bygqet opp med et rel-ekort med potensialfrie kontakter for styring av nett- og generatorbrytere. Utganger på kortet blev mål-t med styrekabl-er til-koblet. Det bfev måJ-t spenning på en styreleder som var frakobl-et. Vi er usikre på om styrekortet på aggregatet fungerer tilfredstiflende. Nyt kor er bestilt og vil bli montert så snart det ankommer fra vår leverandør. /ed test av nytt kort er vi avhengig at styrekabler er frakobfet sfik at vi kan konstantere at riktige signaler blir gitt. Ved ny test bør al-l befatsning for aggregatet kobles fra sfik at bryter kan styres inn / ut uten forstyrelse på anlegget. Vår leverandør bekrefta at nytt styrekort bl-ir sendt fra Frankrike mandag 08.11.10.mvh. E. Lysaker T]f. Mob. 91 53 30 51 Mail- egil . lysakerGyit. no22 87 30 s11Kai Nilsen