Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
Kontrollpanelet veier 12 kg. Minimum plass under panelet, for tilkobling av kabler, er 20cm. Minimum plass foran skapet er 70 cm. Døra må kunne åpnes minimum 90 grader.9.6.3.1 VegghengslerSom beskrevet i avsnitt 5.3.3.1.9.6.3.2 Installering av kontrollenhetKontroller at veggen hvor kontrollenheten skal monteres tåler vekten av enheten. Ikke koble hovedspenningen (220V) til kontrollenheten! dette gjøres ved første gangs oppstart.Elektriske koblingsskjemaer er vedlagt (Vedlegg C).# 62/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 2015Pos.Beskrivelse1strømkabel2opsjon: Sirkulasjonspumpe (ICP)3BAF pumpe4atrøm motor ventil A5signal motor Ventil A6strøm motor ventil B7signal motor Ventil B8strøm motor ventil C9signal motor Ventil C10strøm motor ventil D11signal motor Ventil D12strøm motor ventil E13vannstrømsensor BAF14-18blindplugg19opsjon: BMS (SD) signaler