Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Alle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider≥ 20mm steinull ≥ 80 kg/m3 monteres ≥ 50cm på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 16 (65) 2021 2 9Detaljtegninger Protecta® FR BrannplateALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 1100mm x 1100mm (mellom vegg og dekke 550mm høyde x 1100mm bredde med innfestning på 3 sider)2 lag 50mm FR Brannplate 1-S monteres med 50mm overmål på begge sider. Kantene males med FR Dekkmaling≥ 20mm steinull ≥ 80 kg/m3 monteres ≥ 50cm på begge siderAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderAlupex rør ≤ Ø75mmPlaten limes mot veggen med FR Dekkmaling og festes med ≥ 5x80mm skruer og skiver i hvert hjørne, 25mm fra kant og med c/c ≤ 300mmPVC RØR BRANNMOTSTAND EI 60 U/C (E 60)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 900mm bredde og 1200mm høyde