Title: +038=360.000-LH005T_04-WISE Parasol Konfortmodul Swegon - Produktdatablad.pdf
Pv = 585 W fra en enmodulsenhet med dyseinnstilling LHLH, noe som er tilstrekkelig for å håndtere varmebehovet.Varmevann Med varmebehovet 488 W og ∆Tv = 6 K oppnås ut fra Diagram 5 tilstrekkelig vannmengde: 0,019 l/s. Trykkfallet for varmevannet beregnes ut fra vannmengden 0,019 l/s og trykkfallskonstanten kpv = 0,0241, som hentes fra Tabell 6. Trykkfallet blir da: ∆pv = (qv/kpv)2 = (0,019 / 0,0241)2 = 0,62 kPa. Alternativt kan trykkfallet leses fra Diagram 6.19LydTabell 10. Krysstale Typiske Rw-verdier mellom kontor med WISE Parasol, der mellomveggen avsluttes mot undertaket (med god tetning). Forutsetter at mellomveggen holder minst samme Rw-verdi som i tabellen.Egendemping og enderefleksjon Egendemping ∆L (dB) inklusive enderefleksjon.Tabell 11. Egendemping ∆L (dB) WISE Parasol 600 MFKonstruksjonLett akustisk undertak. Mineralull eller perforerte stål-/aluminiumkassetter eller raster.Undertak Rw(dB)28Med WISE Parasol Rw(dB) 28DyseinnstillingLLLLMMMMHHHH63 125 250192017