Title: 32 Varmeanlegg_funksjonsbeskrivelse.pdf
1. Påse at alle ventiler på anlegget er åpnet. Dette gjelder ventiler til samtlige kurser samt stengeventilene foran og etter sirkulasjonspumpen(e).1. Påse at alle ventiler på anlegget er åpnet. Dette gjelder ventiler til samtlige kurser samt stengeventilene foran og etter sirkulasjonspumpen(e).2. Fyll opp anlegget med vann til ekspansjonskarets ladetrykk (ved kaldt anlegg). For anlegg med åpent kar fylles til det renner over. OBS! Følg med på manometeret og påse at trykket settes til minimumsmerket på manometeret (kaldt anlegg).2. Fyll opp anlegget med vann til ekspansjonskarets ladetrykk (ved kaldt anlegg). For anlegg med åpent kar fylles til det renner over. OBS! Følg med på manometeret og påse at trykket settes til minimumsmerket på manometeret (kaldt anlegg).3. NB! Vannpåfylling skal monteres på turledningen ut fra kjele. 4. Luftanlegget: Samtlige radiatorer, varmevekslere, høydepunkter osv. luftes med pumpen(e) avslått. Etterfyll hvis nødvendig.