Title: +175=560.001_JV001_Johnson Controls Norden AS.Produktinformasjon.pdf
Tilluftsregulering aktiveres av internt ur (DAG). Ved varmebehov avtar kjølebatteri, så øker gjenvinner, derefter varmebatteri. Ved kjølebehov blir sekvensen motsatt. Lav temp. i gjenvinnerkrets reduserer pådrag som hindrer gjenisning (lask Dl1). Utekompensering oppnås når "Komp.faktor" > 0.StarVstopp av anlegget styres av internt ur Kritisk feil (D12) stopper anlegget.Betjeningspanel SC91 80 gir adgang til urfunksjonen og "Min. tilluft".01. 1 2.00 - SC91_V4_funkbesk.docSide:25 av 31Type: V3x13Applikasion: 69tekstlnnstillinoer ntvadefaultNVSkal-rom vinter Skal-rom sommer Skal-min.tilluft P-bånd varme t-tid -Kgmp, faktor Skal-frostalarm Skal-min.retur VBP:þ-ån-C-lsi 9-an-sti-d. 3P motor111 2 2 2 2 2 2 221"C 23"C 15'C5.00 7"C 14"C5o/o 1 20sekType: V3x23Applikasion: 70tekstlnnstillinqer ntvadefaultNVSkal-rom vinter Skal-rom sommer Skal-min.tilluft P-bånd varme t-tidfaktor9-e¡-g!i-d--9 motor Skal-h het9-e¡-g!i-d--9 motor Skal-h het111 2 2 2 2 2 2