Title: 30 Drift og vedlikeholdsinnstruks Brandengen skole.pdf.pdf
27Brandengen skole Beskrivelse, drift og vedlikeholdsinstruks.Ventilasjonsaggregat 360.000 Aggregatet betjenes fult fra SD anlegg. Aggregatet har en maks kapasitet innstilt på 14.400m3/h. Luftmengden i aggregatet er konstant. Driftstid og temperatur er satt via SD anlegg.ALARMER Filtervakt Alarm for høyt trykkfall over filter. Ved utløst alarm må filter skiftes til nye. RESET – alarm ved skift av filter.Viftevakt Alarm ved brudd i luftstrøm over vifte (signal fra trykkføler). I tillegg er motoren i vifte utstyrt med vern. Skru av spenning og sjekk for feil.Varmebatteri Varmebatteri er utstyrt med frostvakt. Normalt stanses anlegget og pådragsventil for varmebatteri går i helt åpen stilling.Lav tillufttemperatur Egen temperaturføler for tilluft gir alarm og stans av aggregat ved underskredet verdi. Varmepådrag går i helt åpen stilling.RESET av alarmer Generelt gjelder at årsak til alarm kartlegges. Ikke tvangskjør anleggene ved utløste alarmer. Kfr. VITO teknisk entreprenør ved behov.