Title: 360.027 GOLD 25 FRXHC +- 7.500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)Statisk trykkøking i SFPv beregningTemperaturheving p.g.a. vifteMin. hastighetTurtall i SFPv beregningDimensjonerende hastighetMaks. hastighetDimensjonert eleffekt til motor(er)Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffekt/motorMotoropsjonMotorbetegnelseAntall motorer/vifter i hver luftretningTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 92,0%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringDato: 04.01.2021 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 10000836641Ut ved avriming7,5°C56%kWUt ved avriming6,4°C55%InnUt26,016,0°C5083%24,15kW0,118l/minInnUt26,041,1°C5021%5 600 m³/h496 Pa456 Pa0,6 °C280 omdr/min1 403 omdr/min1 440 omdr/min1 890 omdr/min1,21 kW1,11 kW2,40 kW1DOMEL 748.3.492163,9 %95,0 %7221/25AHU Design Teknisk spesikasjon