Title: +038=453.004-LZ001._03-Installasjonsveiledning Varmematter Devi.pdf
Tankih preprog ne smete križati. • Vse tanke preproge v istem prostoru morajo imeti enako gostoto toplote (W/m²), razen če so povezane na loče- na tipala temperature tal in termostate. • Priloženo nalepko je treba izpolniti in namestiti na razdelilno ploščo, tako da bo opisovala lokacijo tanke preproge. • Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora iz varnostnih razlogov popraviti proizvajalec, pooblaščeni serviser ali podobno usposobljena oseba. Prisotnost tanke preproge mora biti • označena z opozorilnimi znaki v omarici z varovalkami in na razdelilni plošči ali z oznakami pri napajalnih priključkih; • označena v električni dokumentaciji,Podkonstrukcija mora biti dovolj trdna, da ne prihaja do premikov po montaži.Podkonstrukcija mora biti dovolj trdna, da ne prihaja do premikov po montaži.Primerno pripravite mesto vgradnje z odstra- nitvijo ostrih predmetov, umazanije itd. • Tanka preproga mora biti popolnoma