Title: VPS - TUV.pdf
.. Der Inhaltsanzeiger darf nicht zur Kontrolle und Ermiﬂluhg_der Hachststandsflimenge ver- - wendet werden. Die Anzeige muss gegen Verschmutzung und Beschédigung geschiitzt sein." 3.6. Uberfiillsicherung (gilt z.Zt. nur fiir Deutschland)Ausfithrung: : Entsprechend VdTUV-Merkbiatt 100 T1, auBen liegend, zum An- : schluss an ein Tankfahrzeug gebundene Abfulisicherung Behélteranschluss: Integriert in Gasentnahmearmatur (3.3) oder Inhaltsanzeiger (3.5) Steckeranschluss: kompatibler 2-oder 3-poliger Stecker je nach Bauan bzw. Messme- ) thodeDer Steckeranschluss der Uberfallsicherung muss durch die dafur vorgesehene Schu&kappe gegen Verschmu&ungen und Beschadigungen geschiitzt werdenSeite:4VPS4007 ' ’ Rev:1 _ 01.04.2008Vychodo&eské plynarenské strojirny, a.s. Rosice u Chrasti 538 34 Tel +420 469 660 500BETRIEBSANLEITUNG lliegende Réume, offene Kanale, Schéichte, Gruben, gegen Gaseintritt ungeschitzte Kanalein “laufe und Luftansaugéffnungen eintreten kann.37 Armaturenhaube / Domschachtdeckel