Title: 365_360.011 Koblingsskjema u automatikk.pdf
Frekvensomformere vifter, Danfoss FC-10, Twin vifterNår aggregatet leveres uten integrert automatikk, leveres det uansett med omformere til vifter. Frekvensomformeren er ferdig konfigurert og kablet med skjermet kabel mellom omformer og vifte. Frekvensomformeren er tilpasset viftehjulets og motorens karakteristikk, og skal ikke omkonfigureres. DVCompact E, leveres med høyeffektive Permanent magnetmotorer. Motorene kan ikke tilknyttes frekvensomformere uten software for PM motorer.Tilkopling: L1 + L2 + L3 + Gnd : Strømforsyning 3 Fas, + jord, 230 V eller 400 V, (se aggregatspesifikasjoner for aktuell spenning)Relè utgang 1: 1 og 3 åpner ved alarm (NC), dette benyttes ved twin, koples i serie mellom omformere. Relè utgang 1: 1 og 2 lukker ved alarm (NO)12 og 18 : Startsignal til frekvensomformer, skal være potensialfritt, koples parallelt.55 : Analog 0-10 V inngang –, signalet kobles parallelt på begge omformere 54 : Analog 0-10 V inngang +, signalet kobles parallelt på begge omformere