Title: Beskrivelse av tekniske arbeidsoppgaver vedr drift service og kontrollpunkter i fase 3 - Nittedal EPC - 2018.pdf
Om en ventil skiller seg sterkt fra de andre så er det et tegn på at noe ikke er i orden. F.eks. at det er dårlig sirkulasjon, noe galt med temperaturfølere, etc. Dette må da undersøkes; man skal ikke bare justere varmekurve opp for løse problemet. Utekompenseringskurven skal i utgangspunktet ikke trenges å justeres etter at vi har justert den inn i fase 2.Beskrivelse av tekniske arbeidsoppgaver vedr drift, service og kontrollpunkter i fase 3 Side 2 av 6Anlegg Varmepumper væske/vann, luft/vannOppgave Kjøleteknisk serviceIntervall Årlig av kjøleteknisk firmaKvittertVarmepumper væske/vann, luft/vann