Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
2.53.0Lengde 4.79 m 4.35 m 3.17 m 2.18 m 6.15 mReflektans 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 20.0 % 80.0 %Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGAN3.54.04.5 x [m]Side 31/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202251.012 Bandrom5.2 Sammendrag, 1.012 Bandrom5.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10.01.02.03.04.0x [m]150200250300Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 5.01 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (27.09 m²)18428.00 lm 188.0 W 6.94 W/m² (2.49 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (2.0H 2.0H) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 278 lx 199 lx 0.72 0.62 <=16.5 0.75 m (rot: 0°/0.01°)Hovedoverflater m 1.6 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg) m 1.5 (Vegg)Em 80 lx 154 lx 168 lx 226 lx 208 lx 212 lxUo 0.78 0.72 0.66 0.56 0.56 0.51