Title: 360.006 Swegon Gold RXF 30 +- 7.500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.006 GOLD RXF-30 +/- 7.500 m³/h - 100% samtidighetDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534588GOLD F RX Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende dataAggregatstørrelse030Lufttetthet1,200kg/m³Tilluftsmengde7 500 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal0PaTilluftskanal300PaAvtrekksluftmengde7 500 m³/hStatisk trykkfallAvtrekkskanal300PaAvkastkanal0PaKlimatdataOslo, NorwayDimensjonerende utetemperatur, sommer26,0°CDimensjonerende luftfuktighet, sommer50 %Laveste dimensjonerande uteluftstemperatur20,0°CDimensjonerende luftfuktighet, vinter85 %Tilluftstemperatur, sommer26,8°CTilluftstemperatur, vinter13,8°CNøkkeldataSFPvRene filtre1,86kW/(m³/s)Tilluftens tørre temperaturvirkningsgrad82,6 %Eurovent energieffektivitetsklasseA+2016Kontroll mot kommisjonens forordning (EU) nr 1253/2014