Title: CoolDX.IN.G.pdf_201811991420.pdf
Täckplåt demon-teras och kastasStyrpinnarArbetsbrytare GOLD3.4.2 Dränering/VattenlåsDränering ska anslutas till avlopp via ett vattenlås, se sepa- rat instruktion för vattenlås TBXZ-1-40.14www.swegon.com4ELANSLUTNING4.1.2 COOL DX TopDimensioneringen av kabel för kraftmatning skall ta hän- syn till omgivningstemperatur och förläggningssätt.Inkommande kraftmatning Storlek 05-12 alla effektvarianter: 5-ledarsystem, 400 V.Demontera servicelucka framför elskåpet.ObserveraFör installation krävs behörig elektriker.Kablar förläggs på ett säkert sätt. Se till att kablar inte vidrör kompressorer eller andra detaljer eftersom ytor kan vara heta eller vibrera.4.1 Kraftanslutning4.1.1 COOL DXInkommande kraftmatning Storlek 08-20 alla effektvarianter och storlek 30 effektvariant 1: 5-ledarsystem, 400 V.Storlek 30 effektvariant 2 och 3 samt storlek 40-80 alla effektvarianter: 4-ledarsystem, 400 V.Luftbehandlingsaggregat GOLD RX Top