Title: 2014-Servicerapport EL bygg B.pdf
Plassering v/ varelevering vaktmester tekn.rom 6.etg opp til venstre Tekn rom , 6.etg tekn.rom kjeller Kjeller, tekn.rom v/søppelrom Kjeller, tekn.rom Tekn rom kjeller B blokk Tak mellom bygg A og B Tekn rom i gang kjeller Tekn. rom heissjakt 6.etg 6 etg tekn rom 6.etg. teknisk romSide:2 av 3Noterte avvikRegistrert datoSystemnr. Avviksform08.10.2014 360.007System08.10.2014 360.005System07.10.2014360.25System09.10.2014 360.009System09.10.2014 360.009OppsummeringService utført ihht avtale.Med vennlig hilsen GK NORGE ASÅse Fallin Administrativ saksbehandler E-post : aase.fallin@gk.no Telefon: 73825770 Mobil: 93680068NavnLagerlydGj.vSpjeldGj.vinnerAvtrekks spjeldBeskrivelse8/10-14 Lagerlyd i avtrekks vifte (6 etg) Avtrekk fra lab. Lagrene ble byttet for 1 år siden. Lagrene bør byttes8/10-14 Reimhjulet på gj.v motoren hadde kjørt av. Festet det ok. Fikk bestilling på nytt. Må montere nytt reimhjul med boss.