Title: 360.019-Swegon GOLD F SDCX +- 8640 m³h Ventilasjonsaggregat_Datablad.pdf
Ønsket batterieffektBatteriets overkapasitetVæsketemperaturVæskemengdeVæsketrykkfallBatteriets væskevolumAntallProdukt1Elektrisk anslutningssats1Luftkjøler direkteekspansjon, TBKC-3-120-050-2-1EffektvariantAntall rørraderAntall seksjonerLamellavstandTrykkfall, tørrTrykkfall, våtLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighetSensibel batterieffektØnsket total batterieffektBatteriets overkapasitetAvrennt væskemengdeKjølemedieFordampingstemperatur (duggpunkt)Batteriets væskevolumAntallAvtrekk1Anslutningsgavl, AvtrekkStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM10 60% (M5)2x(592x592x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonenAnbefalt dim. trykkfallDato: 07.02.2020 19 / 1.0.20200206.1170735 Aggregat ID: AD- 1000065119552,10 kW30 %InnUt60,030,0°C0,420 l/s2,2 kPa8 IArtikkelbenevningTBLZ-1-27-12412,5 mm68 Pa78 Pa2,20 m/sInnUt27,017,0°C4782%28,92 kW33,61 kW27 %0,097 l/min