Title: Teknisk spesifikasjon.pdf
Spjeldmotor: On/offSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfall6Pa1Anslutningsgavl, UteluftStatisk trykkfall21Pa1FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)2x(490x592x370-8)Lufthastighet i filterseksjonen1,39m/sAnbefalt dim. trykkfall115PaStarttrykkfall65PaSluttrykkfall165Pa1Roterende varmeveksler, GOLD011FRXP01Roterende varmeveksler av typen RECOnomicStandard aluminiumTurtallsregulertTrykkfall, tilluft141PaTrykkfall, avtrekk149PaEkstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning51PaRenblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje0,053m³/sfpm7°Outdoor Air Correction Factor, OACF1,06Exhaust Air Transfer Ratio, EATR< 1,0%Tilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(84,4% ved samme luftmengde)84,4%Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter22,0%Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer0,0%Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold96,8%Årsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)81,5%3/8