Title: Brukerhåndbok for styresentral.pdf
Bemærk at ved åbning skal rød LED lysdiode i lastafbryder type LIP lyse, når vinduer åbner, hvilket indikerer, at polaritet til aktuator er korrekt.For SVM 24V-5A er den maximale totale tilladte belastning 5A. For SVM 24V-8A er det 8A.Oversigt over LIP indstillingerJumper oversigtJ3 Antal tilkoblede 27KohmÅbningssystem 24V/48VDIP 1 DIP 23A/1,5A SA Power Single, Double, Large ON OFF4A/2A SA Power Single, Double, Large OFF ON2.5A/1,25 SA Power Mini 2,5A/1,25A Rotary 100ON ONON ONJ2F1endemodstande for Aktuatorudgang Vælger linieovervågning via motor klemmer 2-3 (Mot Mon) eller separat ledning klemme 1-3 (Ext Li Mon), eller ingen linieovervågning, når J2/J3 er fjernet. Sikring 8A for AktuatorudgangTypeLIP5Varenr. print 121315LIP6 * 121330LIP7 Basic LIP7121301121303Print betegn. A043A044LIP7LIP7Spænding og funktion 24/48V 1 channel24/48V 2 channels24/48V 1 channel24/48V 1 channel w/position indicationDIP 1 DIP2 DIP3 DIP427K ON OFF ON**Se skema ovenfor