Title: 2023.05 - Servicerapport Haaland Klima.pdf
VibrasjonsdempereVifteMansjetterBalanseKontrollere trykkgivereDirekte drift - AvtrekkMotorFrekvensLagerVibrasjonsdempereVifteMansjetterBalanseKontrollere trykkgivereLuftmengderAvtrekk, m3/t - AvlesningAvtrekk, Pa - AvlesningTilluft, m3/t - AvlesningTilluft, Pa - AvlesningReguleringsformTemperaturavlesningInntakTilluftAvtrekkAvkastSide 11HOVEDRAPPORT87%OkOkOkOkOk78%OkOkOkOkOk1609518419550187SD - Anlegg18,919,421,622,4Dato:System.:S-nr.:26.05.2023360.0042854Setpunkt temperaturAvtrekkTilluftFilterType filter og antall filterInntakAvtrekkPa brukt/nytt filterBrukt filter - InntakBrukt filter - AvtrekkNytt filter - InntakNytt filter - AvtrekkSpjeldInntakspjeldAvkastspjeldGjenvinnerRoterende - del 1ReimBørsterGjenvinner motorMotor festeLager på gjenvinnerVarmebatteriVannbatteriPumpe