Title: BRV59_320.002_Funksjonsbeskrivelse.pdf
VR69_320.002System varmeanleggFUNKSJONVinterdrift, ventil SC401 er normalt åpen. - Vinterdrift. åpner SC502 ved behov når utetemperatur < 10°C. - Sommerdrift, ventil SC401 er åpen. - Sommerdrift, ventil SC502 er stengt.STYRINGSC401STENGEVENTIL har programfunksjon i software STENGT - ÅPEN. Ved vinterdrift: Normalt åpen, lukker ved behov om varmetilskudd fra fjernvarme via 320.001_LV001. Ved sommerdrift: Normalt åpen. Posisjon stengt verifiseres via grensebryter for dette, -XS001.SC502STENGEVENTIL har programfunksjon i software STENGT - ÅPEN. Ved vinterdrift: Normalt lukket, åpner ved behov om varmetilskudd fra fjernvarme via 320.001_LV001. Ved sommerdrift: stengt. Posisjon stengt verifiseres via grensebryter for dette, -XS001. Settpunkt for ventil 320.002_SC502_SP. Tillatt åpen når: 320.001_RT901 < -10°C.MELDING KOMPONENTERRT401TEMPERATURFØLER VANN alarm ved feil eller lav\høy vanntemperatur.SC502STENGEVENTIL gir alarm dersom ikke stengt ved sommerdrift.GK Norge AS Byggautomasjon