Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
En cas d'unités multiples, la figure indique le dispositif d'évacuation à réaliser.En cas d'unités multiples, la figure indique le dispositif d'évacuation à réaliser.Pour le drainage de l’unité, voir le paragraphe “VIDAGE DE L’INSTALLATION” au chapitre Entretien.Contrôle Lors de la mise en marche de l’unité, vérifier que la pompe écoule régulièrement l’eau. Si ce n’est pas le cas, vérifier l’inclinaison des tuyauteries et rechercher les obstructions éventuelles..(terre)Connecter l’alimentation électrique L (ligne), N (neutre) et comme il est indiqué dans le schéma électrique en respectant les polarités indiquées sur le fond des boîtiers électriques, cf. fig. 36-38-39- 40. Toutes les unités sont équipées d’un fusible de protection de la machine et d’un autre de protection du dispositif de commande (type gF 1A). En cas de besoin de changer le fusible de protection de la machine, consulter le tableau I.