Title: 32 Varmeanlegg_funksjonsbeskrivelse.pdf
Kapasitet ventilasjonsvarme: Kapasitet radiatoranlegg: Kapasitet gatevarmeanlegg: Kapasitet gulvvarmeanlegg: Totalt 160 kW.85 kW 35 kW 30 kW 10 kWKjelkapasitet:Varmepumpe 70 kW type Carrier 61WG070A med 2 stk. scroll-kompressorer. elementkjel på 140 kW, type Jaspi FIL-SPL/LP 150 – 3x400V. Elektrokjelen har 15 trinn.Både varmepumper og kjeler er dokumentert med egne produktdatablader.Generell oppbygging:Hovedkursen baseres på variabel vannmengde  Radiatorkurs baseres på variabel vannmengde  Gulvvarmekurs baseres på variabel vannmengde med reguleringsventil og trykkstyrt pumpe.  Ventilasjonsoppvarming baseres på konstant vannmengde over varmebatteriet med toveisventil.  Snøsmeltkurs baseres på variabel vannmengde med reguleringsventil på primærside av veksler og konstant mengde på sekundærside med egen pumpeAkkumuleringDet er montert en 800 liters tank for akkumulering.Ekspansjonssentral