Title: Funksjonsbeskrivelse - 360.011 Luftbehandling.pdf
FROSTFØLER for varmebatteri -LV401 montert i retur fra varmebatteri, stopper aggregat ved frostfare. Pumpe -JP401 fortsetter å gå. Varmeventil -SB501 åpner til 100 %. Inntaksspjeld -SS401 og avkastspjeld -SS502 stenger. Vanntemperaturen ved returtemperaturføler -RT503 skal og holde en minimumstemperatur ved normal drift samt ved normal stans: Ved drift se nedenfor og ved stans 20C. (Justerbar) Ved en returtemperatur (ved føler -RT503) lavere enn +10C. (Justerbar), skal varmeventil -SB501 styres mot åpen posisjon. Ved ytterligere reduksjon av returtemperatur (+5) skal aggregat stanse og melding gis til undersentral om frostutslag. Resetting av utløst frost må gjøres manuelt via bryter i tavlefront, i posisjon AV.RY401RØYKDETEKTOR i luftinntak stanser aggregatet ved deteksjon av røyk.JP401SIRKULASJONSPUMPE for varmebatteri -LV401 betjenes via systemvender samt digital vender i undersentral.