Title: +135.01=370.002-JP501T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
En av de to pumpene bekreftes som master-pumpe ved å trykke på den røde knappen. På display på masterpumpen vises statusen «MA». Differensialtrykktransmitteren må kobles til på masteren. Målepunktene til differensialtrykktransmitteren på masterpumpen må – i respektivt samlerør – ligge på suge- og trykksiden til dobbelt- pumpeanlegget. Den andre pumpen viser deretter statusen «SL» (= slave). Fra nå av kan alle andre innstillinger på pumpen bare gjøres via master.En av de to pumpene bekreftes som master-pumpe ved å trykke på den røde knappen. På display på masterpumpen vises statusen «MA». Differensialtrykktransmitteren må kobles til på masteren. Målepunktene til differensialtrykktransmitteren på masterpumpen må – i respektivt samlerør – ligge på suge- og trykksiden til dobbelt- pumpeanlegget. Den andre pumpen viser deretter statusen «SL» (= slave). Fra nå av kan alle andre innstillinger på pumpen bare gjøres via master.