Title: 32 Aktuator 24 V 0-10 V 0621 FINAL.pdf.pdf
For versjonen NO: Normalt åpen trekker ut funksjons displayet når ventilen er lukket.I sin leveringsbetingelse er Aktuatoren normalt åpen på grunn av funksjonen “First Open”. Dette muliggjør oppvarmingsdrift under bygging av kadaver, selv når den elektriske ledningen til romkontrolltemperaturkontrollen ennå ikke er fullført. Ved igangkjøring av systemet på et senere tidspunkt låses funksjonen ”First Open” automatisk opp ved å bruke driftsspenningen (i mer enn 6 minutter), og aktuatoren er i full drift2AKTUATOR 24 V, 0-10 VTEKNISKE DATAGULVVARMESpenning (i henhold til variant)24 V AC, -10 % ... +20 %, 50-60 Hz 24 V DC, -20 % ... +20 %Kontroll spenningsområde0 V… 10 V (omvendt polaritet beskyttet)Maks. startstrøm< 320 mA i maks. 2 min.1 W 1)Motstand av inngang til styrespenning100 kΩSlaglengde4.0 / 5.0 mm (minus 0,5 mm overhøyde)Lukkekraft100 N +5 %Væsketemperatur0 °C to +100°C 2)Lagringstemperatur25 °C to +60°COmgivelsestemperatur0 °C to +60°CIP-klasse