Title: tellus_loev.pdf
Montasje direkte i bend medfører lydøkning på 2-3 dB ift. kanalende med lengde 6xØD.Alle diagrammene gjelder ved maksimal spaltehøyde.DIMENSJONERINGSDIAGRAM.∆pt [Pa] 1502,53456[m/s]100754050354030302520151020253035404550[l/s]70100130160[m3/h]Diagram 1, Tellus-LØV-H/L Ø1003Eksempel: I et kontorlokale skal det tilføres 75 l/s tilluft, og det velges en Tellus- LØV 160 i høy utførelse. Romdempingen er 6 dB, og det er beregnet at ventilenes spjeld skal strupes 20 Pa. Av diagram 3 finner vi at LWA = 32dB(A) ved åpent spjeld og 21 Pa totaltrykktap.Vi ønsker å finne: a) Avgitt lydeffektnivå fra ventilen i 250 Hz ved åpent spjeld. b) A-veid lydtrykknivå i rommet med åpent spjeld. c) A-veid lydtrykknivå i rommet ved strupt spjeld. d) Avgitt lydeffektnivå fra ventilen i 250 Hz ved strupt spjeld.a) Tabell 4 viser at korreksjonsfaktoren for 250 Hz er +2dB,LW for 250 Hz blir da: LWA + KO = 32 + 2 = 34 dB