Title: +038=365.009-JV001._03-VM30 Trykksettingsvifte Vifter og Miljø AS - Produktdatablad.pdf
Trykksettingsaggregat VM30Funksjon Automatisk volumregulering ved åpning oglukking av dører. Trykktransmitter gir til en hver tid korrektovertrykk basert på utendørs referansetrykk. Settpunkt for overtrykk kan enkelt justeres.  Driftsikker aksialvifte.  Solid automatikkløsning i stålskap.  Motorstyrt spjeld klasse 3 på inntak hindrer trekk.  Viftemotor plassert på varm side for optimallevetid og driftsikkerhet. Anlegget kan overstyres fra branntablå.  Kan kombineres med avtrekksfunksjon for sommerventilasjon i varme trapperom.  Standardiserte løsninger for signaler til SDanlegg, lukestyring, reverskjøring og røykdeteksjon. Meget enkel montasje.Kabinett for vegg- eller gulvmonteringTakmodell med uværsikker inntakshattTekniske data – 3x400VKomponentType/dimKapasitetEffektEl.dataVifteAksial Ø800 mm30.000 m3/t@50Pa3 kW3x400V – 6,5 ASpjeld/SpjeldmotorKL3 - 800x800 mm Fullt åpent på 35 sek1,5 W1x230V, 3 lederFrekvensregulatorPI---3 kW3x400V – 8,3 A