Title: datablad branndetektorer edi serien.pdf
Deteksjons prinsipperMultidetektor EDI-30Røyk: Fotoelektrisk deteksjon av lys som reflekteres av røykpar- tikler Varme: Temperaturføl- som termistor element.Optisk detektor EDI-20 Fotoelektrisk deteksjon av lys som reflekteres av røykpartik- ler.Varmedetektor EDI-50 Temperatur følsomt termistor element.Driftsspenning Hvilestrøm Paralell utgang Alarm indikator500µA snitt2 ufargede LED. Lyser rødt ved alarm.17-28V DC400 µA snitMax. 5 mA2 ufargede LED. Lyser rødt ved alarm.500 µA snitt2 røde LED. Lyser rødt ved alarm.Fuktighet IP klasse Temperatur område (ikke kondenserende/ is) Lagringstemperatur Maks relative luftfuktighet (ikke kondenserende) Dimensjoner -Diameter -Høyde (Sokkel må legges til for det totale høydemål) Vekt Materiale -Kapsling -Terminaler Tester ESMI ordrenummer Sokkel0 to 95 % relative luftfuktighet (ikke kondenserende eller is) IP43 -20 - +60 ºC30 ºC to +80 ºC 0 to 95 %100 mm diameter 50 mm høyde100mm diameter 42 mm høyde100mm diameter 42 mm høyde