Title: DM1-3-HEA-8_5-D-Luftinntak-avkast.REV01.pdf
Figur 16 viser summert konsentrasjon avkastluft på tak med bidrag fra alle de 8 avkastene. Figur 17 viser summert konsentrasjon avkastluft på tak med bidrag kun fra de 4 systemene med jethette-løsning. Ut ifra de nevnte figurer observeres det at konsentrasjonen av avkastluft på tak er høyere ved bruk av tradisjonell avkastrist enn med en jethette-løsning.Ut fra Figur 17 og Figur 18 kan en se at løsningen med jethetter, med inntak like under, gir mindre avkastluft langs taket enn BREEAM-referansen.For tilsvarende bilder for hvert avkast, se Vedlegg A og Vedlegg B.Alle avkastFigur 16: Årsmidlet konsentrasjon av avkastluft fra jethetter + tradisjonell avkastrist. Summert konsentrasjon med bidrag fra alle de 8 avkastene. NB: logaritmisk skala.n:\519\10\5191019\4 resultatdokumenter\41 rapporter\cfd analyse dronning mauds gate 1-3 - breeam hea 8.docx2020-01-13 | Side 18 av 27CFD analyse Dronning Mauds gate 1-3 BREEAM Hea 8 Oppdragsnr.: 5191019 Dokumentnr.: CFD-01 Versjon: 02Kun jethetter