Title: +038=360.000-LC007T_03-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Drifts- og vedlikeholdsinstruks.pdf
Coadis-enhetene er som standard utstyrt med et EPURE høyeffektivt plissert/foldet luftfilter. Dersom filteret blir tilsmusset vil ytelsen til enheten synke og støynivået øke. CIAT anbefaler derfor jevnlige inspeksjoner, blant annet for å fastsette hvor ofte filteret må skiftes ut (avhenger av plassering og driftsforhold, men filteret bør skiftes minimum hvert andre år).Filteret kan vedlikeholdes oftere. Bruk da med varsomhet en støvsuger på filteret i motsatt retning av luftstrømningsretningen.For å garantere optimalt termisk miljø, minimalt med støy, samt ren luft gjennom enhetens liv, anbefaler CIAT at det brukes EPURE filter til enhver tid. Bruk av en annen filterkvalitet kan virke negativt på enhetens ytelse og på det generelle inneklimaet.Tilgang til filteret (Fig.16):Finn de to trykkpunktene (a) på filterdekselet på enheten. Trykk begge inn for å åpne dekselet.Finn de to trykkpunktene (a) på filterdekselet på enheten. Trykk begge inn for å åpne dekselet.