Title: 03-02 Innregulering RØR Brandenga Skole 370.01 Kjøling Brineside.pdf
ANLEGG: SYSTEM:PUMPE:KURSBrønn 1 Brønn 2 Brønn 3 Brønn 4 Brønn 5 Brønn 6 Brønn 7 Brønn 8 Brønn 9 Brønn 10 Bypass PumpeTEKNISK BYGGKONTROLL Brandenga Skole 370.001 Kjøling‐ Brineside370.001 JP402 og 403VENTILTYPENRDIMJP402 JP403INNREGULERING VÆSKEFYLTE ANLEGGTEGN.NR:VR‐SK‐XX‐001 Rv B‐03MEDIUM:HX‐24PROSJEKTERTMÅLING 1Vannm. l/minEffekt WForr. inst Målt l/min Målt / Prosj.32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 4800 l/h Konstanttrykk 6 mVs Konstanttrykk 6 mVs3.631 33 33 32 31 33 32 31 32 33 4830l/h0,97 1,03 1,03 1,00 0,97 1,03 1,00 0,97 1,00 1,03 1,00Kvalitetssikring UTFØRELSE DATO: UTFØRT AV:MÅLE INSTR:MÅLING 2Forr. inst Målt l/h Målt / Prosj.ID: 03‐0209.05.2022 Olav L StrømTA‐ScopeSLUTTRES. PLOMB.Forr. instMålt l/minMålt / Prosj.31 33 33 32 31 33 32 31 32 33 4830l/h97 % 103 % 103 % 100 % 97 % 103 % 100 % 97 % 100 % 103 % 100 %