Title: +038=360.000-LC007T_04-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Manual.pdf
(cid:121)(cid:3) (cid:39)(cid:72)(cid:86)(cid:80)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:77)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:79)(cid:3)(cid:74)(cid:85)(cid:88)(cid:83)(cid:82)(cid:3)(cid:80)(cid:82)(cid:87)(cid:82)(cid:16)(cid:89)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:76)(cid:79)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:85)(cid:29)Abra el cuadro eléctrico. - Desconecte del bornero los hilos correspondientes al grupo moto-ventilador. - A continuación, realizar los mismos pasos que para el desmontaje de la bandeja principal (fig. 18) (consulte el capítulo 5.2 Bandejas de recuperación de condensados).Utilice un destornillador para aflojar el tornillo de sujeción de la turbina y eldispositivo antierror (fig. 19), y retire la turbina.(cid:40)(cid:54)(cid:3)(cid:16)(cid:3)(cid:20)(cid:20)N 11.47 FESRetire la tapa del pasacables (fig. 20, -a).Tire del cableado del grupo electroventilador hacia el interior de la unidad.Afloje los tres tornillos de sujeción del motor y extráigalo (fig. 20, -b).