Title: +038=54.000-NI009._18-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet Colliers - plan 5 Sluttrapport.pdf
KommentarAnsvarlig entreprenør ElektroLagNormal drift Normal drift Normal drift Normal driftElektro Elektro Vent Elektro / byggSide 1 av 3Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest Brann og sikkerhet- Colliers plan 5 03.06.2022 0500 - 06301. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft Hendelse: System1. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft Hendelse: SystemLøse ut brannalarm Brannalarmanlegg.Utløst brannBranndetektorer FlashUtløst barnnElektriske låste dører til og i rømingsveiUtløst brannLysUtløst brannVentilasjonssystem 360.005Utløst brannVentilasjonssystem 360.013Utløst brannSolavskjermingLøse manuelt ut brann /røyk plassert i tilluft.Ventilasjonssystem 360.005 - RøykdetektorLøse manuelt ut brann /røyk plassert i tilluft.Ventilasjonssystem 360.013- RøykdetektorFullskalatestObjektManuelle meldere: 07.049 Røykdetektor: 07.032Branndetektor med flashDører med automatikk i rømingsveiLysSolavskjerming