Title: Oso-Nano-VV-Bereder.pdf
Justera temperaturen på termostaten till max, se "Bruksanvisning".Byt till en större OSO-vattenvattenbere- dare. Kontakta auktoriserad installatör.Inte tillräckligt hög tem- peraturTermostaten är inställd på för låg temperatur.Överslag i kranar från kallt vatten till varmt vatten.Justera temperaturen på termostaten till max, se "Bruksanvisning".Kontakta auktoriserad installatör.Säkring/jordfelsbryta- re utlöses upprepade gångerEventuellt fel i räknarens elektriska system.Verifiera genom att: a) Koppla bort ström- men, b) Skruva av el-locket, c) kontrollera strömboxen visuellt för eventuella problem. Om så är fallet, kontakta auktoriserad elektriker för kontroll. Montera el-lock.Lång tid innan varmvatt- net kommer till dräne- ringspunktenLång rörsträcka från beredare till dräneringsplats.Montera cirkulationsledning eller värmekabel till VV-röret. Alt. montera eftervärmare vid dräneringspunkten. Kontakta auktoriserad installatör.Rören slår när varmvat- tenkranen stängs