Title: Monteringsveiledning FB700 for el+plastrør.pdf
Produktbeskrivelse: Nullifire - System FB700 for tetting av gjennomføringer for kabler, kabelbunt, kabelstiger, plast trekkerør for kabel, metalliske rør samt utsparinger i brannklassifiserte vegger av gips, mur, lettbetong og betong. Nullifire – System FB700 består av 2 stk. harde steinull-plater Nullifire FB747 med tykkelse 50 mm (densitet 140 kg/m3) eller 60 mm (densitet 160 kg/ m3), som er belagt med et brannbeskyttende belegg Nullifire FS721 på en side. Se tegning 1. Alternativt 1 stk. 50 mm (densitet 140 kg/m3) Nullifire FB747 belagt med Nullifire FS721 på begge sider. Se tegn. 2 og 3. Platene skal limes/fuges på plass i utsparingene med Nullifire FS701 Akrylbasert brannfugemasse. Se tegning 1, 2 og 3. Enkelte utsparinger skal fuges med dyp fuge. Når dette skjer i forbindelse med Nullifire FB747 må det lages en spalte i platen rundt gjennomføringselementet. Det gjelder der det er beskrevet Nullifire FS705. Se tabell side 4.System FB700 - tegning 1Tegning 2Tegning 3