Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Spredning av en brann til flere brannceller vil være sannsynlig. Omfanget kan ikke anslås nøyaktig, konsekvensen må vurderes ut fra spredning som følge av varmeledning. Altså at kanalgodset skalBrannkonsept REV_C: 03.11.2016, Rev C 25.10.2016Bromstadveien 59, Trondheim kommuneAJEH p:\166\15466001 bromstadveien 59\08 rapporter\rapporter\15466001_bromstadveien 59_pro-rapport_rev c_25.20.2016_x.docxPersonsikkerheten er i stor grad ivaretatt ved at det er installert fulldekkende brannalarmanlegg i bygget og isolasjon av kanaler mot rømningsvei. Alarmen vil gi varsel om brann lenge før det er fare for overtenning i startbranncellen. Ved raskere evakuering av et bygg blir oppdeling i brannceller mindre kritisk mht. personsikkerheten.