Title: Dr. Maudsgt. 1-3 10.etg. Fuktmåling i skumbetong og avrettingslag.pdf
Vi tok fuktmåling i betongen ved målested 2 og tok ut prøve av avrettingslaget der hvor Hande på forhånd hadde åpnet opp en luke i tilfarergulvet (foto 1). Videre tok vi ny fuktmåling i skumbetongen ved målested 1 (foto 2). Måleresultatet i skumbetongen ved målepunkt 1 viser nå en middelverdi på 90,3 % RF. Måleresultatet i skumbetongen ved målested 2 viser en middelverdi på 77,3 % RF og i avrettingslaget 65,1 % RF (se vedlagte måleprotokoller). Videre tok vi tapeavtrekk på gipsplatelagenes underside og overside på begge stedene (foto 3). Analyseresultatet viser ingen tegn til soppvekst (se tabell 1 for analyseresultater). Vi observerte teppeflisens oppbygning (foto 4-5)© MYCOTEAM AS | Telefon: 469 75 500 / 469 75 504 | Telefax: 22 46 55 52 | E-post: post@mycoteam.no | www.mycoteam.noPostadresse: Postboks 5 Blindern, 0313 OSLO | Besøksadresse: Forskningsveien 3 B | Org.nr.: NO 940351022Dronning Mauds gate 1-3 BREEAM (201910198)Side 3 av 10