Title: +038=360.000-LH006T_05-Parasol Zenith Komfortmodul Swegon - Bruksanvisning.pdf
3910456Vattenanslutning PARASOL Zenith 600 / 1200 / 1800Viktigt!B2 Värme retur/ Heating returnA2Kyla retur/ Cooling returnB1 Värme tillopp/ Heating supply942256009A1Kyla tillopp/ Cooling supply OBS! Använd stödhylsor i rören tillsammans med klämringskopplingar.AnslutningsdimensionerModellLängdFabriksmonteratAnslutningKopplingstypAnslutning KopplingstypA endast Kyla600, 1200Ställdon och ventilReturDN15 utv gängaTilloppSlät rör 12x1,0 mmB Kyla/Värme600, 1200Ställdon och ventilReturDN15 utv gängaTilloppSlät rör 12x1,0 mmA endast Kyla1800Ställdon och ventilReturDN20 utv gängaTilloppSlät rör 15x1,0 mmB Kyla/Värme1800Ställdon och ventilReturDN20/DN15 utv gängaTilloppSlät rör 15/12x1,0 mmA endast Kyla600, 1200ReturSlät rör 12x1,0 mmTilloppSlät rör 12x1,0 mmB Kyla/Värme600, 1200ReturSlät rör 12x1,0 mmTilloppSlät rör 12x1,0 mmA endast Kyla1800ReturSlät rör 15x1,0 mmTillopp