Title: IK-rapport Elektro 2018 - Økernveien 94 - Geomatikk.pdf
BildeDato22.11.2018Internkontroll elektro4. Åpne avvikBygningØkernveien 94 - GeomatikkAvvikIngen avvik funnetRevisjonsansvarligSønnico ASNavnStian DanielssenDato22.11.2018Internkontroll elektro5. TermograferingsavvikBygningRevisjonsansvarligNavnDatoØkernveien 94 - GeomatikkSønnico ASStian Danielssen22.11.2018Avvik1Kategori Registreringsdato22.11.2018 24.05.2019 Anbefalt frist433.01. Fordeling 2-U1 Avvik nr 001 433.01 Mindre viktig avvik, overvåkes, ny kontroll avtales. Tilkoblingssvikt N-leder. Re-termineres med riktig moment Avvikskode: Anlegget var slik planlagt og/eller utført at det medførte risiko for strømgjennomgang, høye temperaturer, avbrudd eller andre skadelige påvirkninger, jmfr. §18 Avvikskode: Q4 lys433.01. Fordeling 2-U1Type utstyr Utstyr Nominell last Faktisk last Målt last L1 / L2 / L3 / N.N6,9A/ 7,4A /0A/9,4A Referansetemp. Makstemp. Differansetemp.Q4 lys Merlin gerin multi 9 C16A32,0 °C 33,8 °C 1,8 °CInternkontroll elektro