Title: 364_vfc spjeld.pdf
Regulering av variabel luftmengde, qmin- og qmax-innstilling med potensiometreqmax-potensiometerqmin-potensiometerLuftmengdeområdet stilles inn på motorens qmin- og qmax-potensiometer. Ved levering av regulatorene er qmin = 4 og qmax = 8.Variabel luftmengderegulering, qmin- og qmax-innstilling med mekaniske endestoppMekanisk endestopp for qminMekanisk endestopp for qmaxMotorens mekaniske endestopp stilles inn på den ønskede luftmengden iht. skala. Ved levering av regulatorene er qmin = 4 og qmax = 8.910Tekniske data · KablingseksemplerVariabel luftmengderegulering, innstilling via motor med potensiometreMotor 24 V, qmin- qmax-omkobling (E01) Tilførselsspenning : 24 VAC ± 20 %, 50/60 Hzeller 24 VDC ± 10 %Effektbehov: maks. 3 VA (ved vekselstrøm) maks. 3 W (ved likestrøm)Styresignal Beskyttelsesklasse: IP 42: 1- eller 2-lederstyringKontrollampeServicetastPotensiometer