Title: Sprinklerkontroll Ello 2019.pdf
Tidligere Lilleborg AS Avd. Ello Rutinekontroll utført 05.06.2019 av VVS Planlegging ASSide 2 / 3AVVIKStor alvorlighetsgradSted1.Usikker på om vannforsyningen er god nok. Krav1084 l/min. Kapasitetsmåleren starter med oppgitt skala på 2500 l/ min. Tidligere målinger er det målt 2000 l/ min mot 1,5 bar. Ved alarmtest falt trykket 1,5 bar- 18 mm kap. rør.VannforsyningSjekk om filteret før sprinklerventilen må renses, eller delvis avstengt på kommunal side.Middels alvorlighetsgrad2.3.Ved tidligere tannkrem blandere er det en mesanin som mangler undersprinkling. Avviket regnes ikke som kritisk da det ikke er brennbare materialer i det aktuelle området. Mesaninen skal etter all sannsynlighet demonteres ble det opplyst om under kontrollen. Service og ukentlige egenkontroller er ikke etablert.ProduksjonVedlikeholdLiten alvorlighetsgrad4.5.6.