Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
A1)03)10 s05:25:3626310 sekunder alarmforsinkelse. ETTERVARME, FROSTVAKT UTLØST Giver frostvakttemperatur er lavere enn innstilt alarmgrense. Fabrikkinnstilling: 7 °C. 5 sekunder alarmforsinkelse. ETTERVARME, FROSTVAKTTEMPERATURGIVER DEFEKT Giver frostvakttemperatur er defekt eller ikke tilko- blet.A1)A1)115 s3 s015:45:564653 sekunder alarmforsinkelse. ETTERVARME, VENTILOVERVÅKING UTLØST Ventilmotor, luftvarmer vann. Ventilmotorens svarsignal avviker fra utgående regu- leringssignal. 10 minutter alarmforsinkelse. ETTERVARME, ALARMINNGANG UTLØST Alarminngang ettervarme har løst ut. Alarminngangen er valgt på en av de digitale inngan- gene til I/O-modul nr. 3 eller 6. Kontroller klemmetil- kobling 17-18 eller klemmetilkobling 19-20. 20 sekunder alarmforsinkelse.BA03)010 m20 s00Alarmgruppe 6: Xzone I/O-modul nr. A6:176Xzone, I/O-MODUL NR. A KOMMUNIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommu- nikasjon med I/O-modul nr. A for Xzone.