Title: +175=311.001_KN001_KIMA System.Produktinformasjon.pdf
alle monteringsanvisninger nøye, da systemet ved mangelfull montering kan bryte sammen ien brann.Høyeste tillatte temperaturstigning et rør kan ha på andresiden av et brannskille, er ifølge svenske bestemmelser, 330'C = temperaturgruppe 2. lnternasjonal standard setter i de fleste tilfelle kravet till 180"C = temperaturgruppe 1 . Derfor viser vi i tabellen under de forskjellige temperaturer for rørdimensjoner og tykkelse på bjelkelag. Tabellen viser at 60 minutter brannmotstand ifølge de strenge internasjonale krav oppnås i samtlige dimensjoner når bjelkelaget er 180 mm. Kravene til 120 minutters brannmotstand oppnår man allerede ved 160 mm bjelkelagstykkelser for dimensjonene MA 75 og DN 100 mm.I KJ-MA systemet inngår det deler som gjør det mulig i bruke støpejern hele veien fram til de apparater som skal kobles til avløpssystemet. De bidrar til å brannsikre hele avløpssystemet.Det kreves ingen spesielle tiltak for å hindre