Title: +135.01=370.002-JP501T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Den røde knappen (fig. 25) kan dreies og brukes til valg av menyele- menter for å justere verdier. Et trykk på den røde knappen brukes til å aktivere et valgt menyelement og til å bekrefte verdier.DIP-bryteren (fig. 9, pos. 6/fig. 26) befinner seg under husdekselet.Bryter 1 brukes til å koble om mellom standard- og servicemodus.For ytterligere informasjon, se kapittel 8.6.6 «Aktivere/deaktivere servicemodus» på side 28.Bryter 2 muliggjør aktivering og deaktivering av tilgangssperren.For ytterligere informasjon, se kapittel 8.6.7 «Aktivere/deaktivere til- gangssperre» på side 28.Bryter 3 og 4 muliggjør terminering av Multi Pump-kommunikasjon.For ytterligere informasjon, se kapittel 8.6.8 «Aktivere/deaktivere terminering» på side 29.WILO SE 11/2017Norsk8.2DisplaysammensetningVisning av informasjon gjøres på displayet etter følgende mal:1441 0 0 052max min000 R P M2342Fig. 27: DisplaysammensetningPos. BeskrivelsePos. Beskrivelse1 2 3