Title: FDVdokumentasjon.doc
Feil:Gardinene kan ikke trekkes opp igjen.Mulig årsak:Kontroller at gardinen ikke har ”hengt seg opp” i møbler, utspring etc.Feil:Gardinene rulles ut med det samme hovedtilførselen slås fra.Mulig årsak:Feil ved batterieneFeil ved batteriladerenhetenDette problem kan oppstå ved stadige utkoblinger at hovedstrøm og med total utlading av batteriene.Kontroll sekvens.Funksjon GPC Gardin Normal; Alarm aktivert Hovedtilførsel OK Gardinen rulles ut Normal: Alarm resatt Hovedtilførsel OK Gardinen trekkes opp Normal; Alarm aktivert Ingen tilførsel Gardinen rulles ut Normal: Alarm resatt Ingen tilførsel Gardinen trekkes opp. Blir oppe inntil batteri spenningen blir for lav. Rulles så ut.Tegninger mek.Tegninger og skjemaer ELKonformitetserklæringerDokumentasjon for brann/røykgardnier ved:  Side 29 av 29  GM/ 130054