Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
Ввод в эксплуатацию Если текущее давление в баке не соответствует расчетному давлению для установки, до внутреннее давление необходимо отрегулировать. Водяная сторона бака должна быть пустой. Снимите заглушу клапана (F) и отрегулируйте давление. Установите заглушку на место (F). Порядок ввода в эксплуатацию: 1. Откройте точки стравливания. (рис. 6, рис. 7) 2. Медленно заполняйте расширительный бак, пока давление внем не превысит первичное давление на 0,2 бара. Стравливайте систему во время заполнения. (рис. 8)Расширительные баки объемом 100-1000 литров монтируются на полу. (рис. 4b)Расширительные баки объемом 100-1000 литров монтируются на полу. (рис. 4b)При установке баков со сменной мембраной необходимо оставить около 600 мм пространства над баком. (рис. 4a)3. Начните заполнять бак. (рис. 8) 4. Закройте точки стравливания. (рис. 9) 5. Максимально прогрейте систему в течение половины дня, регулярно стравливая давление.