Title: GUPEXs vent.Notat 18.09.15.pdf
® GUPEX°ASXNotat vedrerende VVSavklaringsmete 1.9.15Vi har gjennomgétt tekniske rom og aggregatdata basert pa de nye opplysningene mottatt fra RIV. Vedlagt folger nye aggregatkjeringer for:36.01 Vestfloy 28000 m3/h36.02 @stfloy 26000 m3/hAggregatstorrelsen Envistar Flex str. 850 gar som tidligere kontrollert inn i eksisterende teknisk rom uten a matte utvide dette i hoyde og bredde. Alternativt storre aggregat innebzrer at vegger i teknisk rom ma flyttes bdde mot nord og ser i tillegg til at taket m4 heves.Datakjeringer vedlagt fra IV Produkt gir folgende resultater ved eksternt trykk 350 Pa som er et tilsvarende trykkfall som spesifisert for eksisterende anlegg. Dette fremkommer i fdv for de eksisterende aggregater og er séledes realistisk og fornuftig & legge til grunn for nye aggregater.Lufimengde SFP Virkningsgrad varmegjenvinner26000 m3/h 2,24 81,2%28000 m3/h 2,44 80,1%