Title: 320.001_SB401.pdf
320.001_SB401V5050A1116Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5329A/V5050A-BFor varme og luftbehandling; varmt eller kaldt vann (max 50% glykol), vannkvalitet VDI2035. Ventilserie: V5329A/V5050 Medium: vann Materialer: hus av støpejern GG25, sete av rustfritt stål Prosess for å åpne: spindel ned Trykklasse: PN16 Anslutninger: flenser, ISO7005 DN15..DN65 har 4 boltehull i flens. DN80..DN150 har 8 boltehull i flens38 mm, blandeventil Ventiltype: 3-veis blandeventil DN: 150mm Kvs: 360 Lukketrykk 600N: no Lukketrykk 1800N: 90kPa Slag: 38mm Medie: 2...220C Mengdekarakt.: linjærML7421B3003Honeywell Aktuator 0/2...10V, 20/38 mm, 1800N, ML7421