Title: +038=360.000-ST026T_02-Wise Colibri Ceiling ventil Swegon - Produktdatablad.pdf
Tekniske data Uteffekt (ERP):50 mWtering i kassettundertak med modulmål 600 x 600 mm.Funksjoner • Regulering med variabel eller konstant luftmengde. • Måling av luftmengde, temperatur og tilstedeværelse. • Statusindikering via lysdiode. • Trådløs kommunikasjon via radio. • Varme- og kjølefunksjon med luft.Frekvensbånd:Temperaturgiver:Trykkgiver:Luftmengdetoleranse:Detekteringsområde:IP-klasse:2,45 GHz, IMS-bånd (2400–2483 MHz) 0–50 °C ± 0,5 °C0–300 PaQ±5 %, men minst ±2 l/sSe figur 1IP20Ekstern styring varme.Korrosivitetsklasse:C3Materiale og overflatebehandling Spjeld • Tilkoblingsstussen er av forsinket stålplate (Z275). • Øvrige platedetaljer er av pulverlakkert stålplate. • Standardfarge hvit RAL 9003, glans 30.Tetthetsklasse kabinett i henhold til SS-EN 1751: Gangtid åpent/lukket: Omgivelsestemperatur Drift: Lagring:C110 s0–50 °C -20–+50 °CLuftdysene er av PP-plast (polypropen).