Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
D a n s k(D K)11.2.2 Installation af kommunikationsmodulADVARSELElektrisk stødDød eller alvorlig personskade - Sørg for at andre pumper eller kilder ikke tvingerflow igennem pumpen selvom pumpen er stoppet. Dette vil få motoren til at virke som en generator hvilket vil medføre spænding på pumpen.ADVARSELElektrisk stødDød eller alvorlig personskade - Afbryd strømforsyningen i minimum 3 minutter før du foretager arbejde på produktet. Sørg for at strømforsyningen ikke uforvarende kan genindkob- les.Hovedafbryderen skal kunne låses fast i position 0. Type og krav som specificeret i EN 60204-1, 5.3.2.Pumper ældre end model C skal have et CIM-modul monteret i både slave- og masterpumpen.Pumper fra model C samt nyere versioner af CIM-moduler kræver kun at CIM-modulet monteres på masterpumpen og ikke slavepumpen. Se afsnit 11.2 Kommunikationsmodul, CIM.TrinHandlingA. Klemmetilsluttede udførelser: Afmontér frontpladen på kontrolboksen.1