Title: 360.028 - Swegon GOLD25FRXHC +- 7.600 m³h Ventilasjonsaggregat_Datablad.pdf
Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinterTilluftens fuktvirkningsgrad, sommerÅrsenergivirkningsgrad, tørre forholdÅrsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)Dato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 100007610203 Pa5 Pa1,32 m/s84 Pa42 Pa126 Pa140 Pa147 Pa96 Pa332 m³/h< 1,0 %84,5 %82,2 %82,8 %100,0 %100,0 %11/17AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.028 - GOLD25FRXHC +/- 7.600 m³/h - 80%LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkInntakTilluftAvtrekkAndelm³/hm³/hPaPaPa1006 0806 08050200100Tilluftsside, vinterLufttemperaturRelativ fuktighetVarmeeffektAvtrekksside, vinterLufttemperaturRelativ fuktighetTilluftsside, sommerLufttemperaturRelativ fuktighetKjøleeffektAvtrekksside, sommarLufttemperaturRelativ fuktighet1Reversible trinn