Title: vedlikeholdsbeskrivelse del 2.pdf
System beskrivelse Roterende gjenvinner, med el. batteri og isvannsbatteri Beskrivelse 1 Mindre reparasjoner utføres for kundens regning uten forutgående avtale. Mangelfull eller ødelagt vibrasjonsdemping og isolasjon bemerkes. Manglende luker o.l for adkomst rapporteres. Tetthet av aggregatmoduler kontrolleres. På utendørsaggregater sprayes lukepakninger med gummimykner. Utskiftede deler og søppel etter egne arbeider forevises kunde og fjernes. Koblingspunkter trekkes til. Mangler ved kabelgjennomføringer ,pakninger og nipler bemerkes. Forbikoblinger som ikke fremkommer av skjema kontrolleres/fjernes/tegnes. Automatikk og sikkerhetsautomatikk kontrolleres og justeres. Lamper kontrolleres. Oppstart, restart og forsinking kontrolleres og justeres .Hvis jordfeil utenfor tavle avdekkes, varsles ansvarlig så utbedring kan utføres av elektroinnstallatør Kontroller reguleringsfrekvens. Alle innstilte verdier kontrolleres, og settes tilbake til opprinnelig verdi. Bevegelse og tetting kontrolleres. Alle skruer og