Title: 370.011 SV500, 501 Strupeventil STAF.pdf
Mengdeberegningene gjelder for vann (20 °C). For andre væsker som har tilnærmet lik viskositet som vann (≤20 cSt = 3°E = 100 S.U.) er kun korrigering for volumvekten nødvendig. Ved lave temperaturer blir viskositeten høyere og laminær strømning kan opptre i ventilene. Dette gir opphav til enDN 65-400± %20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0020406080100 *)) Innstilling (%) av helt åpen ventil.mengdeavvikelse som øker med små ventiler, lave innstillinger og lave diff eransetrykk. Korreksjon for denne avvikelse kan gjøres ved hjelp av dataprogrammet HySelect eller direkte i IMI Hydronic Engineering innreguleringsinstrument.3IMI TA / Innreguleringsventiler / STAF, STAF-SGKv-verdierDN 20-50Rattinnst.DN 20DN 250.5 1 1.50,511 0,757 1,190,60 1,03 2,102 2.5 31,90 2,80 3,873,62 5,30 6,903.5 44,75 5,708,00 8,70DN 65-150Rattinnst.DN 65-2DN 800.5 1 1.51,8 3,4 4,92 4 62 2.5 36,5 9,3 16,38 11 143.5 4 4.525,6 35,3 44,519,5 29 415 5.5 652 60,5 68