Title: ØKERNVEIEN 94 SPRINKLERKONTROLL 2018.pdf
AnsvarligType Referanse NS 12845InfoIInfoIInfoIEierB20.3.5InfoIEierBI.1 type og signal7. ORIENTERINGSPLAN. Foreligger. 8. SPRINKLERSENTRAL. Er ikke sprinklet. 9. SPRINKLERSENTRAL. Det mangler reserve sprinkler skall vare 24 stk.7. ORIENTERINGSPLAN. Foreligger. 8. SPRINKLERSENTRAL. Er ikke sprinklet. 9. SPRINKLERSENTRAL. Det mangler reserve sprinkler skall vare 24 stk.InfoEierEierIBB5.1 og 5.320.1.410. SPRINKLERSENTRAL. Det mangler navn og mobilnummer til ansvarlig og stedfortreder i sprinklersentralen.10. SPRINKLERSENTRAL. Det mangler navn og mobilnummer til ansvarlig og stedfortreder i sprinklersentralen.EierB20.1.111. SPRINKLERSENTRAL. Driftsinstruksjon skal vise utstyret som er montert. sprinkler kontroll boks.EierB19.2 og 20.212. SPRINKLERSENTRAL. Det er montert drenering tilEierB20.2.2