Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Il est possible de vidanger l’eau à un niveau supérieur à l’unité de 200 mm (maximum), à condition que le tuyau montant soit vertical et placé a côté de la vidange.Pour vidanger l’eau à un niveau supérieur des 200 mm consentis, installer une pompe auxiliaire de vidange avec un bac à condensats et un contrôleur de niveau. On conseille les modèles avec flotteurs de sécurité pour l’arrêt du flux de l'eau en cas d’avarie de la pompe.Pour vidanger l’eau à un niveau supérieur des 200 mm consentis, installer une pompe auxiliaire de vidange avec un bac à condensats et un contrôleur de niveau. On conseille les modèles avec flotteurs de sécurité pour l’arrêt du flux de l'eau en cas d’avarie de la pompe.Le tuyau d’évacuation des condensats doit être recouvert d’un matériau isolant comme le polyuréthanne, le propylène ou le Néoprène, d’une épaisseur de 5 à 10 mm.En cas d'unités multiples, la figure indique le dispositif d'évacuation à réaliser.