Title: Montasjeanvisning FR-akryl med ventilasjonskanaler.pdf
Maks utsparing rør Alupex rør Ø + 60mm ≤ Ø75mmMaks utsparing rør Alupex rør Ø + 60mm ≤ Ø16mmAlupex rør ≤ Ø75mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderAlupex rør ≤ Ø16mmAlupex rør ≤ Ø75mmAlupex rør ≤ Ø16mmAlupex rør ≤ Ø75mmProtecta Dytteremse dybde ≥ 25mm eller tilsvarende på begge siderProtecta Dytteremse dybde ≥ 25mm eller tilsvarende på begge sider9mm gjennomgående cellegummi 9mm gjennomgående cellegummi 9mm gjennomgående cellegummi9 - 25mm gjennomgående cellegummi 9 - 25mm gjennomgående cellegummi Protecta Dytteremse dybde ≥ 25mm 9 - 25mm gjennomgående 9 - 25mm gjennomgående cellegummi cellegummi eller tilsvarende på begge sider 9 - 25mm gjennomgående Protecta Dytteremse dybde ≥ 25mm 9 - 25mm gjennomgående VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 60 cellegummi cellegummi eller tilsvarende på begge sider Maks fugebredde VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 60 30mm