Title: +038=360.003-#####._07-360.003 Gold RXHC-20 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Anslutningsgavl, AvkastStatisk trykkfallSpjeld i kanal, TBSA510004011Spjeldmotor: Med fjeerreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfallTilbehar63,195,07266,70,8511%%O/ oKW/(m¥/s)PaPaSide: 23/64AHU Design’Teknisk spesifikasjon wObjekt: Dronning Mauds gate 1-3 (899663) Dato: 21.11.2018 Aggregatnavn: 360.003 GOLD RX/HC-20 +/- 5.000 m*h - 13/1.0.20181120.1181604 Untitled setup Aggregat ID: AD-10000428397 GOLD F RX/HCProdusert av Swegon, Kvanum, SverigeGrunnleggende data CEEUH1?¥$QEPERFORMANCEAggregatsterrelseLufttetthetTilluftsmengdeStatisk trykkfall InntakskanalTilluftskanalAvtrekksluftmengdeStatisk trykkfall AvtrekkskanalAvkastkanalKlimatdataDimensjonerende utetemperatur, sommerDimensjonerende luftfuktighet, sommer 30 % Laveste dimensjonerande uteluftstemperatur -20,0 °C Dimensjonerende luftfuktighet, vinter 98 % Tilluftstemperatur, sommer 16,7 °C Tilluftstemperatur, vinter 214 °C