Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (61.88 m²)23820.00 lm 231.9 W 3.75 W/m² (3.00 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1 BrukerprofilEm Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (9.0H 0.9H) PosisjonReferanseplan 1.1 Skolelokaler - Skolebygninger 5.36.17 (EN 12464-1, 8.2011) Trafikkerte områder, ganger (Ra >80.00) Horisontal 125 lx 77 lx 0.61 0.55 <=27.9 0.75 m (rot: 0°/0°)(>= 100 lx)(>= 0.40)(< 25.00)Hovedoverflater m 1.9 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg) m 1.5 (Vegg)Em 47.1 lx 90 lx 121 lx 101 lx 65.8 lx 81.7 lx(>= 30 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx)Uo 0.61 0.47 0.38 0.35 0.54 0.52(>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10)Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v527.6 x [m]Side 29/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202241.010 Korridor4.2 Sammendrag, 1.010 Korridor4.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1