Title: Bruksanvisning-Servitec-30_394.pdf
Vises kun når "JA" er valgt under menypunktet "Med avherding". Opplysninger fra produsenten om etter hvor lang tid avherdingspatronene må byttes, uavhengig av den beregnede mykvannskapasiteten. Meldingen "Avherding" vises.Plikt ved første igangsetting og årlig vedlikehold! De må være i manuell drift! Lukk tilførselsledningene til vakuumpumpen "PU".ja:Testen startes og gjennomføres automatisk. Hvis testen er bestått, vises "Vakuum IO". Hvis den ikke er bestått, vises "Vakuum feil!". Mulige årsaker til feilmeldingen: – Vakuumpumpen sitter fast. Vri på plass pumpen på viftehjulet med enskrutrekker.– Avgassingsventil "DV" trekker luft. Monter en ny avgassingsventil. Reparer de mulige årsakene og gjennomfør testen på nytt. Etter vellykket test åpner du tilførslene til pumpen.nei:Det blir ikke utført noen test.Melding om vedlikeholdsanbefaling.Av:Uten vedlikeholdsanbefaling.001 – 060:Vedlikeholdsanbefaling i måneder.Utmating av meldinger på den potensialfrie feilkontakten, .ja: