Title: Ventilsett TWORETT.pdf
For de mest vanlige c/c-målene ﬁ nnes det artikkelnumre for sett bestående av fordeler, forbindelsesrør, ventil og evt. bend. Disse settene kompletteres med ønskede anslutninger. Til andre radiatorer og konvektorer, må alle deler bestilles separat.4Diagram TWORETT med ventildel TRV-2 rett, 2-rør15-130 l/h (ved 10 kPa)ForinnstillingsverdikPa6011.52 3 4 5 6 2.5 3.5 4.5 5.55040302015105432135102030 40 50100200Forinnstillingsverdi11.522.533.5KvΔT2K** l/h ved 10 kPa Kv, helt åpen ventilkjegle***0,047 15 0,0470,073 23 0,0730,098 31 0,0980,130 41 0,1300,161 50 0,1610,195 62 0,195) Helt åpen ventil **) Verdiene gjelder ved anvendelse sammen med termostat TRV 300 ***) Verdiene gjelder ved on/off regulering med for eks. motor EMO T500l/h40,220 70 0,2404.50,280 88 0,33050,330 104 0,4135.50,380 120 0,53560,410 130 0,630*5IMI HEIMEIER / Termostathoder og radiatorventiler / TWORETT, TA-UNI