Title: Referat ITB 12 Gjennomføring   - 23.09.2019 .pdf
Ventilasjon øvre garasjeplan RIV avventer løsning etter befaring mellom BH og Vent. Vent purrer Utarbeidelse funksjonsbeskrivelse og-tabell avventes til etter befaringTakterrasse RIE oppdaterer systemoversikten med el.systemerDet er ingen VVS-systemer /- anlegg på takterrassenBack- up kjøling Vannmåler m/pulsutgang for varsel (alarm) på back-up kjøling med by-vann tegnes inn på systemskjema varme- og kjøleanlegg Funksjonsbeskrivelse og automasjonstabell utarbeides av RIV.Vannvakt hovedtavlerom RIV med bistand fra RIE og Aut. utarbeider funksjonsbeskrivelse og automasjonstabell for vannvakt i hovedtavlerom.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 4 av 6Frist Ansvaruke 39RIEuke 39Ventuke 39 infoRIERIVRIVerichsen-horgen.noREFERATSak nr SaksbeskrivelseFunksjon vannvakt: Tre vannvakter kobles i serie og gir ett alarmsignal/ varsel om vann på gulv til SD.4