Title: +038=360.009-#####._06-360.009 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
A+ 2016Kontroll mot kommisjonens forordning (EU) nr 1253/2014Kompatibel 2018KabinettKonstruksjon Paneler med mellomliggende isolasjon av mineralullPaneler 56 mm med 1 mm stålplate på innsiden og utsiden. Utside lakkert grå metallic.Termisk isolasjonsklasse T2Kondensinsoleringsklasse TB2Lekkasjeklasse L1(M) / L2(R) iht. EN 1886:2007 ved -400 Pa og +700 PaKabinettstyrke D1(M)Hygiene VDI 6022 Kompatibel1/25AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.009 - 60.009 R/GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/h - 100%EltilkoblingGOLD F RX 3-fas, 5-leder, 400V-10/+15%, 50Hz, 10AHC 3-fase, 5-leder, 400V +/-10%, 50Hz, 25AFunksjonsdeler i luftretningenHastighet m/sLufttemperatur inn/ut vinter °CLufttemperatur inn/ut sommer °CInntakskanalSpjeldAnslutningsrammeFilter1,63Roterende varmeveksler2,6920,0/13,026,0/26,0Ekstra trykkfallBatteri RX/HC1,8313,0/20,026,0/16,0VifteAnslutningsgavlVarmebatteri, vann2,446,6/20,0