Title: GUPEXs vent.Notat 18.09.15.pdf
for veksler (09) 22 22 °C Stedets arsmiddeltemperatur (10) 6,2 62 °C Vekslerens temperaturvirkningsgrad (terr) (11) 81,2 400 % Gradtimer tillskuddsvarme (12) 1046 33350 °Ch Korreksjon for annen tilluftstemp (13) 10645 31750 °Ch Korreksjon for til-ising (14) 0 180 °Ch Arlig driftstid (15) 8736 8736 h Korrigerende gradtimer (16) 11658 65111 °Ch Spesifikt naverdi (P0) (17) 9,81 9,81 NOK/kWh Tilsatsvarne energikostnad (18) 991251 4897005 NOK Livs-sykluskostnad (L.CC) ihht ENEU2000 Investering 277 258 NOK Tilluftsvifte energibruk, arlig 76 343 95999 kWh Tilluftsvifte energikostnad, naverdikalkyle 998 566 1255667 NOK Fraluftsvifte energibruk, arlig 64 986 95999 kWh Fraluftsvifte energikostand, naverdikalkyle 850017 1255667 NOK Tilsatsvarme energibruk, arlig 101 045 499 185 kWh Tilsatsvarne energikostnad, naverdikalkyle 991251 4897005 NOKOur reference: RA 2015-09-08 16:39:24 IV Produkt Designer G3 Versjon 305.4.0.0L1 Envistar FlexLCCProsjektWHODUHAggregatAir handling with the focus on L.CCStorrelse