Title: 360.023 Swegon Gold RXF-12 +- 3.000 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
84,9 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter42,5 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer0,0 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold89,4 %Årsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)84,5 %LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkUteluftTilluftAvtrekkAvkastSFPeSFPvEtaTAndelm³/hm³/hPaPaPaPakW/(m³/s)kW/(m³/s)%1003 0003 000030030002,131,9384,9802 4002 400021021001,551,4085,9601 8001 800014014001,131,0186,5401 2001 2000909000,840,7385,9206006000606000,750,7078,9Tilluftsside, vinterInnUtLufttemperatur20,014,0°CRelativ fuktighet8523%Varmeeffekt38,15kWAvtrekksside, vinterInnUtLufttemperatur20,014,0°CRelativ fuktighet30100%Side: 3/20AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjon