Title: +038=360.015-#####._04-360.015 Gold RXHC-30 Ventilasjonsaggregat - Funksjonsguide.pdf
25% Temperaturbehov100 %2www.swegon.comStorlek 040 - 080 (två kompressorer)Köldmediekretsen innehåller en varvtalsstyrd kompressor och en kompressor av typ on/off.100%80Den varvtalsstyrda kompressorn arbetar mellan en MIN- nivå (totalt 12,5% per kompressor, motsvarar 25% av den varvtalsstyrda kompressorn) och max. varvtal.604020Ökande temperaturbehov Vid temperaturbehov under 12,5% körs den varvtalsstyrda kompressorn på 25% av max varvtal.0101 40 Kompressor varvtalsstyrd020305060708090100 %När temperaturbehovet ökar till över 12,5% regleras den varvtalsstyrda kompressorn för att följa temperaturbeho- vet.Vid temperaturbehov över 50% går den varvtalsstyrda kompressorn på max. varvtal.t f i r d r o s s e r p m o K100%806040När temperaturbehovet ökar till över 62,5% startar kom- pressor on/off och den varvtalsstyrda kompressorn regleras för att följa temperaturbehovet.Vid temperaturbehov 100% går bägge kompressorerna på max. varvtal.200 100%