Title: Tiltaksplan Smestad skole 2019.xlsx
Svært mange nødlys har feiltilstand. Ref. liste Nødlysinstallasjonen må gås gjennom i sin helhet, og det anbefales samtidig å få kartlagt og protokollført hvilken tavle og kurs hvert enkelt armatur er tilkoplet for å i fremtiden kunne gjennomføre en kvalitativt god test av anlegget. Armaturer som er fjernet ifm ombygging må omprogrammeres på Dard-overvåking 82.01 Eiendom ISY 10/12-2019 FH Videreført fra tidligere kontroller. Det mangler flere ledelys i rømningsveier i alle etasjer ref NS-EN1838 4.2 *Prosjekteringsunderlag viser til at det skal være et fulldekkende ledesystem tilsvarende som risikoklasse 5 og 6 83.01 Eiendom ISY 10/12-2019 FHSum :Tiltaksplan etter årskontroll sprinkleranlegg 2019 utført av Sectech AS Bygg : Smestad skole Beskrivelse av avvik og valg av tiltak : Punkt i rapport Arb. Ordre utstedt. Utbedret dato/sign. Pris :Sprinkleranlegg :