Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
y a p s i Dl.m m o CA=A-alarm 1=Stopp B=B-alarmm=minutt h=time1=automatisk62:662:11921926AVTREKKSVIFTE NR. 2A I/O-MODUL KOMMUNIKA- SJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommu- nikasjon med avtrekksvifte nr. 2A I/O-modul. AVTREKKSVIFTE NR. 3A I/O-MODUL KOMMUNIKA- SJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommu- nikasjon med avtrekksvifte nr. 3A I/O-modul.AA13)13)10 s10 s11Alarmgruppe 63: MIRU, I/O-modul63:163:663:11931936941MIRU NR. 1 I/O-MODUL KOMMUNIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommu- nikasjon med MIRU nr. 1 I/O-modul. MIRU NR. 2 I/O-MODUL KOMMUNIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommu- nikasjon med MIRU nr. 2 I/O-modul. MIRU NR. 3 I/O-MODUL KOMMUNIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommu- nikasjon med MIRU nr. 3 I/O-modul.AAA13)13)13)10 s10 s10 s111Alarmgruppe 70–74: Reversibel varmepumpe/kjølemaskin HC70:11036A010 s170:2