Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Bottenbalk är tillval. * Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel. Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör).StorlekABCDFGHJLØVikt, kg008805995277,544027154310857491619400296-351Inspektionsutrymme 900 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet och minst 200 mm ovanför kopplingshuven.Elanslutning Effektvariant 1: 1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 16 A eller 3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A Effektvariant 2: 3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A Märkdata per fläkt Effektvariant 1: Motoraxeleffekt 1,15 kW, motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz Effektvariant 2: Motoraxeleffekt 1,6 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz49Dimensionering, installation, mått och viktGOLD RX, roterande värmeväxlare, storlek 008, delat utförandeLuftflöde, m3/hSFPv2.52.01.590Frånluftsfläkta P ,g n n k ö s k c y r t l a t o ti341Eff.-vEff.-var. 2ar. 12