Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
(cid:19)(cid:25)(cid:18)(cid:20)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:20)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:20)(cid:21)(cid:29)(cid:23)(cid:28)Om det finns gipsskivor i taket skall aggregatets dimension ej överskrida 660 x 660 mm (mod. 200-300-400) och 900 x 900 mm (mod. 500-600- 700).I rum med hög luftfuktighet skall konsolerna isoleras med självhäftande isolering.Installation Märk ut positioner för upphängningsanordningar, köldbärarrör och dräneringsrör, kraftmatningskablar och ledningen för fjärrstyrningen (se dimensioner): Den mall av kartong, som levereras med tillsatsen, kan här vara till hjälp. Beroende på undertaksmodell kan upphängningsanordningen säkras på det sätt som visas i skissen (Se fig. 17).När de gängade upphängningsanordningarna har kommit på plats, drag ej åt muttrarna. Sätt in brickorna på det sätt som visas i skissen (Se fig. 18).Börja med att placera köldbärarledningarna enligt stycket ”köldbäraranslutningar.” Avlägsna ”T-balken” för att möjliggöra installationen (Se fig. 19).