Title: +038=360.000-OS013T_01-MicroBrann BSS-60 Brannspjeldsentral Micro Matic - Brukermanual.pdf
Ved bruk av MicroBrann-BSM-24-2 og MicroBrann-BSM-230-2To soner kan bygges med MicroBrann BSS-60 : Enten to brannspjeld eller to røykspjeldsoner eller en brannspjeld- og en røykspjeldsone. Den monteres i skap eller i henhold til kundens behov. Integrert klokke, kalender, intuitiv betjening og fjernstyring via WiFi eller mobiltilkobling er mulig (TeamViewer).Valgfritt: Skytilgang.Full selvstendig drift (frittstående) eller Bus-integrering via BACnet MS/TP eller Modbus RTU (RS-485) mot SD-anlegg er mulig.StrømforsyningMicroBrann BSS-60 forsynes med 5 V DC viamedfølgende strømforsyning (230 V AC).Side 4 av 11Versjon: april 19www.micro-matic.noBrukermanual MicroBrann BSS-60KabelspesifikasjonKoblingen mellom MicroBrann BSS-60 og MicroBrann BSM- moduler må følgende kablingsspesifikasjoner gjelde: Kabeltype: Belden 3105a (el.nr. 1097833) eller Belden 9841 (el.nr. 1097884).