Title: 310-Aiwell controll.pdf
5. Installer Combi Sensor5.1 Montering1. Skru av lokk.2. Fest boksen til vegg ved bruk av 2 skruer (ikke behov for å løsne printkort).3. Koble ledninger iht. kapitel 6.2.Note: Boksen kommer uten hull. Lag kun nødvendig antall hull til ledninger for å sikre tett boks. Viktig: Bruk gummi gjennomføringer for å sikre tett boks (dette følger ikke med).4. Sett riktig adresse iht. kapitel 12.5. Sett på lokk.AC3000 Installasjon og Bruker ManualRevisjon 22Dokument: 300100AC3000 Installasjon og Bruker ManualSide 13 av 405.2 Combi koblingsskjema5.3 Montere temperatur føler combi sensorHvis Combi sensor skal ha egen temperaturføler skal den kobles til P20. Se koblingsskjema under for tilkobling. Viktig: Kabel må ikke være lengre en 30 meter. P20 terminal 1 (+5V) 2 (signal) 3 (0V)Kabel merket 1 2 3 NOTE: Sett Switch 1 til ON5.4 Tilkoble vann sensorNOTE: Set Switch 2 til ON Hvis vann sensor skal monteres, skal den kobles til terminal P30 med BNC Connector.