Title: Testrapport FST 16.06.22.pdf
Ren rømningsdør med elektroteknisk funksjon 1-fl. Lukket/låst. Hovedlås + tilleggs lås 1HeisDørHeis adg kontroll med kortleser utenfor heisstol.Lukket låstLukket låstLukket låstFST plan1FST plan1FST plan1FST plan1JaJaJaNeilukket ulåst17/06/202218Fullskalatest1671 - Brandengen skoleLag: 1. etasje09 - Normal driftInnbruddsalarm avstilles Brannalarm avstilles Test avsluttesNrTypeBeskrivelse100Punkt549.001 Brannspjeldsentral10Punkt237 solavskjerming120Punkt564.101 KNX plan 120Punkt249 branngardiner80Punkt443.101 NødlyssentralForventet resultatNormal drift Åpne spjeldSolavskjerming skal kunne betjenes som normalt.Normal lysstyringSjekk at branngardiner åpner. Skal stå i øvre stillingNødlys slukker Ta tiden fra spenning er tilbake til nødlys slukkerKontrollområdeFST plan1FST plan1FST plan1FST plan1FST plan1TestetJaJaJaJaJaKommentar17/06/202219Fullskalatest1671 - Brandengen skole