Title: +175=325.001_JP001_Generelle data.Produktinformasjon.pdf
1. Alkalisk rensning 2. Forbehandling i form af zinkphosphatering 3. Katodisk elektroforesebehandling (epoxy) Lagtykkelse: 15-20 m¡r4. Hærdning af malingfilm ved 200-250"C.PumpehusrPE(D): PN 1 O/PN6: Flangetilslutningsmål efter I SO 7 005-2.Suge- og trykstuds har samme flangestørrelse.LM(D)E, LP(D)E, CLME: PN 16: Suge- og trykstuds har samme flangestørrelse. Begge pumpeflanger har huller til manometertilslut- nr ng. I bunden af pumpehuset er der monteret en drænprop.Flangetilslutningsmål efter ISO 7OO5-2.Løber LM(D)E, LP(D)E, TPE(D) løberen er af rustfrit stål og har dobbeltkrummede, meget glatte skovlblade. CLME fås med støbejernsløber. Løberne er bearbej- dede for at opnå høj målnøjagtighed samt sikre god balance.LM(D)E, LP(D)E, CLME, TPE(D)Akseltætning LM(D)E, LP(D)E og TPE(D) pumperne er monteret med en uaflastet hårdmetal/kul (BBUE og BUBE) eller hård- metal/hårdmetal (AUUE og RUUE) akseltaetning med indbygningsmål efter DIN 24960, udførelse NU.