Title: +038=360.027-#####._04-360.027 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Dato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000572045Anbefalt dim. trykkfall82 PaStarttrykkfall41 PaSluttrykkfall123 Pa1Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G025FRXHCP011Roterende varmeveksler RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluft1Reversible trinn1Batteri RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluftAntall rørrader5.7Lamellavstand2,1 mmTrykkfall32 PaLufthastighet1,58 m/s1VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.Avtrekksluftmengde6 300 m³/hInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)538 PaStatisk trykkøking i SFPv beregning496 PaTemperaturheving p.g.a. vifte0,7 °CMin. hastighet280 omdr/minTurtall i SFPv beregning1 551 omdr/minDimensjonerende hastighet