Title: 10226516-RIA-RAP-001 Brandengen skole, premissrapport.pdf.pdf
Ventil: Evt. overstrømningsventil mellom felles gang og WC må tilfredsstille Dn,w ≥ 34 dB ref. 10 m2.Dimensjonering er avhengig av utstyret i rommet og lydkrav er angitt i tabell 5. Gulv på grunn: Teknisk utstyr settes rett på 200 mm betonggulv med gode vibrasjonsdempere (90-95 % isoleringsgrad ved rystelsesfrekvens) imellom. Etasjeskiller: Tungt flytende gulv (100 mm betong + 2 lag plast + 50 mm trykkfast mineralull) på massivtre. Veggoppbygninger: Se kap. 5.1.4. Dør: Laboratoriemålt lydreduksjon Rw > 43 dB. Se kap. 5.1.4.ARK/ MT/ RIB/ RIVStøy fra heis må tilfredsstille krav angitt i tabell 5. Heisvegger: Min. 100 mm massivtre. Oppbygning forutsetter at støynivå inne i heissjakt ikke er høyere enn Lp, max = 57 dBA.