Title: +175=360.001_IV001_DØLI  OMSORGSBOLIG.Protokoll.pdf
AIR SUPPLY TEKNISKINNREGULERINGSPROTOKOLL VENTILASJONANLEGG: DØLI OMSORGSBOLIGSYSTEM: 360.001 og 360.002BETJENER: Sengerom, Bad, Oppholdsrom og Korridor.Og kjøkken .MÅLEMETODEDifferential Trykk målt på ventilens måleuttak.Og TSI Accubalance. Tilluft.AvtrekkLoflo Balometer.SETTPUNKTER TRYKK: 360.01 360.02TILLUFT 120 Pa. 70 Pa.AVTREKK 240 Pa. 170 Pa.ORDRENR.REVISJON DATO15.04.2016SIGNSIGN A. BADU.KOMMENTARERADRESSE:TELEFONE-mailORG.NR.NORDALVEIEN 12 0580 OSLO NORWAY90841619aba-ag@online.no986802096Anlegg:ETG.U U U1 1 1 1 12 2 2 2 2 2AIR SUPPLY TEKNISKDEL LUFTMENGDE MÅLINGERDøli Pleie og omsorgsboligerTegningsinfoDel 1. Nor-Vest TILLUFT System 360.001Rom Nr.1305 1407Romnavn.Korridor FlerebruksromProsjektert mengde i m3/h 30 388Målt mengde i m3/h33 416Avvik i %10 % 7 %KommentarerOpphold Korridor sengerom2402 2402 2502 2501 Bad 2492 2491sengerom Bad13018018014520020312 %11 %13 %3402.2