Title: Referat fra særmøte ventilasjon 20.10.2016 (1).pdf
Endring av ventilasjon fra felles kjøkken/ oppholdsrom: Avtrekk fra felles kjøkken / oppholdsrom er ikke utført i henhold til kravspesifikasjonens pkt. 36.6 (separat avtrekk over tak) Avtrekkene er ført inn på nytt kanalnett og til aggregat. Det har kommet klager på lukt i forbindelse med dette. TE/Gupex mener løsningen er akseptabel med de begrensningene den gir.Kullfilter i avtrekkshetter på kjøkken som må ukentlig rengjøres og filter byttes årlig. Kjøkken brukes ikke til matlaging som skaper sterk lukt og fett i kanaler/ aggregat.Mulig å sette inn ekstra filter på aggregat hvis ulemper oppstår.Mulig å sette inn ekstra filter på aggregat hvis ulemper oppstår.