Title: +175=312.001_KN001_KJ-MAsystemet.Produktinformasjon.pdf
Aksiell forskyvning av rørendene i koblingen er ikke tillattog rørendene skal derfor ligge helt inne på midtlinjen. Avvinklingen må være maks. 3". Se egen tabell for pådragsmoment og tillatt innvendig trykk i systemet.Bruksområder for Ultrajef-koblingen i byggUltrajet-koblingens bruksområder er de samme som for vanlige jet koblinger i bygg, og kan brukes på alle typer rør og rørdeler i støpejern for dag- og spillvannsledninger i boliger, kontorer og de fleste typer av offentlige bygg. En viss forsiktighet anbefales ved bruk på sykehus og industri med spesialavfall som kan angripe EPDM-gummi. Det ytre miljøet får heller ikke inneholde stoffer som kan angripe det rustfrie båndet i koblingen.Ultrajet-koblingen skal ikke brukes ved montering avPVC-, PP- og PEH-rør t¡l KJ-MA systemet.Pådragsmoment og tillatt innvendig vanntrykk i ikke klamret leding med Ultrajet@-kobling Nm Maks innvendig minimum maksimum trykk i ledningenDimensjon NmkPa5881550 7581550 110 135 160I I I15 15 1550 50 5022