Title: FDV - VAV spjeld.pdf
Reglering – Exempel Nedan visas några exempel på hur REACT kan fung- era i ett VAV-sytem. När reglering med CO2-givare väljs ska rumstermostaten uteslutas tack vare att DETECT Q har integrererad temperaturgivare som kombineras med värdet från CO2-givaren. Den högsta signalen från DETECT Q skickas till REACT för reglering av luftflödet. Med hjälp av närvarogivare DETECT O kan 0-10 V signa- len brytas så att REACT reglerar ner till minluftflödet vid frånvaro. Det går även att koppla DETECT O så att REACT stänger helt. Slavstyrning – Exempel Slavstyrning har den begränsningen att slavenheten ej kan ha större flöde än masterenheten och att avvikelse nedåt bara kan ske i % av masterenhetens flöde.Styrning • Styrning på värme, koldioxid eller närvaro. • Fabriksinställning är alltid 0-100% = 0 l/s – Qnom. • Kan tvångsstyras till:– max- resp. min- luftflöde – helt stängt eller öppet spjäll