Title: SGI Legionellakontroll med Sanosil AG 25.pdf
Ved en generell desinfeksjon tømmes berederen/kjelen, doseringssystemet settes i gang og vannsystemet opereres som normalt. Alle tappepunkter åpnes (kaldt og varmt hver for seg), helt til tilstrekkelig konsentrasjon av Sanosil kan måles ved alle tappepunkter. Konsentrasjonen av Sanosil i vannet måles enkelt med Sanostrips 200 målestrips.Vær spesielt oppmerksom dersom vannsystemet inneholder resirkuleringsrør for varmtvann med avløpskran. Kranen skal holdes åpen i minst 5 minutter etter at riktig konsentrasjon av Sanosil er målt. Denne prosedyren gjennomføres vanligvis fra «bunn til topp». Først åpnes alle utløp i kjeller og til slutt åpnes utløp i øverste etasje. I tillegg anbefales det å spraye alle utløp med Sanosil desinfeksjonsspray.