Title: +175=311.001_KN001_KIMA System.Produktinformasjon.pdf
maks.750maks.200llustrasjon fra sidenTilkobling av liggende sideledning til liggende samleledningllustrasjon fra sidenmaks.750maks.200maks.750maks.750For overgang fra stående til liggende samleledning anbefales bruk av grenrØr maks. 45'. Ved overgang med grenrør maks. 88" skal den stående ledningen utstyres med stakeluke nærmest overgangen som mulig. Avstand mellom klamring og kobling'fâr være maks. 200 mmOvergangen fra liggende sideledning til liggende samleled- ning skal uføres med grenrør maks. 45 ". Avstanden mellom klamring og kobling skal være maks. 750 mm i strømnings- retningen.ANBEFALING FOR BRUK AV MA.SYSTEMET VED MARKLEGGING OG I BUNNPLATEN.MA-rør og deler er beregnet for montering såvel i bygg som i mark. Ved legging av ledning i marken eller i bunnplaten gjelder følgende:Koblinger og festeutstyr skal være i syrefast materiale.Koblinger og festeutstyr skal være i syrefast materiale.