Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Externa, visuella kontroller: bilaga A och B till standard SS-EN 378.Kontroll av korrosion: bilaga D till standard SS-EN 378. Kontroller måste utföras i följande fall:Efter ingrepp som kan tänkas påverka hållbarheten, eller efter övergång till en annan typ av användning eller byte av högtrycksköldmedium, eller efter stillestånd under längre tid än två år. Komponenter som inte motsvarar kraven måste bytas ut. Använd aldrig högre provningstryck än vad komponenterna är dimensionerade för (bilaga B och D).Efter reparation, eller påtagliga förändringar, eller en märkbar utbyggnad av systemet eller några komponenter (bilaga B).Efter ny installation på en annan plats (bilagorna A, B och D). - Efter reparation av en köldmediumläcka (bilaga D). Frekvensen av upptäckta köldmedieläckor kan variera från någon enstaka gång per år för system med mindre än 1 % läckagegrad och upp till en gång per dag för system med 35 % läckagegrad eller mer. Frekvensen står i proportion till läckagegraden.