Title: 370.02-SB401 - Siemens SKCB32-62-82 (Ventilmotor).pdf
StälldonStandardutförande:TypLyfthöjd[mm]SKB32.5020SKB32.51SKB82.50SKB82.51SKB62SKB62.9SKC32.6040SKC32.61SKC82.60SKC82.61SKC62SKC62.9CM1N4564sv / 000608 2/12Funktionerna «Öppna» eller «Stänga» är i allt väsentligt lika ställdon med treläges styrsignal, dock med en däremellan inkopplad elektronik med matningsspänning AC 24 V och en DC 0...10 V eller DC 4...20 mA styrsignal. Ställdonen SKB62, SKB62U, SKC62 och SKC62U är från fabriken utrustade med snabbstängningsfunktion, d.v.s. vid avbrott i styrsignal eller matningsspänning återgår ställdonet till 0-läge. Ställdonen SKB62.9 och SKC62.9 stannar i befintligt läge vid spänningsbortfall Ställdon SKB62U och SKC62U kan styras antingen med styrsignal DC 0...10 V eller med styrsignal DC 4...20 mA och är dessutom UL-godkänt.