Title: +038=265.001-QZ002T_01-Protecta A-og B-Plate Brannisolasjon - Datablad.pdf
Generell montasjeanvisning1. Finn den korrekte type og tykkelsen p& plate i tabellene pa side 5 til 7 eller side 8 til 102. Platene festes til stalet med Protecta Sveisestift eller tilsvarende, med stift 2 mm lengre enn tykkelsen pa platen (se fig. 1)3. Den ene platen skal overlappe enden pa platen den monteres mot. Intet stél skal kunne synes (se fig. 2 og 3)4. Folg instruksjonene for sveiseapparatet, for & justere denne ngyaktig.5. Serg alltid for at stiftene sitter godt. Stiften skal tale & bayes til siden(uten plate), uten at den Igsner. — - 6. Pa soyler skal det veere maksimum 11 cm avstand fra over-, under- og sidekanten av platen til stift, samt maksimum 40 cm mellom hver stift. Lo 7. Pabjelker skal det vaere maksimum 5 cm avstand fra over-, under- og J sidekanten av platen til stift, samt maksimum 30 cm mellom hver stift. Figur 1