Title: +038=310.000-NI013._04-7-415 Trykkprøvingsskjema.docx
7-415 Trykkprøvingsskjema én seksjonSjekkpunkter OK Avvik I.A. Målt verdi / tilleggsinformasjon Tegningsnummer og revisjon x V20-09-02 Dato tegning x Ved trykkprøvning med luft: Pass på at alt trykket er ute før slangen skrus fra; det er lett for at det blåses ut stålspon og støv som kan skade øyne! x Seksjon x 9 etg akse 1-8 a-d Alle anlegg trykkprøves med min 1,3 x driftstrykk x Sprinkler: 15 bar (vann) Type matr x Vsh press rør galv Dimensjon x 54-42-28-22-15- BAR ved trykksetting x 2 bar luft 10bar vann Påsatt klokken x Kl1200 BAR ved avlesing etter minimum 2 timer x 2 bar luft 10 bar vann Avlest klokken x Kl 1430 Annet