Title: 542 Brannalarm- Projektanvisning_FireSCAPE_SE_103.pdf
Hedengren Security AB : 08-23 16 0010Detektorer / larmdon / modulerLinjerökdetektorFIREbeam är en adresserbar linjerökdetektor med reﬂektor. Detektorn har avancerad motoriserad teknik vilket gör att injustering sker automatiskt för att hitta mitten av reﬂektorn vid driftsättning och drift.Detektorn ansluts på den analoga slingan och kräver ingen extra strömförsörjning då den tar sin spänning från slingan. FIREbeam övervakar kontinuerligt sikten mot reﬂektorn och kommer automatiskt att justera sig till mitten av reﬂektorn vid t ex. rörelser i byggnaden uppstår. Detektorn levereras med en separat manöverpanel som används vid driftsättning samt service och kan då utföras vid marknivå.  Reﬂektor för att klarar längden 5 - 40m ingår. Reﬂektor-kit som ökar längden till 80m eller 100m beställs separat. Detektorn tar 15m i bredd. (100m lång x 15m brett = 1500m2)Aspirerande/samplande rökdetektering