Title: Funksjonsbeskrivelse - 360.011 Luftbehandling.pdf
Assemblin AS Teglverksveien 1, 3413 Lier Tlf 09030, www.assemblin.com3 / 7KA401SPJELDMOTOR for inntaksspjeld -SS401 åpner/stenger ved start/stopp avtilluftvifte -JV401. Fjær tilbaketrekk.KA502SPJELDMOTOR for avkastspjeld -SS502 åpner/stenger ved start/stopp av fraluftvifte -JV501. Fjær tilbaketrekk.LX401ROTERENDE VARMEGJENVINNER styres av frekvensomformer -LR402 forriglet aggregatet. Gjenvinner er utstyrt med rotasjonsvakt -QR401. Ved stans over tid skal gjenvinner «mosjoneres» ved å starte og gå en minimums tid hver dag.stanserikke BRANNVARSLINGSANLEGG: Ved utløst brannalarm ventilasjonsaggregatet. Ved deteksjon av røk i luftinntak (-RY401) stanser ventilasjonsanlegget.ETTER STRØMBRUDD starter systemet automatisk opp i sekvens med andre system.REGULERINGRT401TEMPERATURFØLER i luftinntak gir signal til regulator for avlesning. Signalet skal og kunne benyttes til forstilling av tilluftstemperaturen ved føler -RT404. (utekompensering) og beregne virkningsgraden på varmegjenvinner.