Title: +135.01=370.002-JP501T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
3 konsoller med festematerial for fundamentmontering • Blindflens for dobbeltpumpehus • IR-monitor • IR-Stick • IF-modul PLR for tilkobling til PLR/grensesnittkontroll • IF-modul LON for tilkobling til LONWORKS-nettverk • IF-modul BACnet • IF-modul Modbus • IF-modul CAN Detaljert liste, se katalog eller reservedelsdokumentasjon.3 konsoller med festematerial for fundamentmontering • Blindflens for dobbeltpumpehus • IR-monitor • IR-Stick • IF-modul PLR for tilkobling til PLR/grensesnittkontroll • IF-modul LON for tilkobling til LONWORKS-nettverk • IF-modul BACnet • IF-modul Modbus • IF-modul CAN Detaljert liste, se katalog eller reservedelsdokumentasjon.MERK: IF-moduler skal bare stikkes inn når pumpen ikke er tilkoblet strøm.Monterings- og driftsveiledning Wilo-VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E7Norsk66.16.28Beskrivelse og funksjonProduktbeskrivelseFunksjonsmodulerElektronikkmodul 21348 Fig. 9: Elektronikkmodul7ReguleringstyperHHmaxHssHminFig. 10: Regulering Δp-c