Title: +038=310.101-SG007T_02-Produktdatablad - Satcom1 Integration Services Aps - VA_VVS 5543841 med flere - ba295s-pd-no0h1252ge23r0219-V4.pdf
Materialer MessingMessing Avsinkingsbestandig messing Høykvalitets syntetisk materialeKomponenter som ikke er avbildet: Integrert sil, maskevidde ca. 200 μm Kontraventil for innløp og drenering Kontraventil for utløpRustfritt stålHøykvalitets syntetisk materiale Høykvalitets syntetisk materiale Elastomermaterialer egnet for drikkevannPakningerRETNINGSLINJER FOR INSTALLASJONInstallasjonskrav(cid:129)Installer avstengingsventiler før og etter tilbakeslagsventilen(cid:129)Installeres i horisontalt røranlegg, med avløpsventilen nedover(cid:129)Sørg for god tilgang–Forenkler vedlikehold og inspeksjon(cid:129) Hvis det ikke er installert et finfilter idrikkevannssystemet, anbefales det at man installerer et filter med maskevidde 100 μm før tilbakeslagsventilen(cid:129)I tilfelle variasjoner i inntakstrykket eller hvis inntakstrykket er høyere enn 10 bar, anbefaler vi at man installerer en trykkreduksjonsventil før tilbakeslagsventilen