Title: CBR_Belysningsstyrningsbox.pdf
Kopplingsbox till aktiva don, CBX230 VACAktivt tilluftsdonBelysningTryckknappCBR Styrboxbelysning, 3ASystemskiss: Styrbox CBR med anslutningar till ett aktivt tilluftsdon.1(2)3Tekniska specifikationerEffekt 1 VA.Allmänt Dimension 121 x 80 x 41 mm (LxBxH).Material Kapsling i termoplast.CE-märkning Uppfyller EMC och lågspänningsdirektivet.Maxbelastning 3A (Motsvarar 18st lysrör à 35W)Färgkulör Vit.IP-klass Kapsling håller IP44.Anslutningar 1 st anslutning för matning, 24 VAC. 1 st ingång för tryckknapp, 5 VDC. Signalen kopplas vidare till ansluten regulator. 1 st potentialfri reläutgång 230 VAC för belysning. 1 st ingång för RELÄ.Elsystem Matningsspänning 24 VAC.Tillbehör För att underlätta montage av CBR se den färdigkopplade montageplåten FMP-X-R-4U. På montageplåten, som fästs på donlådan till ett aktivt tilluftsdon, finns CBX och CBR förmonterade tillsammans med ett grenuttag för anslutning av belysningar. Det finns även en variant av montageplåten utan grenuttag.