Title: +038=360.018-#####._07-360.018 GOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Maks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 92,0%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, AvkastStatisk trykkfall1Spjeld, TBSA-5-120-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfallAntallTilbehørDato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-1000034005661,7 %95,0 %7266,7 %0,96 kW/(m³/s)11 Pa5 PaSide: 8/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.018 - 360.018 GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/h - 90%Dato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000340056GOLD F RX/HC Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende dataAggregatstørrelse025Lufttetthet1,200kg/m³Tilluftsmengde6 750 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal35PaTilluftskanal200PaAvtrekksluftmengde6 750 m³/hStatisk trykkfallAvtrekkskanal100PaAvkastkanal50Pa