Title: +038=360.000-JV049._03-KVK Silent 200 EC Kanalvifte Systemair - Bruksanvisning.pdf
Etter monteringen må du kontrollere at viften sitter godt fast og at den er stabil. Viften skal monteres slik at service og vedlikehold kan utføres på en enkel og forsvarlig måte. Forstyrrende lyd kan forebygges ved å installere lyddempere (finnes som tilbehør). Elektrisk tilkobling skal gjøres i samsvar med koblingsskjemaet i koblingsboksen, merkingen på rekkeklemmen eller på kabelen.Tilkoblingsboksen er montert på en kort kabel for valgfri montering på viftehuset (kort- eller langsiden).Fig. 71458994 | A007Før driftsstart skal følgende kontrolleres:Elektrisk tilkobling er sluttført.Jordkabel er tilkoblet.Sikkerhetsanordninger er montert (berøringsbeskyttelse).Ingen fremmedlegemer befinner seg i viften.Test av installasjonen:Det kan være nødvendig med justeringer i koblingsboksen ved testing (dvs. justering av potensiometeret), men lok- ket må være lukket under drift.