Title: BRV59_362.003_funksjonsbeskrivelse.pdf
Bromstadveien 59 Luftbehandling Kompressor rom362.003Betjener kompressor rom U016SYSTEMINFORMASJON Anleggene styres/reguleres av en Eagle kontroller (fra nå av kalt US) som er tilknyttet SD anlegg ved hjelp av bacnet. Viften betjenes av en vender AV/PÅ/AUTO i SD-anlegget. I Auto går anlegget etter en reguleringssekvens i program. I PÅ går viften. I AV stopper viften.STYRING & REGULERINGAVTREKKSVIFTE Når Temperaturen overskrider innstilte verdier åpnes muligheten for at: Vifte 362.03- JV501 starter for fult.Temp føler – RT016 måler temperaturen i kompressor rommet. Settpunkt er justerbart via SD anlegget og systembildet.VentilasjonAktiveres fra SD anlegg. Bryter har valgene AV - PÅ - AUTO. I Av er viften avskrudd. I PÅ vil viften gå, I AUTO tillates drift på systemet når lufttemperatur er høyere enn innstilt verdi/settpunkt. Det er AV/PÅ regulering av Temp, viften vil da starte.MELDING KOMPONENTERJV501 VIFTE kompressor romDrift og feil indikeres.RT016 TEMPERATURFØLER kompressor