Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Il faut utiliser les vannes qui ferment l’entrée d’eau de l’unité lorsqu’il n’y a pas d’alimentation électriqueVannes avec tension de 230V, type ON-OFF • Dans ce cas, la vanne d’eau froide doit être régulée par le signal ON- OFF provenant de la borne V et la vanne d’eau chaude à partir de la borne H.La non-observance de ces connexions peut conduire au débordement de l’eau de condensation du bac à condensats.La non-observance de ces connexions peut conduire au débordement de l’eau de condensation du bac à condensats.Les vannes doivent s’ouvrir uniquement lorsque le moteur du ventilateur fonctionne; c’est-à-dire lorsqu’une des bornes V1 ou V2 ou V3 est alimentée à partir de la borne L.Les vannes doivent s’ouvrir uniquement lorsque le moteur du ventilateur fonctionne; c’est-à-dire lorsqu’une des bornes V1 ou V2 ou V3 est alimentée à partir de la borne L.Vérifier tous les joints des raccords lorsque le système est rempli d’eau.