Title: SANITÆRUTSTYRSmartline rør.pdf
OBS: PP kan ikke limes. Dette er en følge av PP-materialets gode motstandsevne motkjemikalier og løsemidler.2.2 Lengdeutvidelse – EkspansjonPP har en lengdeutvidelse som er 0,13 mm pr. meter rør og °C. Den termiskeutvidelsen er i praksis moderat som følge av PP-materialets lave varmeledningsevne.2.3 FallMinimum fall på liggende ledning i bygning er normalt ca 1:50 (20 mm/m) medmindre annet er prosjektert.2.4. KlamringFastpunktklamring gjøres for å feste røret til bygningskonstruksjonen og for å avsetteet fastpunkt for ekspansjonen. Samtidig skal klamringen være utført slik at skjøter ikkeglir fra hverandre. Bevegelseskrefter skal ikke overføres til bygningskonstruksjonen.Glideklammeret skal styre røret under den termiske bevegelsen til nippelen som skal taopp ekspansjonen. Ved store temperaturendringer i rørmaterialet og lange rørlengderkan det være nødvendig å styre ekspansjonen over flere fastklamrede skjøter.