Title: +135.01=370.001-JP503T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
FORSIKTIG! Fare for materialskader! Usakkyndige endringer av innstillingene kan føre til feil under pumpedriften og materielle skader på pumpen eller anlegget. • Innstillinger i servicemodus må bare gjøres for idriftsettelse ogutføres av fagkyndige.Sett DIP-bryter 1 på «ON».Servicemodusen aktiveres. På statussiden blinker det viste symbolet.Underelementene i menyen 5.0.0.0 kobles fra elementtypen «Infor- masjon» til elementtypen «Utvalg/innstilling», og standardsymbolet «Tilgangssperre» (se symbol) skjules for de aktuelle elementene (unntak < 5.3.1.0>).Verdiene og innstillingene for disse elementene kan nå redigeres.For deaktivering: Sett bryteren tilbake til utgangsstilling.For å forhindre ikke tillatte endringer på innstillingene i pumpen, kan det aktiveres en sperring av alle funksjoner.Aktiv tilgangssperre vises på statussiden med standardsymbolet «Tilgangssperre».WILO SE 11/2017NorskGå frem på følgende måte for å aktivere eller deaktivere sperren:ONSett DIP-bryter 2 på «ON».