Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.ISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-SAlupex rør ≤ Ø75mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider25-60mm gjennomgående glass eller steinull ≥ 75 kg/m3ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 900mm bredde og 1200mm høydePlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderAlupex rør ≤ Ø75mm2 lag 50mm FR Brannplate 1-S montert i senter av vegg≥ 20mm steinull ≥ 80 kg/m3 monteres ≥ 50cm på begge siderAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-SAlupex rør ≤ Ø75mm