Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
langzame uitvoering. De afsluiter is niet modulerend en heeft dus geen eigen ingebouwde temperatuurvoeler. De afsluiter wordt aangestuurd door de ruimtethermo staat van de cassette-unit. • De 2-wegsklep is normaal gesproken gesloten aan de kant van de accu met niet-gevoede aandrijfeenheid. De 3-wegsklep is normaal gesprken gesloten aan de kant van de accu met niet-gevoed aandrijfeenheid en geopend aan de kant van de by-pass. Als de thermos taat om koeling vraagt wordt een elek trisch ver war mings- element geactiveerd dat een thermostatisch ele ment opwarmt. Dit veroorzaakt een opwaartse beweging van de klep. De af sluiter opent in onge veer 3 minuten om water door de batterij te laten cir culeren.