Title: Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet  Pareto 10 og 11 etg. 28.02.2020..pdf
Normal drift Normal drift Normal drift Normal drift Normal drift Normal drift Normal drift Normal drift Normal drift Normal driftFirma Erichsen & Hiorgen AS itech as. Randem Hübert AS Tallberg ElektroKommentarAnsvarlig entreprenør ElektroElektro Elektro Elektro / Bygg Elektro / Bygg Vent Vent Vent Elektro / bygg Aut. Elektro / byggLagSide 1 av 4Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest Brann og sikkerhet- Pareto 10. og 11. etg 28.02.2020 04:30 -07:001. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft Hendelse: System1. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft Hendelse: SystemLøse ut brannalarm Brannalarmanlegg.Utløst brannBranndetektorer FlashUtløst barnnElektriske låste dører til og i rømingsveiUtløst brannDører på holdemagnetUtløst brannYtterdørerUtløst brannBrannmannsheis DM 3Utløst brannHeis DM 1Utløst brannVentilasjonssystem 360.011Utløst brannVentilasjonssystem 360.020Utløst brannTrykksettingsvifte trappeløp DM 3Utløst brann