Title: Bruksanvisning-Servitec-30_394.pdf
Type Artikkelnr. Bredde Høyde Dybde Vekt Tillatt driftsovertrykk Maks. tilførselstrykk for ettermating Tillatt driftstemperatur • • Tillatt omgivelsestemperatur Utfellingsgrad oppløste gasser • • frie gasser Lydtrykknivå Kapslingsgrad IP Elektrisk energiforsyning • • • • Elektrisk energiforsyning styring Spenning • • Sikring Anleggsvolum* Va 100 • • Va 50/50 Arbeidstrykk Ettermatingseffekt Tilkobling avgassingsledning "DC" innvendig gjenge (IG) • • Tilkobling ettermatingsledning "WC" innvendig gjenge (IG)Systemavgassing EttermatingsavgassingEffekt Sikring Spenning FrekvensTil enheten Til anleggetServitec 30 6830720 545 mm 660 mm 290 mm 13 kg 8 bar 6 bar˃ 0 – 70 °C ˃ 0 – 30 °C ˃ 0 – 45 °C≤ 90 % 100 % 55 db 54470 W 10 A 230 V 50 Hz230 V 4 A8 m3 2,5 m3 0,5 – 3,0 bar 0,05 m3 / hIG ½" IG ½"IG ½"Va 100 = 100 % vann Va 50/50 = vann med frostbeskyttelsesmiddelandel opptil 50 %14 — NorskVakuum - sprayavgassing — 01.04.20141