Title: 2020-09-24 Internkontroll Brann Bs1 eiendom Bytestein 1.pdf
Svak klokkelyd i påbygg, opp pusset kontor lokal, ventilasjonsrom tak, væskerom og garderobe kjellerTiltakAlarmklokkene må etterses og evt. skiftes ut (FOB §5).Lukkingsfrist25.09.2020 08:11:08 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres2 - Må utbedres3/9AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Hele, Hele byggetID: 59868Brannalarmsentralen står ikke i normal drift.Sentralen står med utkoblingTiltakBrannalarmsentralen må etterses og settes i normal drift (FOB §5). Lukkingsfrist25.09.2020 08:11:08 - www.norik.no2 - Må utbedres4/9AnbefalingerBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Hele, Hele byggetID: 59869Sammen med elektriker, klarte vi ikke å lokalisere sikringen til brannalarm kursen.Finner ingen dokumentasjon på dette heller.TiltakLukkingsfrist25.09.2020 08:11:08 - www.norik.noTG 0: Ingen avvik5/9MålingerBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Kontroll:2009 Brann, Utført: 25.09.2020ArealIDElementHeleHele bygget83771NettspenningHele bygget83772