Title: 2019-11-07 Internkontroll Brann Bytesteinen 1 BS1 Eiendom AS.pdf
NettspenningHele bygget60641LadespenningHele bygget60642Batterispenning08.11.2019 10:24:40 - www.norik.noTypeSpenningSpenningSpenningMin26,8Max27,1Resultat23727,526,8EnhetVoltVoltVolt5/8KontrolldokumentasjonBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Hele, Hele byggetProsedyreBR5 BRANNVARSLINGEr brannalarmsentralen lett tilgjengelig?Inngår vedlikehold av brannalarmanlegget som en del av virksomhetens internkontroll?Foreligger orienteringsplaner ved brannalarmsentralen?Er O-plan montert og ok?Foreligger det kontrolljournal/loggbok for brannalarmanlegget?Avvik ID: 50685Er brannalarmanlegget ok?Står brannalarmsentralen i normal drift?Avvik ID: 50705Fungerer styringer for branndørholdemagneter?Avvik ID: 50695Fungerer brannalarmoverføring til brannvesen/vaktsentral?Avvik ID: 50683Er brannalarmsentralen tilkoblet egen kurs?Er røykdetektorer funksjonstestet og ok?Er samtlige manuelle meldere testet og ok?