Title: 1067056 pfsp 4x2,5-2,5.pdf
Kontakt Grossister, installasjon- og varmekabel building.no@nexans.comPFSP 1kV med kobberleder NO-N1VA5V-U, NO-N1VCV-R(S)Installasjons- og jordkabel med kobberlederBeskrivelseAnbefalt brukt i alle slags rom, utendørs samt i jord uten ekstra beskyttelse. Kan benyttes i alle lavspent-systemer, dvs. 230V, 400V og 690V.Kobberskjermen er dimensjonert slik at den tilfredsstiller kravene til jordleder (PE) eller til en kombinert jord- og nøytralleder (PEN).Fyllkappe/Båndering:StandarderEkstrudert eller viklet.Internasjonal EN 50265; HD 603.3J; IEC 60332-1Konsentrisk leder (skjerm):Runde koppertråder med et kopperbånd eller en kobbertråd viklet rundt kobberskjermen i motsatt retning (motspiral) for å sikre strømfordeling og elektrisk kontakt mellom skjermtrådene.Min. installasjonstemperatur uten spesielle forholdsregler: 0 °CBlyfri JaBøyeradius forhold v/ installasjon 8 (xD)Flammehemmende JaMaks. Kontinuerlig ledertemperatur 70 °CVersjon V1.0 Generert 16.10.09 - http://www.nexans.no