Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
Steinull dybde ≥ 15mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge siderALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 300x300mmFR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge siderAlupex rør ≤ Ø75mmSteinull dybde ≥ 12.5mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarende på begge sider≥ 20mm tykk rørskål av steinull densitet ≥ 80kg/m3 ≥ 50cm på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0046 & 21/0035Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 30 (37) 2020 12 7Detaljtegninger Protecta® FR AkrylALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge siderAlupex rør ≤ Ø16mmSteinull dybde ≥ 12.5mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge sider9mm gjennomgående cellegummiALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 45 C/C (E 60)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge siderAlupex rør ≤ Ø75mm