Title: 2020-11-07 Internkontroll Brann Ventilasjon Bytesteinen 1 BS1 Eiendom AS.pdf
Styringer til røyklukesentraler må utbedres.LukkingsfristKommentar To stykk kabler i sentral er ikke dokumentert.08.11.2019 10:23:43 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres2 - Må utbedres3/8AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Hele, Hele byggetID: 50704Styringer til røyklukesentraler funker ikke.TiltakStyringer til røyklukesentraler må utbedres.LukkingsfristKommentar Skruklemmer på utganger er skadet.ID: 50711Anlegget er skadet.TiltakAnlegget må utbedres (FOB §5).Lukkingsfrist08.01.2020Kommentar Sentral er ikke faglig montert. Boksen er ikke tett.08.11.2019 10:23:43 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres4/8MålingerKontroll:ArealID08.11.2019 10:23:43 - www.norik.noElementTypeMinMaxResultatEnhet5/8KontrolldokumentasjonBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Hele, Hele byggetProsedyreInngår vedlikehold av brannalarmanlegget som en del av virksomhetens internkontroll?Fungerer styringer for ventilasjon ved brann?