Title: +135.01=370.002-NT001T_01-Datablad AIR-SEP.pdf
6. Tilførsels spenning, 230VAc 50Hz 3x 0.75mm m ² flexible 7. Alarm kabel (potensiell Fri), Maks. 230V/1a, 3x 0.75Mm² flexibleKabelen for forsyningsspenningen må kobles til i en terminal boks som er levert av kunden. Sikring passeres i el.skap som leveres av kunden. 10a Treg sikring.Alarm kabel er potensial Fri og er komplett med normalt åpen og normalt lukket kontakt. I normal drift er (1) og (3) stengt! I tilfelle feil, strøm brudd, eller når enheten er slått av, slår reléet seg av. Kontakter (1) og (3) er åpne og (2) og (3) er stengt (se 4.4.1 Elektrisk Tegning).12Air-Sep Norge AS14.4.1 elektrisk tegningwww.airsep.noAir-Sep Trykk vedlikehold med Air-Sep SmartKontroll13Air-Sep Trykk vedlikehold med Air-Sep Smartcontrol4.4.2 Terminal plate Og Air-Sep Smart-kontrollHver Air-Sep Smartcontrol Controller har en terminal plate som befinner seg mellom lavspenning og 230V Terminaler, denne viser terminale betegnelser. Alle interne-tilkoblinger er gjort i fabrikken!