Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Alla pumpar skyddas av ett sugfilter. Det går enkelt att ta bort för att rengöra från fasta partiklar. Det skyddar pumpen och plattvärmeväxlaren mot fasta partiklar som är större än 1,2 mm. Innan enheten startas är det viktigt att köra köld- och värmebärarpumparna för att sanera vattenkretsarna från alla fasta föroreningar.I snabbtestmenyn finns en särskild pumpstartfunktion för det ändamålet.19.13 - Utomhustemperatur (tillbehör 312)Givaren för utomhustemperatur används för att optimera börvärdesstyrningen genom mätning av variationerna i utomhustemperaturen.Placeringen av temperaturgivaren måste väljas med stor omsorg så att den blir representativ för utomhustemperaturen (begränsa inflytandet av faktorer som kan ha en negativ inverkan på styrningen: vindbyar, andra värmekällor som direkt solstrålning eller varmluftsutsläpp).Utomhustemperaturgivare medföljer även tillbehören 153, 154 (i kylmedelkylare) och 313.6420 - FABRIKS- OCH FÄLTINSTALLERADE TILLBEHÖRTillbehörNrBeskrivningFördelar