Title: 365_360.011 DVCompact Drift og Vedlikehold.pdf
To innebygde trykkfølere holder luftsmengden konstant ved å måle differansialtrykket over innløpstrakten til viftebladene (pos. 13, 14figur 1). I DVCompact aggregater med automatikk er trykkfølerne installert på alle aggregater med CAV-regulering. På aggregater med VAV-regulering vil trykkfølerne blir levert løst sammen med aggregatet. De skal monteres på tillufts- og avtrekkskanalene. Se "Installasjonsveiledingen" for mer informasjon om VAV-installsjoner. Trykkfølerne avleser luftmengden under drift.2.2.2 Filter tilluft og avtrekkTilluft- og avtrekksfiltrene er posefilter med filterkvalitet F6 eller F7. Filtrene må skiftes ut når de er tilsmusset. Nye sett med filter kan fås fra din installatør eller leverandør.2.2.2.1 FiltertrykkvaktFiltertrykkvakten måler differensialtrykket over tilluft- og avtrekksfilter. Når trykket faller under settverdi, utløses en alarm i hovedregulatoren. Differensialtrykket kan stilles inn mellom 40 og 300 Pa. Trykkbryteren er forhåndsinnstilt til 200 Pa fra fabrikken.