Title: Dronning Mauds gate 1-3 Driftsstart Integrert test luftbehandling 360.005 Plan 5 etg.pdf
Set.pkt endres i wise . Pådrag, roteredne varemegjenvinner , varmebatteri og kjøling endres for å ivareta ønsket set.pkt.Verdier skal stemme overens med display på undersentral / operatørtablåSjekk endring av kalender / tidstyring i SDBekreft avleste verdier mot EOS og SD-anlegg. Energimåler viser aktuell flow og forbrukSFP verdi vises i SD-anlegget.Ansvarlig entreprenør Vent/autVent/aut.Vent/aut.Vent/autVent/autVent/autRør/AutVent/autResultat testDet er forsatt ikke lagt opp til dette i SD. Endring Settpunkt må gjøres fra Web på aggrigat.Alarm er satt opp.Alarm på SD bildeTiluftstemperaturen blir styrt av Swegon Wise, sin Romoptimaliserer.okur ikke i bruk. Det er beregnet at aggregat går hele tiden. Mengden blir justert av Swegon Wiseeffekt. Dette ligger på Entro sin EOSokFeil ManglerSide 2 av 5Dronning Mauds gate 1-3 Driftsstart Integrert test luftbehandlingsystem 360.005 21.09.20222. Romkontroll 360.005. - 05. etg. Hendelse: System