Title: +038=360.000-LC007T_04-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Manual.pdf
The condensate is drained via the drain hole in the pan (drain height 70 mm); This (cid:75)(cid:82)(cid:79)(cid:72)(cid:3) (cid:70)(cid:68)(cid:81)(cid:3) (cid:85)(cid:72)(cid:70)(cid:72)(cid:76)(cid:89)(cid:72)(cid:3) (cid:87)(cid:88)(cid:69)(cid:72)(cid:86)(cid:3) (cid:90)(cid:76)(cid:87)(cid:75)(cid:3) (cid:68)(cid:81)(cid:3) (cid:76)(cid:81)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:81)(cid:68)(cid:79)(cid:3) (cid:71)(cid:76)(cid:68)(cid:80)(cid:72)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:3) (cid:82)(cid:73)(cid:3) (cid:20)(cid:24)(cid:3) (cid:87)(cid:82)(cid:3) (cid:21)(cid:19)(cid:3) (cid:80)(cid:80)(cid:17)(cid:3) (cid:40)(cid:81)(cid:86)(cid:88)(cid:85)(cid:72)(cid:3) (cid:87)(cid:75)(cid:68)(cid:87)(cid:3) (cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3) drainage bushing is the lowest point on the auxiliary pan so that water does not accumulate in the pan. The drain pipe can be separate for each unit or connected to a main drain pipe sized to allow the condensates from all the units to flow through at the same time. Use a clear flexible