Title: +135.01=370.001-JP501T_02-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Øk fortrykket, ta hensyn til minstetrykket på sugestussen, kontroller skyvebryteren på sugesiden og filteret, rengjør ved behovMotoren har lagringsskaderLa Wilo-kundeservice eller et fagfirma kontrollere pumpen og eventuelt sette den i standWILO SE 03/201811.2FeiltabellGrupperingNr.FeilÅrsakUtbedring0Ingen feilAnlegg-/ systemfeilE004 UnderspenningNett overbelastetKontroller elektroinstallasjonenE005 OverspenningNettspenning for høyKontroller elektroinstallasjonenE006 2-fasedriftManglende faseKontroller elektroinstallasjonenE007 Advarsel!Generatordrift (gjennomstrømming i strømningsretningen)Strømningen aktiverer pumpehjulet, og det dan- nes elektrisk strømKontroller innstillingene og anleggets funksjon Forsiktig! Lang tids drift kan føre til skader på elektronikk- modulenE009 Advarsel!Turbindrift (gjennom- strømning mot strøm- ningsretningen)Strømningen aktiverer pumpehjulet, og det dan- nes elektrisk strøm