Title: +135.01=370.002-JP501T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
56QPumpene som beskrives er ettrinns lavtrykk sentrifugalpumper i kompakt utførelse med påkoblet drivmotor. Pumpene kan både mon- teres som rørinstallasjonspumpe direkte i en tilstrekkelig godt festet rørledning, eller på en fundamentsokkel.Pumpehuset til IP-E og DP-E er i inline-utførelse, dvs. at flensene på suge- og trykksiden ligger på en akse. Alle pumpehusene er utstyrt med pumpeben. Montering på fundamentsokkel anbefales.MERK: Blindeflenser er å få for alle pumpetyper/husstørrelser i serien DP-E (se kapittel 5.4 «Tilbehør» på side 7), slik at motor løpehjulsenhet også kan skiftes ut på dobbeltpumpehus (fig. ). Slik kan en drivmeka- nisme fortsatt være i drift ved utskifting av motor løpehjulsenhet.Elektronikkmodulen regulerer turtallet på pumpen til en nominell verdi innenfor reguleringsområdet.Den hydrauliske effekten reguleres ved hjelp av differansetrykket og innstilt reguleringstype.