Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Försök inte att ta bort komponenter eller kopplingar från köldmediekretsen medan maskinen är trycksatt eller igång. Se till att trycket ligger på 0 kPa och att enheten är avstängd och spänningslös innan du tar bort komponenter eller öppnar en krets. Är köldmediumkretsen öppnad för reparation, måste alla kretsöppningar pluggas igen i fall reparationen beräknas ta mer än 30 minuter. Detta förhindrar att fukt tränger in och förorenar kretsen, särskilt oljan. Förväntas arbetet ta längre tid bör kretsen fyllas med kvävgas.Försök inte reparera eller rusta upp säkerhetsutrustning om korrosion eller ansamlingar av främmande material (rost, smuts, beläggningar osv.) upptäcks inuti ventilhuset eller -mekanismen. Byt ut enheten om det behövs. Montera inte säkerhetsventiler i serie eller åt fel håll.VIKTIGT: Ingen del av enheten får användas som gångbräda, hylla eller stöd. Köldmedieledningarna kan brista under tyngden och släppa ut köldmedium som kan orsaka personskador.