Title: 280818_DM_1_3_komplet_underlag_G30.pdf
Innmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)Statisk trykkøking i SFPv beregningTemperaturheving p.g.a. vifteMin. hastighetTurtall i SFPv beregningDimensjonerende hastighetMaks. hastighetDimensjonert eleffekt til motor(er)Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffektMotoropsjonMotorbetegnelseAntall motorer/vifter i hver luftretningTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 91,5%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, TilluftStatisk trykkfallDato: 28.08.2018 11 / 1.0.20180816.1150138 Aggregat ID: AD-10000382754InnUt25,216,0°C5085%24,32kWInnUt25,837,8°C5026%7 000 m³/h544 Pa491 Pa0,7 °C250 omdr/min1 130 omdr/min1 173 omdr/min1 635 omdr/min1,71 kW1,53 kW4,00 kW1DOMEL 749.3.392161,9 %94,5 %6865,2 %