Title: Vedlikeholdsinstruks ventilasjon - Bjerke Ventilasjon.pdf
FrekvensD Daglig Ukentlig U Månedlig M Å ÅrligÅ6.4 ForbruksmateriellFagType/NavnBeskrivelseBytte forbruks- materiell, øvrigUtføres med funksjonskontroll. kvitteres i dagbok360Bytte rem på Roterende GjenvinnerRemmer mellom motor og gjenvinner kontrolleres nøye, evt. byttes ved høstservice, slik at driftsavbrudd unngås i fyringssesongen. Rotorrem skiftes ved sprekkdannelser eller uttøring.FrekvensD Daglig Ukentlig U Månedlig M Å ÅrligVed behov6.5 FunksjonskontrollFagType/NavnBeskrivelseFunksjons- KontrollUtføres normalt 1 ganger pr. år av kompetent servicetekniker. kvitteres i dagbok360FilterTrykkfall måles, evt. skiftes ut i.h.t. beskrivelse for” bytte filter”.360Ventilasjons aggregatOppheng og fester kontrolleres for brudd, korrosjon eller andre skader. Mindre reparasjoner utføres for Kundens regning uten forutgående Avtale. Mangelfull eller ødelagt vibrasjonsdemping og isolasjon bemerkes. Manglende luker og lignende for adkomst rapporteres.360