Title: Prosjektering.pdf
Norsk Gassnorm Vedlegg 4.4Vedlegg til kapittel: 4Utgave: 1 Revisjon: Side: 2 Dato: 10.03.2005 Dato:Tabell 4.4.1 Soneklassifisering av omride rundt potensielle utslippspunkter for LPGType utstyr ] 1. Laste- og lossepumpe Sone 1: 3 m i alle retninger fra utslippspunktSone 2: 3 m horisontalt utenfor sone 1. Vertikalt fra bakken og til 0.5 m over sone 12. Lossepumpe Sone 1: | Sone 2: 3 m horisontalt og 1 m vertikalt over utslippskilden med forlengelse ned til bakken3. Mannluke Sone 1: Sone 2: 1.5 m rundt luken 4. Armatur for drenering/ Sone 1: 1.5 m rundt ventil med forlengelse til bakken nivéméling Sone 2: 5. Pumpe Sone 1:Sone 2: 1.5 m i alle retninger fra utslippskilden med forlengelse ned til bakken