Title: TA ventil.pdf
Innstillingen av en ventil for et visst trykkfall som eksempelvis motsvarer siffer 2,3 omdreininger i diagrammet skjer pa folgende méte:1. Steng ventilen helt (Fig. 1)2. Apne ventilen 2,3 omdreininger (Fig. 2)3. Med umbracongkkel skrues innerspindelen med klokka til den stopper.4. Ventilene er nd forinnstilt.For & kontrollere forinnstillingen p& en ventil stenger man den fgrst. Indikeringen skall da st& pd 0,0 Deretter dpner man ventilen til stopp. Indikeringen angir da forinnstillingstallet, i dette tilfelle 2,3 (Fig .2).Eksempel DN 65 Fig.1 Helt stengt Fig. 2 Apen 2,3 omdreininger652)Eksempel DN 200 Fig. 1 Helt stengt Fig. 2 Apen 2,3 omdreininger)= 0 @) ¢SOwe knowhow mSTAF, STAFSGINNREGULERING mMALEN@YAKTIGHETRattets nullstilling er kalibrert og skal ikke endresAvvikelse av mengde ved forskjellige innstillinger Kurven (fig 3) gjelder for ventiler montert med spesifisert stramningsretning og korrekte avstander (fig 4), og med normale rgranslutninger.