Title: 36 FDV - VAV-spjeld.pdf.pdf
24 V AC/DC 4 W <60 s 20 s BFN-24-T-ST6(1,5)A / 6(3)A, 5Vdc - 250Vac 5°, 80° IP54 -30 - 50°C Luftlekkasje stengt spjeld: Klasse 2 Luftlekkasje i kapsling: Klasse CMicro Matic Norge AS, Nye Vakåsvei 28, 1395 Hvalstad, Postboks 264, 1379 NesbruTlf: 66 77 57 50, faks: 66 77 57 90, e - post: firmapost@micro - matic.no, www.micro - matic.noFDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge ASArt.navn: Art.nr: El.nr: GTIN:0Brannspjeld FDC40-Ø500-M24-S-ST EI 120 KO3037GenereltSpjeld for å ivareta brannsikkerhet.Leveres i rund og firkantet utførelseLeveres med motor for 24V ogtemperaturutløserBrannspjeldstyring tilpasset ditt anleggBeskrivelseFDC40 er godkjente brann- og røykgasspjeld klasse EI 120, av sirkulær type.Spjeldene leveresi størrelser fra Ø100 til Ø630. Brannspjeld FDC40 er produsert i henhold til EN 15650, testet ihenhold til EN 1366-2 og klassifisert i henhold til EN 13501-3.Nasjonale bestemmelser må også