Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
Pumperne er fabriksindstillet til AUTOADAPT uden automatisk nat- sænkning hvilket er egnet til de fleste installationer.Sætpunktet er fabriksindstillet.221 1 1 56 4 4 25 0 M T7.3.2 AUTOADAPT Vi anbefaler reguleringsformen AUTOADAPT til de fleste varmean- læg, især i anlæg med relativt store tryktab i fordelingsrørene, og ved udskiftninger hvor driftspunktet ved proportionaltryk er ukendt.Denne reguleringsform er udviklet specielt til varmeanlæg og anbefales ikke til aircondition- og køleanlæg.Egenskaber og primære fordeleTilpasser automatisk pumpen til den aktuelle anlægskarakteri- stik.Tilpasser automatisk pumpen til den aktuelle anlægskarakteri- stik.Sikrer minimalt energiforbrug og et lavt støjniveau.Reducerede driftsomkostninger og øget komfort.Tekniske specifikationerHHset1A1Hauto_minA3A2Hset2QFig. 25 AUTOADAPT-regulering