Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
StorlekABCDFGHJKLØVikt, kg008647,5995277,556527154310857494401860400342-408Delning för intransportDelning kan ske till tre sektio- ner på byggplats. Mått: Se A och D i tabell ovan. Vikt: A = 110-142 kg, D = 122-124 kg.ADAInspektionsutrymme 900 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet och minst 200 mm ovanför kopplingshuven.Elanslutning Effektvariant 1: 1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 16 A eller 3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A Effektvariant 2: 3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A Märkdata per fläkt Effektvariant 1: Motoraxeleffekt 1,15 kW, motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz Effektvariant 2: Motoraxeleffekt 1,6 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz51Dimensionering, installation, mått och viktGOLD RX Top, roterande värmeväxlare, storlek 008 VänsterutförandeHögerutförandeLuftflöde, m3/hLuftflöde, m3/hSFPvSFPv2.51.52.01.52.02.595FrånluftsfläktFrånluftsfläkta P,