Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Ligações hidráulicasEfetuar as ligações hidráulicas no trocador ou nas válvulas utilizando uniões com rosca e material apropriado para garantir uma vedação perfeita. A unidade é equipada com acoplamentos fêmea na entrada e na saída para a configuração 2 tubos e 4 tubos. A unidade é também equipada com válvula de purga de ar (ver fig. 26) que pode ser manobrada com chave de 8 mm.Modelos200 300 400 200* 300* 400*Dimensão das junções (Ø) 3/4" 3/4" 3/4" 1/2" 1/2" 1/2"Modelos500 600 700 700 *Dimensão das junções (Ø) 1" 1" 1" 3/4"Circuitos quentes na versão de 4 tubosLigações eléctricasIMPORTANTE: • A unidade deve ser instalada em conformidade com as regrasnacionais de instalaçãoTodos os cabos de ligação com a unidade, incluídos os relativos acessórios, devem ser do tipo H05 VV-F, com isolante PVC de acordo com as EN 6033-2-40.Todos os cabos de ligação com a unidade, incluídos os relativos acessórios, devem ser do tipo H05 VV-F, com isolante PVC de acordo com as EN 6033-2-40.