Title: +038=360.000-LC007T_04-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Manual.pdf
Aísle hidráulicamente el equipo de la red y vacíe la batería. - Desconecte las entradas y salidas de la batería. - A continuación, realizar los mismos pasos que para el desmontaje de la bandeja principal (fig. 18) y del grupo motoventilador (fig. 20) (consulte el capítulo 5.2 Bandejas de recuperación de condensados y 5.3 Grupo motoventilador).Afloje los dos tornillos de la abrazadera de sujeción de la batería (fig. 21, -a) y eltornillo de la placa de conexión de la batería (fig. 21, -b).Desmonte la batería.Proceda a la operación inversa para el montaje sin olvidar purgar la batería al volver a añadir el agua.