Title: +038=360.000-OS043._03-Super WISE II Kommunikasjonsenhet Swegon - Brosjyre.pdf
Hvis det er flere avtrekksspjeld som deler på den sammenlagte luftmengden, fordeles luftmengden prosentvis avhengig av stør- relsen på disse spjeldene. Det er også mulig å legge til en positiv eller negativ offset-luftmengde hvis det finnes faste luftmengder i gruppen som ikke måles via WISE-systemet.AvtrekksluftWISE DamperMulige endringer • Antall rom i en balanseringsgruppe kan reduseres ellerutvides etter behov.Antall spjeld/ventiler/komfortmoduler/måleenheter i rommene som inngår i balanseringsgruppen, kan reduseres eller utvides etter behov.Antall spjeld/ventiler/komfortmoduler/måleenheter i rommene som inngår i balanseringsgruppen, kan reduseres eller utvides etter behov.For nærmere informasjon og fullstendig funksjonsbeskrivelse se system- hhv. funksjonsguide.13Typerom Kontor med luftbåret klimaOverluftsventilTilluftsventilSystemtilbehørRadiatormotorForslag til kontorløsning med en eller flere aktive tilluftsventiler og overluft.Overluftsventil