Title: +135.01=564.001-RB001T_01-Montasje 258_2DB12_2582EB22_bma_bev_Norsk.pdf
à speziell Helligkeitsmessung Die Tageslichtmessung ermittelt einen durchschnittlichen Hel- ligkeitswert im Raum, der von der Helligkeit auf der Arbeitsflä- che abweichen kann. Daher sind Montageorte mit extremen Helligkeitsunterschieden zu vermeiden. Wird der Melder in der Nähe von Leuchten mit hohem indirek- ten Lichtanteil angebracht, darf die Kunstlichtstärke am Monta- geort des Melders die gewünschte Nennbeleuchtungsstärke im Raum nicht übersteigen. Dies kann man kompensieren, indem man gegebenenfalls den Abstand zwischen Lichtkegel und Mel- der vergrößert. Bei der Konstantlichtregelung ist direktes Kunst- licht auf den Melder zu vermeiden. Es wird empfohlen die Programmiertaste nach Möglichkeit in Richtung Fenster zu orientieren. Bei zunehmender Montage- höhe sinkt die Empfindlichkeit der Helligkeitserfassung. Speziell bei Montagehöhe von mehr als 3,0 m wird ein Testaufbau emp- fohlen.