Title: 563-Belimo-Kuleventil 3 veis DN15-DN50 R3_.xx-S.pdf
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 163,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,250 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100Kaldtogvarmtvann,vannmedglycolopptlmax. 50%vol. -10...120°C Dentillattevæsketemperaturenkanvære begrensetavhengigavtypeaktuator. Begrensningerkanfinnesidatabladetforden aktuelleaktuatoren. 1600 kPa 1400 kPa 350 kPa 200kPaforlyd-svakdrift BypassB–AB:70%avkvsverdi ReguleringsløpA–AB:likeprosentlig(VDI/VDE 2178),optimertiåpningsområdet,BypassB–AB: lineær(VDI/VDE2178) ReguleringsløpA-AB:LekkasjeklasseA, luftbobletett(EN12266-1),BypassB-AB: LekkasjeklasseI(EN1349ogEN60534-4)ca.1...2% avkvsverdien,iforholdtilhøyesteverdiinnen DN-størrelse InnvendigegjengerihenholdtilISO7-1 90°(arbeidsområdereguleringsløpA-AB15...90°, BypassB–AB15...70°) Vertikalttilhorisontalt(iforholdtilspindelen) VedlikeholdsfriMessinghus,forniklet Rustfrittstål12TilbehørInstallasjonReguleringsventil, 3-veis, innvendige gjengerMaterialer