Title: +175=364.001_LX001_Døli pleie og omsorgssenter. Sweco rapport ventilasjonsanlegg.Protokoll.pdf
n= 44 % for dette systemet. Normait Bra Roterende gjenvinner: 70-80% 85 % Batterigjenvinner ca. 55% 65 % Plateveksler ca. 55% 65 % Heat-pipe 35-55% 55 %T2 TilluftDarlig<65%<45%<45%<45%NB! Varmepumper som for eksempel NILAN kan fa “rare"” tall. Over 100%.T4 Avkast T3 Avtrekk. ] VR|T2 Tilluft _——tOBS! Temperaturen inne i aggregatet kan variere. Mal flere steder for 4 f& en god snittmaling. Tilluftstemperatur ma males for varmebatteri.44 % for dette systemet.ERNormait Bra Darlig Roterende gjenvinner: 70-80% 85 % <65% Batterigjenvinner ca. 55% 65 % <45% Plateveksler ca. 55% 65 % <45% Heat-pipe 35-55% 55 % <45%NB! Varmepumper som for eksempel NILAN kan fa "rare" tall. Over 100%.K'Iell K. SauestadFra: Skogeng Lena <Lena.Skogeng@sweco.no>Sendt: fredag 14. august 2015 13.38Til: Kjell K. SaupstadKopi: egil krakenes@boelgeblikk.no; Serlie TrondEmne: SV: Dgli sykehjem - Tilbygg. Kontroll av anbudsdokumenter. Tilb.m. fra RIV pa pkt. 5Hei igjen.