Title: 542 Brannalarm- Projektanvisning_FireSCAPE_SE_103.pdf
Slingan installeras med ELQYB 2x1mm brandlarmskabel med en resistans på max 74Ω vilket motsvarar ca 1000m totalt.PRODEX-HOCO-41 konventionellt linjekort för 127 adresser. Ansluts på kortplats 2, 3 eller 4. För kortplats 3 och 4 krävs FS-LOOP-CARD- ADAPTER. Slingan kopplas med tur och retur för redundans.Linjer installeras med ELQYB 2x1mm brandlarmskabel med en resistans på max 74Ω vilket motsvarar caFS-LOOP-CARD-ADAPTER för att kunna ansluta slingkort 3 och 4. 2st kortplatser för FS-HOAN eller PRODEX-HOCO-41.Hedengren Security AB : 08-23 16 0017CentralapparatTillbehörTCH-B100/B200 är programmeringsenhet för adressering av analoga produkter såsom detektorer, nödbelysningsarmaturer, larmknappar mm.  Inkl. kablarna PL-2 och PL-3.