Title: Philip_Pedersensvei_20_Aggregat_Norsk_Teknisk_Installasjon_AS_1000646_20201207154912206_SDS_816.pdf
Roterande värmeväxlare, GOLD035FRXP01Roterande värmeväxlare av typen RECOnomicStandard aluminiumVarvtalsregleradTryckfall, tilluftTryckfall, frånluftExtra tryckfall på frånluftssidan (spjäll) för att säkerställa rätt läckageriktningRenblåsningsflöde inkl. läckageOutdoor Air Correction Factor, OACFExhaust Air Transfer Ratio, EATRTilluftens torra temperaturverkningsgrad(84,3% vid lika luftflöden)Tilluftens fuktverkningsgrad, vinterTilluftens fuktverkningsgrad, sommarÅrlig energiverkningsgrad, torra förhållandeÅrsverkningsgrad enligt NS3031:2016 beräknad för kontor eller annanÅrsgenomsnittlig temperaturverkningsgrad, NS3031 (min. avluftstemp. -10,0 °C)InIn26,05026,050Datum: 2020-12-07 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 1000082458332,5 mm12,34 kW47,48 kW31 Pa34 Pa1,99 m/s3,85R410A3,3 kg4,5 kg20,9 °C18,7 °C15,1 °CUt15,1°C89%Ut42,5°C20%0,193l/min146 Pa155 Pa0 Pa597 m³/h1,06< 1,0 %84,3 %37,0 %