Title: Thermax rørmansjett 030-0217 Mont.anv.pdf
5. Ved sikring av dekker monteres en mansjett i | underkant av dekket, og ved sikring av vegger monteres mansjetter pa begge sider av veggen.NBL produktdokumentasjon vedlegg 1.Test StandarderThermax Rermansjett er testet i henhold til metoder og kriteria beskrevet i:NS EN 13663Testreferanser: SINTEF 103080.17ASINTEF 103080.17BBRE 226348AMerking: SINTEF 03002176. Ved sikring av plastrer gjennom Thermax Brannplate monteres en mansjett i midten av platen, ogsa i vegger. Benyttes systemet med to brannplater monteres mansjetter i begge platene. Mansjettene fuges fast med Intu-Plus A og lgsningen vil gi brannmotstand EI 90.SINTEFSom del av var polise med stadig & forbedre produktene, tas der forbehold om Slm NBL Thermax AS rettigheten til 4 endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produkt- as Per Krohgsvei 4 C 1065 OSLO