Title: Siemens servicerapport 11.05.202.pdf
Startsekvens ok. Varmebatteri på, spjeld åpne, vifter på, temperatur regulering på, varmegjenvinner på, kjølebatteri på, sone spjeld på.Uteluftsfiltervakt er defekt qbm62.203Tilluftsvifte jager litt, et målingsfilter på differansetrykk måleren er anbefalt for å stanse lille svingningen på tilluftsvifta.360.004 søppelromTestet trykkføler. ok360.005 heismaskin romTestet trykkføler. ok360.013/320.010Avtrekksfilter var normal og alarm tekstene snudd. Så ved utløst alarm ville den sagt normal. Snudde det slik at alarm er alarm som blir riktig.8ServicerapportSer at anlegget er satt skjeft fordelt da Tilluftsvifte kjører 65% pådrag med settpunkt 150Pa i differansetrykk, mens avtrekk kjører 63% pådrag med settpunkt 140Pa i differansetrykk.