Title: +175=411.001_4B Drift- og systeminfo Generelle anlegg.Beskrivelse.pdf
Markeringslysarmaturene er fast tilkoblet for 230 Volt og lyser 24 timer i døgnet. Der det er monted separate ledelysarmaturer, tennes disse ved lokalt nettutfall. Alle n ød lysarmatu rer er tilkoblet nød lyssentralen.Armaturene er utstyrt med batteri - backup og lyser 1 time ved nettutfall Armaturene er utstytl med 8W lysrør.I rømningsveier, dvs. Korridor og trapper er det i hovedsak benyttet innfelte ledelysarmaturer, som er en del av allmennbelysningen. Disse er utstyrt med batteribackup for 230 volt for 1 times drift ved nettutfall.Dette lyset er forøvrig fast tilkoblet 230 volt spenning uten bryter.Ved alle utgangsdører fra større arealer til rømningsveier i hver etasje og fra rømningsveier til det fri, er det satt opp markeringslys tilkoblet 230V.I trapperom er det i tillegg til markeringslys montert ledelysarmatur tilkoblet 230V.FOTODOKUMENTASJONFotodokumentasionFotodokumentasionDIMENSJONERINGBelysni n gsanlegget er dimensjonert i hht Lysku lturs pu blikasjoner: