Title: Tetthetskontroll.pdf
Antall Observasjoner: 0Et meget pent og ryddig anlegg. Avvik: 1Anlegg:Pkt 1.1: Varslingsplan for gassinstallasjon méa henges opp.AS Miljgutvikling Hestmarka 7805 Namsos 74 27 4499Side2av5Dato: 26.11.2Lilleborg AS ELLO forbruksanlewww.miljoutvikling.noArskontroll GassanleggDato: 26.11.2Anlegg: Lilleborg AS ELLO forbruksanle Anleggsdat Typebetegnelse: Effekt/Volum: Leverandeor : Byggear: Trykk: Gasstank/beholder VPS 32000 L FloGas AS 2013 16,6 FAS Fordamper. 170 Kg/H FAS 2012 25 bar Magnetventil Ferrari Ev Tolcon AS 2012Kontrolldata:1.Dokumentasjon11 Sikkerhetog beredskapsinstruk1-2 Revisjonsrapporter, servicerapporter og eventuelt andre rapporter:13 Sonekart:1-4 Evt palegg avvik fra Tidligere kontroller er dokumentert utfert:1-5 Uhell ulykker er rapportert til2 Fra inntaksskap/abonnementskap til Utstyr2-1 Hele anleggets utsatte lekkasjetestes:2-2 Utfart i hht Skjema dok Prosedyre KUT 100 G TETTHETSKONTROLL:3 Kontroll av tank og rgrsystem3