Title: +175=411.001_4B Drift- og systeminfo Generelle anlegg.Beskrivelse.pdf
Prosedyre Bruk den manuelle operasjonsmekanismen til å åpne og slutte bryteren noen få ganger Aktiviser arbeids- strømutløseren om det er montert en slik. Legg inn bryteren og trykk på test-knapÞen Tilfør utløseren påstemplet spenning og legg bryteren inn og fjern deretter spenningen fra utløseren. Hjelpekontaktene må tilkobles en testkrets. Legg bryteren inn og ut etter behov. Som foreqående punkt Legg inn bryteren og tilfør utløseren påstemplet spenning.Test av utløserfunksjonBryteren skal løse ut.U nderspenn ingsutløserBryteren skal løse ut og kan ikke legges inn igjenBryterens hjelpekontakterSignalene skal fungere ihht. inn- og utkoblingenSom foreqående punkt. Bryteren skal løse ut.Siqnalkontakter ArbeidsstrømutløserHovedfordelingen er utstyrt med jordfeilovervåkning med signal (pulser) til SD-anlegg.Effektmåling med pulser til SD-anleggVed senere utvidelse må det benyttes standard komponenter av samme type som tavlen er bygd opp av.Arbeidene skal utføres av autorisert firma.