Title: Enkel_Veilendning_141209.pdf
7. Trykk <1>, <2> eller <3> etter som hvilken funksjon som ønskes utført.⇒ ⇒ Kommando bekreftes med melding “Kommando utført”.⇒ Sonen er nå utkoblet. ⇒ LED "UTKOBLINGER" lyser.Utgave: 12-20152 av 3 Når det ikke er noen hendelser med høyere prioritet I systemet, så blir utkoblinger vist direkte I displayet. Du kan dafortsette direkte med steg 3 under.Når alle sonene i en seksjon er utkoblet, så blir også seksjonen markert som utkoblet. ● Når det er bare en detektor i sonen, eller alle detektorene i en sone er utkoblet, så blir sonen markert som utkoblet. ● Detektorer som fortsatt er påvirket av røyk eller testgass lar seg ikke koble inn før påvirkningen har opphørt.StegResultat1. Trykk tastenfor å åpne hovedmenyen.(passord eller nøkkel nødvendig) Trykk <1> "Oversikt meldinger".⇒Oversikt meldinger Avslutt med <C> 001 004Utkoblinger InformasjonBrukernivå 2.2(4) (9)Lampetest2. Trykk <4> "Utkoblinger".⇒14.12.2009 15:14001 Utkoblinger Sone 1 MØTEROMUtkoblet 001