Title: 443 Nødlys- Ledelys - Neptolux-N68-v14.pdf
TillbehörInfälld montagesockel för undertakN68-RA!Strömförbrukning:   0,04 Watt! Drifttemperatur:  -25Cº (cid:15482) +40CºPendelfäste avsedd för M8-gängstångFuktskydd för montagesockelVäderkapsling för armaturNL-RKYBX/2 kontakta oss!IP-klass: 21!! Maximal luftfuktighet: 95% ej kondenserandeAccumulator: NIHM! Material: Halogenfribrandbeständig PC/ABS plast UL94 V-0, UV- beständig.Ljustabell Tabellerna nedan visar hur långt armaturen sprider sitt 1 lux eller 5 lux ljusfält beroende på montageriktning och höjd över golv samt avstånd mellan efterföljande armaturer för att erhålla 1/5 lux. Armaturen finns med rundstrålande (-O) och korridorformad (-C) ljusbild. I tabellen visas också skillnaden mellan Normal och High power (-C3/-O3) modellerna samt ljusbilden för dubbelmontage där två armaturer monteras dikt varandra för att uppnå ytterligare förstärkt ljusfält.!Ljuskälla: LED!