Title: +038=360.000-NI001._75-DM1-3. 360.014 (3 etg) R&H - Målerapport.pdf
MÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01Blankett nr.: 68-091ANLEGG : SYSTEM :Dronning Maud 1-3 360.014Dato : Ref. :20.08.2020 Harald JensrudTILLUFTROM NR.3-014 Stille 3-015 Video 3-016 Kontor 3-017 Multi 3-018 Multi 3-019 Kontor 3-020 Kontor 3-021 Toalett 3-114 Møte 3-115 Møte/spise 3-116 Kontor 3-401 Lager 3-402-1 Kopi Felles gang Lager Felles gangTILLUFT Prosjektert Målt m3/h 247 104 1 037m3/h 240 100 960 125 65 720 240706 241240 720 480 50 120 200 80 80259 706 366 51 110 204 83 81AVTRE Avvik Prosjek Målt m3/h m3/h%3 4 82 03003028 -2 -24 2 -8Avvik %1ANMERKNINGIkke bygget ferdig Ikke bygget ferdigFelles4 4754 2794Total4 4204 1955,094 7754 5814,06KVALITETSHÅNDBOK Randem Hübert A/S - Stansevn. 11, 0975 OSLO - Telefon: 22 90 07 00 - Telefax: 22 90 07 10 E-mail: service@hybra.no