Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
For å sikre at vannkvaliteten er i henhold til krav og spesifikasjoner bør vannprøven analyseres for et minimum antall parametere. Disse parameterene er:Utseende • pH • oppløst jern (Fe) • oppløst kobber (Cu) • suspendert stoffAvhengig av kvaliteten på nettvann bør man også eventuelt vurdere å analysere vannets hardhet. Avhengig av systemets ”historie” kan det også være relevant å legge til flere parametere, for eksempel alkalitet, konduktivitet, etc..Enkelt vannprøver må behandles som et øyeblikksbilde av situasjonen og det er viktig å vurdere resultatene i en sammenheng. Veiledende spesifikasjoner til god vannkvalitet i systemer behandlet med EnwaMatic®, er gitt i Tab 12.Parameter utseende pH oppløst jern (Fe) oppløst kobber (Cu) suspendert stoffSpesifikasjon klart 9 – 10,5 < 0,1 mg / liter < 0,05 mg / liter < 10 mg / literTab 12: Anbefalte spesifikasjoner for god vannkvalitet i systemer behandlet med EnwaMatic®# 48/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 20158.1.3 Etterfylling av filtermedia