Title: TA-FUSION-P_NO_low (2).pdf
1. Skru løs festemutteren. 2. Sett ventilen helt åpen (posisjon 10). 3. Stram festemutteren. 4. Deaktiver trykkstabiliseringen ved å lukke spylespindelen helt (med klokken). Etter spyling, åpne spylespindelen helt og sett ventilen i tidligere innstilling.1. Skru løs festemutteren. 2. Sett ventilen helt åpen (posisjon 10). 3. Stram festemutteren. 4. Deaktiver trykkstabiliseringen ved å lukke spylespindelen helt (med klokken). Etter spyling, åpne spylespindelen helt og sett ventilen i tidligere innstilling.10Utluftning DN 65-1501. For å lufte membrankammeret, åpne den øverste lufteskruen. Viktig! Maks. 2 omdreininger.Måling av q DN 65-150 Koble IMI Hydronic Engineering sitt innreguleringsinstrument til måleuttakene. Legg inn korrekt ventiltype, dimensjon og innstilling.