Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
Prípojka medzi expanznou nádobou a vykurovacím zariadením musí byť otvorená.2. MontážMontáž môže vykonávať iba oprávnený personál. Dodržiavajte miestne predpisy a smernice. Systém dôkladne prepláchnite pred namontovaním nádoby (nikdy nie cez poistný ventil) a skontrolujte tesnosť systému pod tlakom.Montáž • Expanzné nádoby s objemom 2 a 25 litrov sa montujú tak, že visia na hrdlovej tvarovke vody (E). Podľa potreby použite držiak na stenu MB 2 alebo MB 3 alebo Flexconsole (8 až 25 l). (obr. č. 2)Uvedenie do prevádzky V prípade, že natlakovanie vo výrobnom závode sa nezhoduje s natlakovaním, ktoré je vypočítané pre systém, je potrebné ho nastaviť. Vo vodovodnom potrubí na strane nádoby nesmie byť voda. Z ventilu odstráňte uzáver (F) a nastavte predbežný tlak. Potom na ventil znovu založte uzáver (F). Pri uvedení do prevádzky: 1. Otvorte odvzdušňovacie ventily. (obr. č. 6, obr. č. 7) 2. Systém pomaly napĺňajte, až kým tlak náplne v expanznej nádobe