Title: 05.1 Brukermanual Hovedur.pdf
info@westerstrand.seDokument: 1713sv10.docFörf.: PMDatum: 2012-12-21Sida:6 av 61InstallationProgramhuvuduret är avsett för montage mot vägg.1. Skruva in den övre fästskruven till hälften och häng upp enheten. 2. Skruva in de två nedre skruvarna, som man kommer åt innanför locket till kopplingsutrymmet. 3. Anslut impulsledningarna. Se även avsnitt ”Beräkning av kabelarea i tidsystem”. 4. Anslut signalledningen/arna. OBS! För inkoppling av signaler och dyl. får inte blandade spänningar förekomma. Välj därför antingen 230VAC eller ex.vis 24VAC för anslutning till reläerna. 5. Anslut ev. andra tillbehör såsom radiosynkronisering, RS232 m.m. 6. Anslut driftspänningen. OBS!