Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Miljö(1) - miljön enligt klassificeringen i SS-EN 60721 (motsvarar IEC 60721): - Installation inomhus - Omgivningstemperaturomfång: +5 °C (lägsta temperatur ) till +40 °C, klass 4K4H - Luftfuktighetsomfång (icke-kondenserande)(1): - 50% relativ luftfuktighet vid 40 °C - 90% relativ luftfuktighet vid 20 °CHöjd över havet: ≤ 2 000 m (se anmärkning till tabell 4.7 i installations-, drifts- och underhållsinstruktionerna (IDU)) - Installation inomhus(1) - Vattenförekomst: klass AD2 (vattendroppar möjligt) - Förekomst av hårda partiklar, klass 4S2 (ej märkbart mycket damm i närheten) - Förekomst av frätande och förorenande ämnen, klass 4C2 (försumbar) - Vibrationer och stötar, klass AG2, AH2 - Kompetens hos personalen, klass BA41 (utbildad personal - IEC 60364)2. Kraftmatningens frekvensavvikelse: ± 2 Hz.3. Den neutrala (n) ledaren får inte anslutas direkt till enheten (använd en transformator om det behövs).