Title: Tankdokumentasjon.pdf
Anvisninger som er relatert til bruk og n@dvendig vedlikehold skal fglges og overholdes ngyaktig.ViktigAnvisninger som kan fare til at installasjonen blir gdelagt hvis de ikke falges.ForsiktigAnvisninger som, hvis de ikke fglges, kan fere til fare for skader eller ded for de som bruker eller vedlikeholder tanken.3 Bruk og beskrivelse av installasjonen 3.1 Bruk av installasjonenInstallasjonen brukes til lagring av kondensert petroleumgass (LPG). LPG er en brennbar gass som holdes flytende for lagringsformal. Gassen er tyngre enn luft og synker derfor ned til bakken hvis den slipper ut i atmosfeeren. Gassen er fargelgs og kan kun detekteres ut fra sin lukt (lukttilsetning).Propan Kokepunkt i °C ved: 1,013 bar -421 0,5 bar -32,8 Grenser for eksplosivitet i vol. % 1,7 til 10,9 Kritisk temperaturi °C 96,8 Kritisk trykk i bar 42,6 Kritisk tetthet i kg/l 0,226 Veaesketetthet (kg/l) i stabilisert tilstand ved: -19 °C 0,556 0°C 0,538 35°C 0,479 Damptrykk (bar) ved: - 20 °C 1,4 0°C 3,8 35°C 11