Title: DriftsinstruksMB35-150kW0820.pdf
NB! Ønskes signalet invertert, dvs. 0 V = alle trinn og 10 V = 0 trinn, gjøres dette ved å trykke 3 ganger på «+» knappen. Trykk deretter «E» knappen for å lagre ny verdi.Effekt IN ONTrykk på menyknappen til displayet igjen viser «Trinn/Trinntid». Med ekstern trinnstyring innkoblet viser displayet:TrinnE 3 ( 7) Trinntid 40sVarmeteknikk AS Tlf. 23 37 55 00 August 20209Signaler for SD-anlegg Kjelen er forberedt for styring fra sentral driftskontroll (SD-anlegg). Drift- og feilsignal er lagt frem til rekkeklemmelist i kjelen.Drift signal: indikerer innkoblet kjele (styrespenning på). Tilkobles på kjelens rekkeklemme list,klemme 3 & 4.Feilmelding: indikerer utløst sikkerhetstermostat, feil på temperaturføler eller lav styrespenning til regulatoren. Hvilken feil som har oppstått kan avleses i displayet.