Title: +175=433.001_433 Underfordelinger.Beskrivelse.pdf
En jordfeilbryter sammenligner strømmen som går til forbrukeren, med strømmen som kommer tilbake i null-lederen. Hvis differansen overstiger verdien for merkefeilstrøm, utløses bryteren, og alle grupper som ligger nedstrøms, kobles ut. Arsaken kan være en isolasjonsfeil mellom faselederen og jord eller direktekontakt med en faseleder.r Det finnes tre hovedtyper jordfeilbrytere: u AC-type: registrerer og løses ut ved jordfeil i vekselspenningsnettet. n A-type: registrerer og utløses ved feil fra vekselspenningsnettet, og løses også ut dersom visse overlagrede CD-feilstrømmer forekommer. Apparater som kan forårsake slike strømmer, er blant annet hårfønere og boremaskiner med hasiighetsregulering og datamaskiner. D B-type: benyttes ved spesielle applikasjoner fordi den registrerer feilstrømmer fra både vekselspennings- og likespenningsnett.