Title: E-PL-432.101.pdf
Effekt [kW]2x3x240AL+JTilførsel fra trafo300Overspenningsvern Signal til SD-anleggE-verksmålerSignal til SD-anlegg Nettanalysator/maksimalvokter Signal til SD-anleggJordfeilovervåking Signal til SD-anlegg4x50AL+J4x50AL+J4x50AL+J4x10CU+J Powerflex RV-KUnderfordeling +01=433.101 Plan 1 Signal til SD-anlegg Underfordeling +01=433.201 Plan 2 Signal til SD-anlegg Underfordeling +01=433.301 Plan 3 Signal til SD-anlegg Ladestasjoner elbil29Signal til SD-anlegg Gruppebryter Teknisk anlegg2x4x95AL+J4x50AL+J4x6CU+J4x6CU+J4x6CU+JSeriemåler Teknisk anlegg Signal SD-anlegg? El-kjele Teknisk rom Plan 1 Signal til SD-anlegg Varmepumpe Teknisk rom Plan 1 Signal til SD-anlegg Varmtvannsbereder 1 Teknisk rom Plan 1 Signal til SD-anlegg Varmtvannsbereder 2 Teknisk rom Plan 1 Signal til SD-anlegg Automatikktavle Teknisk rom Plan 1 Signal til SD-anlegg Heis160301515154x10CU+J4x50AL+J