Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v53.03.54.0 x [m]Side 260/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022143.041 Arkiv Lege14.2 Sammendrag, 3.041 Arkiv Lege14.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 x [m]Grenselinje ved 400 lx350400Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 3.00 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (16.49 m²)14083.20 lm 143.2 W 8.69 W/m² (2.15 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (2.3H 2.3H) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 403 lx 386 lx 0.96 0.93 <=17.4 0.75 mHovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 110 lx 288 lx 288 lx 288 lx 289 lxUo 0.92 0.66 0.66 0.66 0.66Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 261/274