Title: +038=310.000-NI022T_20-7-415 Trykkprøvingsskjema for en seksjon- Varme og kjøl.docx
7-415 Trykkprøvingsskjema én seksjonSjekkpunkter OK Avvik I.A. Målt verdi / tilleggsinformasjon Tegningsnummer og revisjon v20-04-02 ok Dato tegning ok Ved trykkprøvning med luft: Pass på at alt trykket er ute før slangen skrus fra; det er lett for at det blåses ut stålspon og støv som kan skade øyne! ok Seksjon ok Akse a-. Alle anlegg trykkprøves med min 1,3 x driftstrykk ok Sprinkler: 15 bar (vann) - Type matr ok Vsh galv rør og deler Dimensjon ok 42-28-15. mm BAR ved trykksetting ok 3 bar luft Påsatt klokken ok Kl 1000 BAR ved avlesing etter minimum 2 timer ok 3 bar Avlest klokken ok 1300 Annet ok 1 avik på 42 mm rør som havde et kut på sig Rep- ok