Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
.. Daß Luftein- oder Luftaustritt behindert werden (Siehe Abb. 3). ... Räume mit Öldämpfen (Siehe Abb. 4). ... Räume mit Hochfrequenzwellen (Siehe Abb. 5). ... Steig-Kondensatleitungen. Diese können nur nahe dem Gerät verwendet werden, bei einem maximalen Höhenunterschied von 200 mm von der Geräte-Oberseite (Siehe Abb. 6). ... Horizontale Abschnitte oder Biegungen der Kondensatleitungen mit einem Gefälle von weniger als 2% (Siehe Abb. 7). ...Bei Kühlbetrieb des Geräts direkte Sonnen einstrahlung in den Raum; immer Jalousien oder Gardinen verwenden...InstallationSiehe Abb. 15. • Das Gerät, wenn möglich, in zentraler Position im Zimmerinstallieren. Die Richtung des Luftstroms kann durch Verstellung der Ablenkklappen je nach der Betriebsweise (Heizung oder Kühlung) manuell eingestellt werden. Auf diese Weise wird eine optimale Verteilung der Luft im Zimmer gewährleistet.