Title: Servicerapport, målerapport.pdf
| Systemnr. Betjener[360.02 Kiellerr| " Siste Kommentar sisteiProdukt Malepunkt maling Enhet méling lEAGGREGAT (36) Male total avtrekksmengde ; 0 m3/h |-mpMale total tiluftsmengde pa || AGGREGAT (36) aggregatet 7200 m3/h| felles med 360.05 ]kakfall malt v/iankomst | PaT T|PUMPE VARMEBATTERI Driftsstram1 1,1 A1STYRING (36) Hovedspenning | 230 \%1VARMEBATTERI VASKE Temperatur tilluft, foran 16 °C}VARMEBAWERI VASKE Temperatur veeske, retur 15 °CIVARMEBATTERI VASKE Temperatur vasske, tur 18 °C1 ||JVARMEBAWERI VASKE Temperatur, tilluft, etter | 19 °CEVARMEBAWERI VASKE Trykkfall luft ; 0 Pa |ikke mulig m/malingf| VARMEBATTERI V/ESKE Frysepunkt °CVIFTE TILLUFT REM FREKVENSSTYRING .M/MAN REGULERING Driftsstrem 1 | 0 A 11,7A/42,1HzVIFTE TILLUFT REM FREKVENSSTYRING|MIMAN REGULERING L iTSystemnr. Betjener| 360.02 DN DN bygget 02 KijellerBn Siste Kommentar sisteProdukt Malepunkt maling Enhet méling