Title: Rapport integrert test_IT 360.002.pdf
Ikke komplett, ny gjennomgang. Bl.a ikke verdier fra filtervakt Programmert funksjon er ok ut men må testes med full dusj i rommet. Mulig at følsomheten på røykdetektor må endres. Eventuelt må den flyttes lengre inn i garderobenTEST GODKJENT Sted og dato: 15.02.2019Testansvarlig:Smestad skole NY TEST MÅ GJENNOMFØRES Sted og dato:Rolf MedhusTestansvarlig:Frist:Ok 21.02.19 Tas i prøvedriftsperi oden