Title: +175=552.001_OA001_5D Dokumentasjon 552 Utstyret for fellesantenne.Beskrivelse.pdf
Kjeller - grunnetasje - ikke klart.Tilførsel fra grensesnitt i kjeller.Tegning tilførselsnett - se ogsåþto under,Kabellengder er ikke målt i detalj. Anser ikke dette for nødvendig siden alt er målt. Forsterkeme står i el-tavlerom . Avgreningsmateriell er bak takplater i korridorene. Alle kontaktene er plassert over gulvlist. Skjult anlegg.Foto av forsterkerne:}T 'tl '/.r, HilÈflsForsterker HS 4-5 D3 - se merkingFerdigbefaring og måling ktv-nett - Døhli alders og sykehjem mai 03.lfllri'1,,i,j\Forsterker HS 4-5 D4 - se merking2.2.1 Benyttet utstyr med data: Forsterker: 2 x Scientific Atlanta type 93198-236 - data:U.Cenelec 42 kanaler = lI2 dBPV - Gain brutto: 36 dB - Noise fig: 7,5 dB - Lokalmatet2Z0 V AC. - Merk interstage ledd - 6 dB type 741008xx.Kabler: Comscope RG 1l (ca 13,5 dB ved S60 MIIZ) og RG 6 (ca2l dB ved 860 MHz) - triple schielded (hvit for innendørs montasje). Overholder strålingskrav.Fordelere avgrenere. 4 veis avgrener med gi.gang: DCG-4-16FD (4 stk)