Title: +038=360.019-#####._06-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
DEFGIJKMNO10016732744331433401620112210701122120024004702105008004202500Inspektionsutrymme 1000 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet.Elanslutning 3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 25 A (effektvariant 1) alt. 40 A (effektvariant 2)Märkdata per fläkt Motoraxeleffekt 2 x 6,5 kW alt. 2 x 10 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz197Dimensionering, installation, mått och viktGOLD SD, storlek 120Luftflöde, m3/hFläkta P,g n n k ö s k c y r t lia t o T21Eff.-var.1ff . -var .SFPv=1,251,000,75Lw,tot80dB859095a P, t s u l r ö f s k c y r t l a t o TBatterivärm eväxlare( F 7 )e P M 1 5 0 % e P M 10 6 0 % ( M 5 )Luftflöde, m3/sUndre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering.