Title: +038=360.001-#####._09-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Antall rørraderAntall kretserAnslutningsnummerLamellavstandTrykkfallLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighetØnsket batterieffektBatteriets overkapasitetVæsketemperaturVæskemengdeVæsketrykkfallBatteriets væskevolumNominell rørtilbkobling, ventilVæsketrykkfall åpen ventilTilbehørAntallProdukt1Ventilsats, varme og kjølingAntallAvtrekk1Anslutningsgavl, AvtrekkStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonenDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-1000053443012715 utv.3,0 mm26 Pa2,92 m/sInnUt13,320,0°C3825%14,25 kW27 %InnUt60,033,0°C0,129 l/s3,9 kPa3 I15 utv.8,4 kPaArtikkelbenevningTBVL-3-016-15 Pa1,30 m/sSide: 14/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.001 GOLD30FRXHC +/- 7000 m³/h - 90% samtidighet