Title: +135.01=332.001-SM001T_01-FDV_TFP1511_SV.pdf
4,28 (108,6) 4,28 (108,6) 4,28 (108,6) 4,28 (108,6) 4,28 (108,6) 5,79 (147) 5,79 (147) 5,79 (147) 5,79 (147) 8,19 (208) 8,19 (208) 8,19 (208) 8,19 (208) 8,19 (208)1,99 (50,5) 1,99 (50,5) 1,99 (50,5) 1,99 (50,5) 1,99 (50,5) 2,32 (58,9) 2,32 (58,9) 2,32 (58,9) 2,32 (58,9) 2,76 (70) 2,91 (74) 2,91 (74) 2,91 (74) 2,91 (74)GF1/2" NPT FÖRSKRUVNINGEABHCJDFIGUR 1 RILLAD SPJÄLLVENTIL MODELL BFV-300/BFV-300C NOMINELLA DIMENSIONERHJ0000000000000000005,66 (143,7) 7,21 (183,1) 7,21 (183,1) 9,96 (252,9) 9,96 (252,9)1,24 (31,4) 1,65 (41,8) 1,65 (41,8) 2,7 (68,5) 2,7 (68,5)INDIKATOR- FLAGGARATTSPJÄLLVikt Lbs. (kg)10,8 (4,9) 13,0 (5,9) 13,0 (5,9) 13,9 (6,3) 17,64 (8,0) 26,4 (11,9) 26,4 (11,9) 30,42 (13,8) 30,42 (13,8) 47,18 (21,4) 73,41 (33,3) 73,41 (33,3) 89,29 (40,5) 89,29 (40,5)TFP1511_SV Sida 3 av 8Nr.Del01Ventilhus02 Övre ventilspindelMaterial ASTM A-536AISI 410Ant.11Nr.1516DelFjädersprintIndikator