Title: +038=360.001-#####._09-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonenDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-1000053443012715 utv.3,0 mm31 Pa3,24 m/sInnUt13,320,0°C3825%15,83 kW23 %InnUt60,030,0°C0,128 l/s4,0 kPa3 I15 utv.8,3 kPaArtikkelbenevningTBVL-3-016-16 Pa1,45 m/sSide: 6/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.001 GOLD30FRXHC +/- 7000 m³/h - 100% samtidighetDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534430Anbefalt dim. trykkfall92 PaStarttrykkfall46 PaSluttrykkfall139 Pa1Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G030FRXHCP011Roterende varmeveksler RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluft1Reversible trinn1Batteri RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluftAntall rørrader5.7Lamellavstand2,1 mmTrykkfall40 PaLufthastighet1,80 m/s1VifteVifte av typen GOLD Wing+