Title: +135.01=370.001-JP503T_02-Pumpevalg, oversiktsliste.pdf
Enkelt tørrløper-energisparepumpe IP-E 50/140-3/2 PN 10 Driftstype Maks. driftstrykk: Medietemperatur Maks. omgivelsestemperatur Minsteeffektivitetsindeks (MEI)dp-v 102 mWS -20 °C ... 40 °C ≥ 0.40+120 °CMotordata pr. motor/pumpe7811,94 11,949 10 11 12 13 14 15 16 17Q / l/sMotorkonstruksjon Effektivitetsklasse Nettilkobling Godkjent spenningstoleranse Maks. turtall Nominell effekt P2 Effektforbruk Nominell strøm Beskyttelsesklasse Isolasjonsklasse MotorvernStandard IE4 3~ 400 V / 50 Hz ±10% 2900 1/min 3,00 kW 3,4 kW 8,50 A IP 55 F jaTilkoblingsmålRørtilkobling på sugesiden Rørtilkobling på trykksiden BygningskonstruksjonDN 50, PN 10 DN 50, PN 10 340 mmMaterialerPumpehus Løpehjul Lanterne Pumpeaksel Mekanisk tetningEN-GJL-250 PPO-GF30 EN-GJL-250 1.4021 [AISI420] AQEGGBestillingsinformasjonVekt ca. Artikkelnummer48 kg 2158822Programvareversjon 4.3.4 - 2018/04/18 (Build 582) 05.05.2017 DataversjonSider14 / 21Markeringsfelt∆p / mWSTrykkhøyde7,576,56