Title: 360.023 Swegon Gold RXF-12 +- 3.000 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
KlimatdataOslo, NorwayDimensjonerende utetemperatur, sommer26,0°CDimensjonerende luftfuktighet, sommer50 %Laveste dimensjonerande uteluftstemperatur20,0°CDimensjonerende luftfuktighet, vinter85 %Tilluftstemperatur, sommer26,7°CTilluftstemperatur, vinter20,0°CNøkkeldataSFPvRene filtre1,60kW/(m³/s)Tilluftens tørre temperaturvirkningsgrad85,5 %Eurovent energieffektivitetsklasseA+2016Kontroll mot kommisjonens forordning (EU) nr 1253/2014Kompatibel2018KabinettKonstruksjonPaneler med mellomliggende isolasjon av mineralullPaneler56 mm med 1 mm stålplate på innsiden og utsiden. Utside lakkert grå metallic.Termisk isolasjonsklasseT2KondensinsoleringsklasseTB2LekkasjeklasseL1(M) / L2(R) iht. EN 1886:2007 ved -400 Pa og +400 PaKabinettstyrkeD1(M)ElanslutningGOLD F3-fas, 5-leder, 400V-10/+15%, 50Hz, 10ASide: 8/20AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjon