Title: VAV-LEO.pdf
Innstilling av snsket minimum og maksimum luftmengder kan gjgres pa fabrikk, eller etter montasje, ved hjelp av serviceverktay fra Belimo. VAV-enheten er beregnet for kamfortventilasion med temperaturforhold mellom 0°C og 50°C og relativ fuktighet mellom 5 % og 95 % uten kondenseting. Regulatoren tilkobles via 4-leders kabel til forskjellig romreguleringsutstyr. Her er det viktig at det gjennomgaende benyttes felles referanse for alt utstyr.For VAV-regulatoren er ledning nr.1 system-0. Alle styre- og malesignaler kobles i forhold til denne.Koblingsskjema for Leo i kombinasjon med ulike romreguiatorer finnes pa var hiemmeside www.trox.no.For energieffektiv drift blir VAV anlegg utstyrt med trykkfalere i kanal- anlegget som gir styresignal til grenspjeld eller il frekvensregulering av vifte. Se prinsippskisse i figur 1.Forklaring til figur 11) Trykkfaler for vifteregulering.2) VAVenhet.3) Motorspjeld med trykkregulator.4) Trykkfaler.5) Vifte.YA=(O)]