Title: +038=30.001-NI003._03-V20-02-01 VVS-anlegg plan 2 - DM1.pdf
Kjølerør mellom inne- og utedelBrannisoleres iht. EI60 SZ001T Ø6301000x500 UK=452065mmSQ001T Ø630DX1350x375ø630 UK=1960BranngipsOppNed 1350x375TrykkavlastningsspjeldInngangsparti 1 2-307LD010T Maks:130 m³/h Kjøling: 265 W 0.016 L/s Varme: 300 W 0.016 L/sLD010T Maks:130 m³/h Kjøling: 265 W 0.016 L/s Varme: 300 W 0.016 L/sEksisterende kjølerør blendes herEksisterende baffler, posisjon bevares.LD010T Maks:130 m³/h Kjøling: 265 W 0.016 L/s Varme: 300 W 0.016 L/s1011121314Opp/ned 370.101: DN 100 370.101: DN 100Baffel tilkobles eksisterende kjølerør SQ001T Ø630Avtrekksventiler flyttes for å gi plass til lydfelle370.101: DN 100mm 370.101: DN 100SK001T Ø400320.102: 54mm 320.102: 54mmSK001T Ø160MA 160WISE RTASZ001T Ø400SZ001T Ø630SZ002TKONTOR SF002T-160 190 m³/h 2-025SQ003TSK001T Ø315SK001T Ø160LD010T Maks:120 m³/h Kjøling: 600 W 0.016 L/sMøteromLD010T Maks:120 m³/h Kjøling: 600 W 0.016 L/s2-4062-008ø125 UK=3846