Title: +038=67.011-##033._03-Ø3_Elektrisk ekspansjonsventil.pdf
Teknisk brochureTekniske specifikationerNominel kapacitet og bestilling4Elektrisk styrede ekspansionsventiler til CO2, type AKVH 10Ventiltype Tolerance på spolespænding Indkapsling iht. IEC 529 Arbejdsprincip (pulsbreddemodulering) Anbefalet tidsperiode Kapacitet (R744) Reguleringsområde (kapacitetsområde) Tilslutning Fordampningstemperatur Omgivende temperatur Utæthed fra ventilsæde MOPD Filter, udskifteligt Maks. driftstrykAKVH 10 +10/-15 % Maks. IP 67 PWM 6 sekunder R1) 0,4 kW til 11 kW F2) 0,8 kW til 22 kW 10 til 100 % Lodning -60 til 60° C -50 til 50° C <0,02 % af kv-værdi 35 bar Indvendigt 100 μm AKVH10-0 til 6 PS = 90 barg3)1) Køling 2) Frysning 3) 90 barg under stilstand, men under normaldrift skal der være væske til indløbet af ventilen.R744 AKVH 10 kv -værdiTilslutninger ODF-lodningNominel kapacitet kWVentiltypeKøling 1)Frysning 2)m3/tIndløb × udløb “Industripakke, 32 ventiler hverEnkeltpakke 1 ventil hverBestillingsnr. Bestillingsnr.