Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
4. Demonter suge-, trykk- og utluftingsslangen. 5. Ta av dekselet (9). 6. Løsne skruene (8) på doseringshodet (7) og fjern sammen med skivene. 7. Fjern doseringshodet (7). 8. Skru membranen (4) mot urviseren og fjernsammen med flensen (2).9. Sørg for at avløpsåpningen (11) ikke er blokkert eller skitten. Rengjør om nødvendig.9. Sørg for at avløpsåpningen (11) ikke er blokkert eller skitten. Rengjør om nødvendig.10. Sjekk sikkerhetsmembranen (1) for slitasje og skade. Skift ut om nødvendig.10. Sjekk sikkerhetsmembranen (1) for slitasje og skade. Skift ut om nødvendig.Hvis ingenting indikerer at doseringsvæske har kom- met inn i pumpehuset, så gå videre som beskrevet i avsnitt 7.4.3 Montering av membran og ventiler. Ellers går du frem som beskrevet i avsnitt 7.6.2 Doseringsvæske i pumpehuset.7.6.2 Doseringsvæske i pumpehusetAdvarsel Fare for eksplosjon! Koble pumpen umiddelbart fra strømsfor- syningen! Sørg for at pumpen ikke utilsiktet kan set- tes i drift igjen!