Title: Waterguard - Tekn_Godkjenning.pdf
Bygningens brannslokningsanlegg skal vare upavirket av ekkasjestopperen ved et eventuelt branntillgp. Lekkasjestopperens magnetventil skal vare montert etter evt. brannvannsuttak.Lekkasjevarslerens magnetventil skal veare montert etter hovedstoppekrana til boenheten, fortrinnsvis for forste avgrening. Service og vedlikehold skal kunne utfgres ved rykklgst anlegg. Filter monteres foran magnetventilen i tilfeller der det er fare for smuss og partikler i vanntilfgrselen.MontasjeSystemkomponentene skal etter montering veare lett tilgjengelige for utskiftning uten bygningsmessige inngrep. Ved montering skal det kun benyttes komponenter som inngdr i det godkjente systemet.Systemkomponentene skal monteres ihht. Leverandgrens anvisninger. Magnetventilen skal monteres av VVS installatgr. Systemet skal kontrolltestes etter montering.Plassering av fuktfpler