Title: Dronning Mauds gate 1-3 Driftsstart Integrert test luftbehandling 360.023  Sparebank 1  06  etg .pdf
Alarm er ikke lagt opp, men skal komme. Alarm på SD bilde skal komme Tiluftstemperaturen blir styrt av Swegon Wise, sin Romoptimaliserer.okur ikke i bruk. Det er beregnet at aggregat går hele tiden. Mengden blir justert av Swegon Wiseeffekt. Dette ligger på Entro sin EOSokFeil ManglerSide 3 av 7Prosjekt: Formål: Dato: Tidsrom:Dronning Mauds gate 1-3 Pareto Driftsstart Integrert test luftbehandlingsystem 360.023 15.04.20212. Romkontroll 360.023. - 06. etg. Sparebank1 Hendelse: SystemReguleringfunksjon. Endre setpunkt på CO2 giver i møteromRomkontroll møteromIntegrasjon av aggregat mot VAV. Aktiver romtemperaturføler i møteromRomrkontroll kontorReguleringfunksjon. Endre setpunkt på RTA giver i kontorRomkontroll møteromIntegrasjon av aggregat mot VAV. Aktiver romtemperaturføler i kontorRomrkontroll kontorIntegrasjonstestObjektCO2 giverRomtempgiverRTA giverRomtempgiverReaksjon