Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
Undlad at isolere kontrolboksen og tildække betje- ningspanelet i varmeanlæg.Fig. 4Isolering af pumpehuset og røret i et varmeanlæg6 1 2 35 5 4 85 0 M T6 1 2 35 6 8 25 0 M T6 1 2 34 7 8 25 0 M T6 1 2 39 8 8 25 0 M TPumpe monteret korrekt i et lodret rør. Se fig. 5 (A).Pumpe monteret korrekt i et vandret rør. Se fig. 5 (B).Montér ikke pumpen med lodret motoraksel. Se fig. 5 (C og D).ABCDFig. 5 Pumpe monteret med vandret motoraksel3.5 KontrolbokspositionerFor at sikre tilstrækkelig køling skal du sørge for at kontrolboksen er i vandret position med Grundfos-logoet i lodret position. Se fig. 6.Kontrollér at afspærringsventilerne er lukkede, inden kontrolboksen drejes.Fig. 6 Pumpe monteret med kontrolboksen i vandret positionVed dobbeltpumper i vandrette rør kan luft blive fanget i pumpehuset. Hvis dette er tilfældet, skal du montere en automatudlufter, Rp 1/4, i den øverste del af pumpehuset. Se fig. 7.6 1 2 36 6 8 25 0 M T6 1 2 35 1 9 25 0 M T