Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
(cid:19)(cid:24)(cid:18)(cid:20)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:20)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:29)(cid:21)(cid:25)Entretien Les opérations de nettoyage et d’entretien doivent être effectuées par du personnel spécialisé. Avant toute intervention, mettre l’interrupteur d’alimentation principale sur arrêt (OFF). Pour ouvrir la grille de l'unité: (Voir fig. 48).Faire tourner les deux vis de 90° (1/4 de tour).F r a n ç a i sLe nettoyage des filtres Le nettoyage des filtres dépend des conditions de fonctionnement du climatiseurs (environ tous les 6 mois).Le filtre à air en fibres acryliques est lavable à l’eau. Retirer les filtres. (Voir fig. 50).Nettoyer les filtres d’abord à l’aspirateur, puis les rincer à l’eau du robinet, et enfin les sécher. Remettre les filtres en place correctemion.Périodes d’arrêt prolongées • Avant de remettre le climatiseur en marche: - Nettoyer ou changer les filtres de l’unité. - Inspecter et nettoyer le bac à condensats de l’unité et enlever tout