Title: DriftsinstruksMB35-150kW0820.pdf
Innstillingen må gjøres i servicemenyen. Ved å holde menyknappen inne i min. 5 sek. vil man få tilgang til denne. Med to trykk på menyknappen vil man få tilgang til innstilling av strømmarginal. Med ± knappene stilles strømmarginalen på beregnet verdi, 025. Den nye verdien lagres ved å trykke på «E» knappen. Se for øvrig side 12.Strømmarg 0.25Tilkobling av strømtrafoer ved effektregulering901 310Varmeteknikk AS Tlf. 23 37 55 00 August 202013VedlikeholdREPARASJON OG VEDLIKEHOLD MÅ IKKE IGANGSETTES FØR KJELEN ER GJORT SPENNINGSLØSFor å unngå unødig driftsstans bør kjelen kontrolleres årlig. Dette kan med fordel gjøres før kjelen settes i drift om høsten. Kontrollen bør omfatte følgende punkter:Kontrollere kjelen for lekkasje Kontroller tur-/returstusser samt avtapping og ekspansjon. Kontroller også for lekkasje fra ele- mentene. Lekkasje herfra kan være vanskelig å oppdage og skadene kan bli betydelige om ikke lekkasjen oppdages på et tidlig stadium.