Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Aansluitgegevens moeten overeenkomen met de specificaties op het naamplaatje: Maximale spanning +6%, -10%, conform IEC 38. De nominale stroom mag bij de nominale spanning niet met meer dan 5% worden overschreden.LET OP! Als de snelheid wordt geregeld door de spanning te verlagen, kan de motorstroom bij een lagere spanning boven de nominale stroomsterkte uitkomen. In dat geval worden de motorwikkelingen beschermd door het thermische contact. De minimale statische drukval moet in acht worden genomen.De motorbescherming moet actief zijn. De draairichting moet overeenkomen met de pijl die de draairichting aangeeft (3-fasen).De motorbescherming moet actief zijn. De draairichting moet overeenkomen met de pijl die de draairichting aangeeft (3-fasen).De motor moet soepel draaien (geen abnormale geluiden).De motor moet soepel draaien (geen abnormale geluiden).Als de thermische motorbescherming niet wordt aangesloten, komen alle garanties te vervallen.