Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Ventilator treba čistiti prema potrebi, odnosno najmanje jednom godišnje, kako bi se izbjegli neravnoteža i nepotrebno oštećivanje ležajeva. Upotrebom filtra može se produljiti interval između čišćenja ventilatora (ponekad se preporučuje i ugradnja zaštite filtra). Ležajevi ventilatora ne iziskuju održavanje i treba ih je mijenjati samo u slučaju oštećenja. Za čišćenje ventilatora nemojte koristiti visokotlačni uređaj za čišćenje (na paru). Utezi za uravnoteživanje pokretača ventilatora ne smiju biti pomaknuti, a pokretač ne smije biti iskrivljen. Osluškujte neuobičajenu buku tijekom rada.Vraćanje toplinskih prekidača u početni položaj Ručni toplinski prekidači (SP1) vraćaju se u početni položaj isključivanjem glavnog napajanja na otprilike 10-20 min.Ventilatori s vanjskim vodovima za toplinske prekidače (TK) vraćaju se u početni položaj iz vanjske zaštite motora. Ta zaštita možda nema mogućnost automatskog vraćanja u početni položaj.