Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
Du kan indstille temperaturføringen til at fungere ved medietem- peraturer under 80 eller 50 °C. Disse temperaturgrænser beteg- nes som Tmaks.. Sætpunktet reduceres i forhold til den indstillede løftehøjde, som er 100 %, i henhold til nedenstående karakteri- stika.HH100 %Hactual30 %2 1 2 12050 Tactual80T [°C]Q2 2 0 35 0 M TFig. 62 "Temperaturføring"I ovenstående eksempel er Tmaks. lig med 80 °C valgt. Den aktu- elle medietemperatur, Tactual, bevirker at sætpunktet for løftehøj- den reduceres fra 100 % til Hactual. KravTemperaturføring kræver at følgende er opfyldt:proportionaltrykregulering, konstanttrykregulering eller kon-stantkurvedriftpumpe installeret i fremløbsledningenanlæg med regulering af fremløbstemperaturen.Temperaturføring egner sig til følgende anlæg: