Title: Godkjenning TANNSTANG.pdf
Elektrisk opplegg Når systemet brukes til røykventilasjon skal fremføringene av elektriske kabler utføres med kabel som er funksjonssikker ved 300 ºC i 30 min. for bygg i brannklasse 1 og i 60 min. for bygg i brannklasse 2 og 3.Forhold til sprinkleranlegg Bramo tannstangsystem skal prosjekteres slik at åpning for røykventilasjon utløses etter at sprinkleranlegget er aktivert.Luker/vinduer Lukene eller vinduene som systemet skal betjene må prosjekteres for de aktuelle driftsforhold, bl.a. når det gjelder vindlaster, funksjon ved lave utetemperaturer og motstandsevne ved brann. Lukenes største sidekant skal ikke overskride 2,5 m.Montasje Montasje av Bramo tannstangsystem skal utføres av Bramo Glass og Klima A/S.SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr 2476Side 3 av 3Vedlikehold/renhold Systemet krever at det gjennomføres et årlig ettersyn i som beskrevet i temaveiledning HO-3/2000 for røykventilasjon publisert av Statens bygningstekniske etat (BE).