Title: +038=453.004-LZ001._03-Installasjonsveiledning Varmematter Devi.pdf
Najmanjša razdalja med grelnimi kabli, grelnim kablom in prevodnimi deli ali grelnim kablom in drugimi viri toplote (npr. cevi za toplo vodo in dimnik) mora biti najmanj 50 mm.Grelni kabli se ne smejo dotikati ali se kri- žati med seboj ali z drugimi grelnimi kabli. • Upogibni premer grelnega kabla mora biti vsaj 6-krat večji od premera kabla.Grelni kabli se ne smejo dotikati ali se kri- žati med seboj ali z drugimi grelnimi kabli. • Upogibni premer grelnega kabla mora biti vsaj 6-krat večji od premera kabla.Tankih preprog ne smete namestiti na neravne površine.Tankih preprog ne smete namestiti na neravne površine.Postavite tanko preprogo tako, da je vsaj za polovico C-C razdalje od ovir.Postavite tanko preprogo tako, da je vsaj za polovico C-C razdalje od ovir.Tanka preproga mora vedno biti v dobrem stiku z razdelilnikom toplote (npr. betonom).Tanke preproge vedno odvijte tako, da so grelni kabli zgoraj.Tanke preproge vedno odvijte tako, da so grelni kabli zgoraj.