Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Innstillings- område Ikke aktiv/Bare overvåking/Over- våking og regu- leringFabrikk- innstilling Ikke aktivCO2-enhet Flytskjema VOC-giverposisjon Tilluft/Avtrekksluft%/ppm%1) Tilluft1) Fabrikkinnstilte verdier: 0 % = 500 ppm, 50 % = 1000 ppm, 100 % = 1500 ppmwww.swegon.com332. Avtrekksvifte starter (ikke ved bare tilluftsaggregat GOLD SD) i aktuell driftsmodus (aktuelt tiltak). Tidsforsinkelse 60 sekunder.2. Avtrekksvifte starter (ikke ved bare tilluftsaggregat GOLD SD) i aktuell driftsmodus (aktuelt tiltak). Tidsforsinkelse 60 sekunder.3. Tilluftsvifte starter (ikke ved bare avtrekksaggregat GOLD SD).3. Tilluftsvifte starter (ikke ved bare avtrekksaggregat GOLD SD).Tidsforsinkelse 30 sekunder.4. Ettervarme rampes opp eller ned avhengig av varmebe- hov. Rampetid 180 sekunder. Deretter rampes varme- veksler opp eller ned avhengig av varmebehov. Rampe- tid 180 sekunder. Hele oppstartssekvensen kan følges i visningen instru-