Title: +038=360.004-#####._01-360.004 Gold RXF-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Anslutningsramme3Spjeld1Avkastkanal0 82Lydeffekt til kanal malt iht. ISO 5136 Innsettingsdempninger medregnet til kanal. Lydeffekt til omgivelsene malt iht. ISO 3741FrekvensbandTil tilluftskanalTil inntakskanalTil avtrekkskanalTil avkastkanalTil omgivelserGOLDaggregat med integrert automatikkKomponenter ordnet etter luftretningenAntall Tilluft1 Spjeld, TBSA514006011Spjeldmotor: Med fjaerreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfall 1 Pa1 Anslutningsramme, UteluftStatisk trykkfall 3 Pa1 FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x52010), 2x(592x287x52010), 1x(287x592x5205)Side: 2/45AHU Design9Teknisk spesifikasjon mObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 (877695) Dato: 08.04.2019Aggregatnavn: 360.004GOLD RXF30 +/7.500 m%h15/1.0.20190321.1195930Nominell luftmengde Aggregat ID: AD-10000500176 Lufthastighet i filterseksjonen 1,67 mis Anbefalt dim. trykkfall 104 Pa Starttrykkfall 54 Pa Sluttrykkfall 154 Pa