Title: 370.011 NT100 Statico-montage_SV-NO-DA-FI_low (12).pdf
Still inn starttrykk pa : Oppstart side 5 Statico skal inneholde en vannreserve. Deretter må anleg get fylles opp til starttrykket pa. En nøyaktig trykkberegning – starttrykk pa (tmin) | sluttrykk pe (tmax) avhengig av tempera turen t – er mulig via vårt online beregningsprogram SelectP!. Automatiske etterfyllingssystemer som Pleno må sikre start trykket pa og etterfylle i intervallet ∆pa ≤ − 0,2 bar.Noter P0, pa, pe Det innstilte fortrykket P0 må noteres i det frie feltet på type skiltet. Starttrykket pa og sluttrykket pe blir i tillegg merket av på EXPlic på Statico.