Title: +038=360.003-#####._07-360.003 Gold RXHC-20 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
AHU Design’Teknisk spesifikasjon wObjekt: Dronning Mauds gate 1-3 (899663) Dato: 21.11.2018 Aggregatnavn: 360.003 GOLD RX/HC-20 +/- 5.000 m*h - 13/1.0.20181120.1181604 Design data Aggregat ID: AD-10000428397 GOLD F RX/HCProdusert av Swegon, Kvanum, SverigeGrunnleggende data CEEUH1?¥$QEPERFORMANCEAggregatsterrelseLufttetthetTilluftsmengdeStatisk trykkfall InntakskanalTilluftskanalAvtrekksluftmengdeStatisk trykkfall AvtrekkskanalAvkastkanalKlimatdataDimensjonerende utetemperatur, sommerDimensjonerende luftfuktighet, sommer 30 % Laveste dimensjonerande uteluftstemperatur -20,0 °C Dimensjonerende luftfuktighet, vinter 98 % Tilluftstemperatur, sommer 16,8 °C Tilluftstemperatur, vinter 20,8 °CSFPv Rene filtre 1,80 kW/(m?/s) Tilluftens temperaturvirkningsgrad, EN308 837 % Eurovent energieffektivitetsklasse A+ 2016 Kontroll mot kommisjonens forordning (EU) nr 1253/2014 Kompatibel 2018KabinettKonstruksjon | Paneler med mellomliggende isolasjon av mineralull