Title: +038=433.002-FS052._06-Eaton Tavlebyggeren Produktblad.pdf
hvert anlegg vises! Se vedlegg A “menysystem” for oversikt over meny   A:Tak B:Bakke A:Tak >>StandbyB:Bakke >>Smelting5s5s       Anlegg A      Anlegg BKun synlig når anlegg B er installert!BrukerveiledningMulige alarmer som kan oppstå under drift Tett avløpBeskrivelse:Alarmen “Tett avløp” vises når anlegget har registrert fuktighet i 14 dagerDersom Devireg™ 850 styrer mer enn 1 anlegg tar det lengre tid for eventuelle nedprioriterte anlegg, fordi tiden regnes fra tidspunktet første anlegg er i driftLøsning:Rens takrenner og nedløp - Rengjør følerneFøler uten forbindelseBeskrivelse:Når forbindelsen til en føler er borte vil alarmen utløses og styringen skifter automatisk til “Konstant av” modusLøsning:Finn feilen, gå til “installatør siden” i menyen, velg “Endre system” - Ta kontakt med installatør for å tak i erstatning (eller for å rette feilen)Ny føler tilkobletBeskrivelse: