Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Il contatto è aperto per 10 minuti consecutiviCon pompa/contatto esterna all’unità:Il contatto risulta ancora essere attivo dopo la quarta riletturaALLARME 7Lampada UV non funziona (dove prevista)ALLARME 8Errore di comunicazione con un comando remoto (CRC2, Zui)Se 3 consecutivi tentativi di comunicazione fallisconoALLARME 9Errore di comunicazione con unità MasterSe il messaggio di “controllo temperatura” non viene ricevuto per più di 10 minutiALLARME 10Errore di comunicazione con unità LeaderSe il messaggio di “controllo temperatura” non viene ricevuto per più di 10 minutiALLARME 11Errore lettura Co2TvocSe nessuna lettura del Co2Tvoc è ricevuta dall’unità Leader per più di 10 minutiALLARME 12Errore di comunicazione con Master Zoning:Se nessun valore di Zoning è ricevuto dal Master per più di 10 minutiALLARME 13Richiesta di intervento per manutenzioneALLARME 14Errore di EEPROMSe la checksum è errataALLARME 15Errore resistenze elettriche (se previste)