Title: +038=360.020-#####._09-360.020 Gold RXF-25 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsramme, AvkastStatisk trykkfall1Spjeld, TBSA-5-140-060-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertDato: 12.08.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-1000049831052 Pa152 Pa7 800 m³/h768 Pa704 Pa1,0 °C280 omdr/min1 888 omdr/min1 932 omdr/min2 100 omdr/min2,80 kW2,58 kW3,40 kW2DOMEL 749.3.393162,7 %93,0 %7165,7 %1,13 kW/(m³/s)3 PaSide: 6/36AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.020 - GOLD RXF-25 +/- 7.800 m³/h - 100% samtidighetStatisk trykkfall1Luftkjøler direkteekspansjon, TBKC-3-140-060-0-1-1EffektvariantAntall rørraderAntall seksjonerLamellavstandTrykkfall, tørrTrykkfall, våtLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighetSensibel batterieffektØnsket total batterieffektBatteriets overkapasitetAvrennt væskemengdeKjølemedie