Title: +135.01=315.002-UZ002T_01-Manual320.pdf
Température maximale de l'eau chaude: 70°CTempérature de sortie préréglée en usine: 43°COptimale de commande thermostatique: 35°C - 50°CFlow RatesDébit minimum: 6 l/min à mi mélange avec des pressions d'alimentation nominalement égales.Débit maximal: 120 l/minDiagnostic De PanneApprovisionnement uniquement en eau chaude ou froide à la sortie d'eaua. Dispositif d'arrivée d'eau inversé (approvisionnement eneau chaude à la sortie d'eau froide).b. Contrôler les filtres et les filtres d'arrivée d'eau pour