Title: Lysberegningsresultater.pdf
16.11.201581Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.com16.11.2015v2015.02.00.1182Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1Pause - MASTERRomdimensjoner:Lengde x (m) Bredde y (m) Høyde z (m) Areal (m²)10,86 4,47 2,7 28,04Mont.høyde z (m)Arbeidsplan (m) Vedlikeholdsfaktor Randsone2,780,75 0,7 0,2RefleksjonTak0,8Gulv0,2Vegger 1-40,6 0,6 0,6 0,6BeregningsresultatBeregningsareal rom [0,75m]Emid = 308 luxJevnhet Emin/Emid: 0,45Emin/Emax = 0,35Samlet installert effekt Spesifikk effektbelastning0,31 kW 11,06 W/m² 3,59 W/m² /100 luxArmaturdataNRPosNrAnt ArmaturtypeAnt lysk.LmLyskilde Watt25MODUL-R600 3540 414 CI/MPHF44800T5 14W HE62Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.com16.11.2015v2015.02.00.1183