Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
Kobber eller stålrør ≤ Ø42mm≤ Ø110mm FR Rørmansjett med 50mm høyde, eller Ø125- 160mm med 60mm høyde, fra undersidenFestes med 100mm treskruer10-50mm gjennomgående elastomerisk skumSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.KABLER I BUNT BRANNMOTSTAND EI 90 (E 90)≥ 10mm lys-åpning og maks utsparing Ø 130mmKabler ≤ Ø21mm i bunt ≤ Ø100mmMASSIVTRE - DEKKERTett åpninger med 25mm dyp Protecta FR Akryl på 25mm dyp bakdytt av steinull på begge sider≤ Ø110mm FR Rørmansjett med ≥ 50mm høyde fra undersiden