Title: 10 EX Gipsmørtel - Montasjeanvisning.pdf
Stålrør ≤ Ø40mmProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bred i senter13mm gjennomgående elastomerisk skumISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 180)MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 2400mm bredde og 1200mm høydeEX Gipsmørtel dybde ≥ 100mmStålrør ≤ Ø165mmProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bred i senter20-25mm gjennomgående elastomerisk skumSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 240 C/U (E 240)MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 100mm bredde og 100mm høydeEX Gipsmørtel dybde ≥ 50mmStålrør ≤ Ø40mm50mm støpeplate av steinull ≥ 150kg/m3≥ 20mm tykk steinull densitet ≥ 80 kg/m3 ≥ 100cm på begge siderMontasjeanvisning iht. ETA 21/0071www.protecta.noPolyseam AS Tlfl.: 3330 6700 18 (23) 2020 8 25Detaljtegninger Protecta® EX GipsmørtelSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/U (E 180)MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 2400mm bredde og 1200mm høydeEX Gipsmørtel dybde ≥ 50mmStålrør ≤ Ø40mm50mm støpeplate av steinull ≥ 150kg/m3