Title: 30 Drift og vedlikeholdsinnstruks Brandengen skole.pdf.pdf
Se FDV- dokumentasjon for komplett oversikt over omfang, komponenter, forutsetninger og drift av det installerte anlegg.SYSTEMINFORMASJONSprinklerventil er våt og plassert i teknisk rom 1 etg • Sprinkleranleggene dekker nødvendige arealer i bygg • Sprinkleranlegget forsynes med vann fra kommunalt rørnett • Automatisk deteksjon av brann. Sprinklerhodene har termisk sikring som utløses individuelt ved 68 0C i alle arealer med unntak av hode i topp av takluke i trapp • Alarmsystem trer i kraft ved utløsning av sprinklerhode®. En elektrisk alarmgiver gir signal til brannvarslingsanlegget og brannvesenet.