Title: Spjeldventil.pdf
Diagrammet ovan visar anslutning mellan den gemensamma klämman (gul – S1 och gul med orange rand – S2) och den normalt slutna kontakten (blå – S1 och blå med orange rand – S2). I exemplet lyser indikatorlampan och larmet är på tills ventilen är helt öppen. När ventilen är helt öppen släcks indikatorlampan och larmet stängs av. Isolera oanvända ledare (exempelvis brun med orange rand).S1 { Normalt stängd: (2) blå S2 { Normalt stängd: Blå med orange randGemensam: (2) GulNormalt öppen: Brun med orange rand Gemensam: Gul med orange randEndast S1 (två ledningar per klämma) får anslutas till brandlarmskontrollpanelen.Endast S1 (två ledningar per klämma) får anslutas till brandlarmskontrollpanelen.Kopplingen av larmbrytarkablarna skall ske i enlighet med NFPA 72 och den extra brytaren enligt NFPA 70 (NEC).Kopplingen av larmbrytarkablarna skall ske i enlighet med NFPA 72 och den extra brytaren enligt NFPA 70 (NEC).10.81-SWE 5662 Rev H Uppdaterad 03/2017 © 2017 Victaulic Company. Med ensamrätt.