Title: +175=433.001_433 Underfordelinger.Beskrivelse.pdf
På anlegg der det er montert frekvensomformere, mykstartere og lignende som produserer støy i henhold til EMC-direktivet, må egen montasjeveiledning vedrørende tilkobling av kabler og beskyttelsesledere følges.Ved isolasjonsmåling (megging) i tavlen må overspenningsvern, isolasjons/jordfeilovervåking samt ømfintlig utstyr som er tilknyttet "styrestrØmskurser" kobles ut for å unngå skader på disse komponenteneFunksjonsprøving av mekaniskei elektriske forriglinger utføres på anleggsplass ved idriftsettelse. Ut over dette er det eier/ bruker som må sette passe intervaller for å forsikre seg om at han har ett driftsikkert anlegg.Vi anbefaler etter en tids drift (6-12 mnd) at tavlene termofotograferes. Ved behov kan da klemmer etterlrekkes, vær særlig oppmerksom på Al-klemmer og tilkoblingsmoment. Se påstemplede verdier eller medfølgende datablad. Weidmüller rekkeklemmer som vi benytter i våre tavler er utstyrt med ett spesiellt klembøylesystem slik at ettedrekking av disse ikke er nødvendig.