Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Rekommenderat arbetsområde för dimensionering. Tillåtet driftsområde vid nedreglering. Undre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering, se svart streckad linje i diagram. Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa). Begränsningslinje Ecodesign, 2018Min- och maxflöden Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handter- minalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.Korrektionsfaktorer KOK , dBLjudvägOmråde i diagram163Oktavband, nr/medelfrekvens, Hz2345678125250500 1000 2000 4000 8000StorlekMinflöde (vid luftflödesreglering)MaxflödeTill utlopps- kanal124294775781091211161117070m3/h 3600m3/s 1,00m3/h 27000m3/s 7,50Till inlopps- kanal*1294103101021222931323436413338Till aggregatets omgivning**121592318303026284143424545504248