Title: Styring Novema aggregat.pdf
Trykket i avirekkskanal holdes konstant pa innstilt verdi. Tilluftsmengden males og avirekksmengden reguleres til samme verdi i slave.(NB! Krever ekstern trykkfaler i avtrekkskanal)Luftkvalitet (CO,)CO, innholdet i luften holdes konstant p& innstilt CO, mengde (ppm). Det defineres en min og maks luftmengde. Det kan legges inn en differanse mellom tilluft -og avtrekksluftmengde. (NB! Krever ekstern CO; faler.)FanOptimizer (Spjeldvinkelstyring VAV)Tilluft- og avtrekksluftmengden reguleres automatisk via et 0-10 V styresignal direkte fra en ekstern regulator i et sakalt spjeldvinkelstyrings anlegg (som type FanOtimizer) Reguleringsomradet for luftmengden begrenses av innstilt MIN- og MAX-verdi.FanOptimizer slaveTilluftsluftmengden reguleres automatisk via et 0-10 V styresignal direkte fra en ekstern regulator i et sakalt spjeldvinkelstyrings anlegg (som type FanOtimizer)Avtrekksluftmengden styres i slave av tilluften og kan forskyves.