Title: Lockzone Ceiling Ventil Swegon - Montering, inregulering og vedlikehold.pdf
Figur 1. Injustering.Mätnoggrannhet och krav på raksträcka före anslutnings- lådan, se figur 3. Raksträckekrav beror på typ av störning före anslutningslådan. Figur 3 redovisar en böj, en dimen- sionsförändring samt T-stycke. Andra typer av störningar kräver minst 2xD raksträcka (D= anslutningsdimension) för att mätnoggrannhet ±10% på flödet ska innehållas.K-faktor finns angiven på produktens märkning samt även i gällande injusteringsanvisning på www.swegon.com.Avståndet mellan anslutningslåda och luftdon kan för- längas med cirkulär kanal av en längd upp till 500 mm utan att mätslang och spjällreglage behöver förlängas, se figur 3 och 4.