Title: +135.01=554.001-KM003T_01-Variodyn talevarslingssentral brukerhåndbok.pdf
Hvis en høytalerkrets er i bruk f.eks. til en meddelelse, angis det med den aktuelle LED-en. Et eget relé (LINE RELAY) for hver høytalerlinje brukes til dette med objektsspesifikk programmering. LINE RELAY-LED-ene viser hvilke høytalerkretser som er aktive.123456CHANNEL 1Fig. 5: LED for LINE RELAYLED LINE RELAY for forsterkerkanaler 1–6AV100 V høytalerkrets ikke i brukPÅ, grønn100 V høytalerkrets i brukLED-indikatorer for LINE ERRORSystemet kan konfigureres slik at hver høytalerkrets konstant overvåkes med hensyn til kortslutning, jordfeil, impedansavvik og avbrudd. Ved en feil i høytalerkretsen lyser de tilhørende LED-ene gult.Ved en kortslutning kobles høytalerlinjen fra til feilen er rettet.Ved andre feil forblir høytalerlinjen tilgjengelig for meddelelser.CHANNEL 1123456Fig. 6: LED for LINE ERRORLED LINE ERROR for forsterkerkanaler 1–6AVVanlig driftPÅ, gultFeil  Kortslutning, jordfeil, avbrudd eller impedansavvik13Betjeningsveiledning VARIODYN® D1