Title: +038=433.002-FS043._05-Eaton Tavlebyggeren Produktblad.pdf
Dersom man har et anlegg med todelte soner må den første føleren for den andre sonen bli plas- sert på samme måte som beskrevet ovenfor2.1.2 Plassering av den neste bakkeføleren i et anlegg Den neste føleren må plasseres der fuktigheten tørker opp til slutt. Det passende stedet kan bli funnet ved å følge punktene nedenford) De mest skyggefulle stedet på oppvarmede området e) Der smeltevann samler seg2 Plassering og installasjon av følere2.1.3 Eksempel med bakkefølereI dette eksemplet er en det et lavt nivå (1), en per- rong (2) og et øvre nivå (3) som er oppvarmet 2-3 følere installeres123Føler nr. 1 er viktigst, siden den plasseres der snøen trolig faller førstFøler nr. 2 er også viktig hvis det er vanndam- mer på perrongen Dersom strømforsyningen er begrenset kan perrongen være et område med lav prioritet dersom det er en todelt anlegg123Føler nr. 3 er relevant dersom det krever høyere sikkerhet mht avdekking av nedbør123