Title: 360.008 GOLD RXF TOP +- 7500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
82,6 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter41,3 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer0,0 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold86,7 %Årsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)82,3 %LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkUteluftTilluftAvtrekkAvkastSFPeSFPvEtaTAndelm³/hm³/hPaPaPaPakW/(m³/s)kW/(m³/s)%1007 4997 499030030002,041,8682,6806 0016 001021021001,471,3284,6604 5004 500014014001,020,9186,0403 0003 0000909000,690,6186,4201 5001 5000606000,550,5084,0Tilluftsside, vinterInnUtLufttemperatur20,013,0°CRelativ fuktighet8524%Varmeeffekt92,76kWAvtrekksside, vinterInnUtLufttemperatur20,013,0°CRelativ fuktighet30100%Side: 3/19AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjon