Title: +175=325.001_IK001_FDV luft_vann varmepumpe teknisk rom terapibasseng Manual-P-serien.Produktinformasjon.pdf
Om displayen visar E03 så betyder det att flödet genom poolvärmepumpen är för lågt. Då måste bypassventilen stängas mer för att öka flödet genom poolvärmepumpen.8Elektrisk installationElanslutningen görs i poolvärmepumpens kopplingsbox som finns bakom elluckan på enhetens kortsida. En säkerhetsbrytare ska vara ansluten och synligt placerad vid enheten. Säkerhetsbrytaren skyddar mot oavsiktlig start vid t.ex. service av enheten. Även om värmeväxlaren är elektriskt isolerad från resten av systemet och avskiljer poolvattnet från elektricitet måste enheten anslutas till jord för att uppnå fullgott kortslutningsskydd.Se elschemat i avsnitt 5 för mer detaljerad information om den elektriska inkopplingen.2. Slå på matningsspänningen till poolvärmepumpen och kontrollera driftsinställningarna via displayen.2. Slå på matningsspänningen till poolvärmepumpen och kontrollera driftsinställningarna via displayen.