Title: 4. Leieavtaler.pdf
Armatur Det skal kun benyttes vannbesparende armaturer. Alie armaturer skal leveres med skoldesperre. Etter maksimalt 10 sekunders tapping skal varmtvannet holde 38 °C ved hvert utstyr. Pa alle hovedkurser, opplegg og foran ethvert sanitierutstyr/utstyr skal det monteres stengeventiler.4.3Anlegg for elektroteknikk, tele og automatiseringByggets teknlske installasjoner skal kunne styres, reguleres og overvakes av automatisk- og sentralt driftskontrollanlegg. Leietaker ma kunne overstyre lufttemperatur ved nattarbeid m.m.Hvert kontor, teamkontor og m0terom skal utstyres med romregulator for individuell temperaturstyring.4.3.1El. anleggDeter et overordnet krav at elektroanlegg skal viere dimensjonert til en arbeidstaker med en pc pr. 6 m2 i kontorarealsonen.Avskjerming og avstand til andre fordelingsanlegg og utstyr skal ivaretas. Alie installasjoner og utstyr som leveres skal tilfredsstille EU's EMC-direktiver (direktiv 89/336/EEC med endrings-direktiv 92/31/EEC).