Title: 54 Batteribackup.pdf
Det kan normalt beregnes et gjennomsnittlig strømforbruk for utstyret pr. dør på ca. 0,5A24VDC. Dvs. at hvertdørkort bør strømforsynes med 2A 24V AC/DC. Vi anbefaler at det benyttes batteribackupved slike anlegg.Sentralen med 1 dørkort bør forsynes med 2,5A, +2A for hvert ekstra dørkort.Prisene er eksklusive batterier, og disse må bestilles separat.Husk å ta med 2 batterier pr. batteribackup, og 4 batterier til ekstra batteriskap.Tekniske dataTekniske dataTekniske dataTekniske dataOm du er i tvil kan vi hjelpe deg med veiledning angående batteribackup. Beregn ca. 0,5A pr.dør i snitt, eller sjekk strømtrekket på de enkelte komponenter.Spenningsfallet blir merkbart om kabelavstand fra strømforsyning overstiger 75m på vanligparkabelved 0,5A trekk per dør. Sørg for å benytte flere par eller kabel med høyere kvadrat på kabelen.Eventuelt må strømforsyningen settes nærmere.NB! Mål gjerne spenning ute ved låsen ved batteridrift (24VDC)Alle anlegg type RX eller ARX anbefales utstyrt med batterireserve for ca. 2-4tVed