Title: DM1-3 Plan 10 lysberegningsrapport.pdf
70 50100 14151 43136 3120.504 /Arbeidsplan:Høyde: Målepunkter: Yttergrense:0.850 m 128 x 128 Punkter 0.000 mArmatur-stykklisteNr.AntallBetegnelse (Korreksjonsfaktor) (Armatur) [lm]  (Lamper) [lm]P [W]18FAGERHULT 13373-402 Notor 65 Delta Dir 1200 D start HL elok 3K (1.000)3159315938.0Samlet: 25272 Samlet: 25272304.0Spesifikk tilkoblet effekt: 6.55 W/m² = 1.48 W/m²/100 lx (Grunnflate: 46.39 m²)Side 21Prosjekt 111.06.2019Designer Telefon Faks E-Postlandskap 8 pers plan 10 / Ray-Trace-preview 1Side 22Prosjekt 1Nr.BetegnelseArbeidsområde 1 Arbeidsområde 2Omgivelsesområde11.06.2019Designer Telefon Faks E-Postlandskap 8 pers plan 10 / Arbeidsplass 1 / ResultatoversiktMålestokk 1 : 53Målepunkter8 x 8 8 x 8Em [lx] 495 647Emin [lx] 380 558Emax [lx] 632 713Emin / Em 0.768 0.863Emin / Emax 0.601 0.783128 x 1285061987170.3920.276Side 23