Title: 36 Luftbehandling - Kantine.pdf
o Tilluft er utbalansert med tilsvarende på storkjøkken opp til 700 m3/h i øvrigetilluftsventilero Kontor/tørrvarer er utbalansert med 100 m3/h i tilluft og 100 m3/h i avtrekkKjøkkenventilator skal trekke 2 000 m3/h ved Trinn 5 (høyeste nivå på vifte)o Når denne viften slår seg på skal spjeld 360.002-SC501 stenge (dette spjeldet gårtil sentralavtrekk på nordside i kantine) slik at tilluft og avtrekk er utbalansert.o Når kjøkkenventilator skrus av Trinn 0 skal spjeld 360.002-SC501 åpnes slik atnødvendig avtrekk (dette definerer VAV spjeld 360.002-SQ502) tilkommerkantinen.Norsk Teknisk Installasjon AS Tlf.: +47 32 84 05 00 E-mail: post@nti-as.noPostadresse: Dråpen 16 3036 DrammenBesøksadresse: Dråpen 16 3036 DrammenOrg.nr.: NO996 099 881 MVA Bank: 2480.21.75392