Title: +175=364.001_MR001_Jethette.Produktinformasjon.pdf
Systembeskrivelse: Et luftkjølt kondenseringsaggregat med kjølebatteri i tilluft tilklimatisering av bygget, Ford.temperatur :g.C Utetemperatur :2S"C Kjølemedium :R407C36.0136.0236.03Kapasitet Effektbehov Ant, kompressorer Kapasitet Effektbehov Ant. kompressorer Kapasitet Effektbehov Ant. kompressorer:19+26+41+41 KW :33,5 kW :4x1 stk. :26+32+41+41 KW :36,5 kW :4x1 stk. :26+26 KW : 13,8 kW :2x1 stk.Tegninger:KjølerørsskjemaSystemskjema:Systemskjema (se automatikkskjema)Komponentliste:Materialliste MU-Komponent:Plassering37.01.01DX-aggregatPå tak03TrykkvakterPå kondenseringsaggregatKlimanord\DV13KLIMANORD A/S DI.R3FDV 37. LUFTKJøLEANLEGG - CMA/EXNR 38DRIFTS. OG SYSTEMINFO - GEN./SYSTEMINFOBLAD 2 AV 3SYSTEM 37.00 LUFTKJøLEANLEGG DX LUFTKJøLT KOND.AGGREGATA) TNSTALLASJON Sjekk at kompressoren er forriglet så den ikke starter når tilluft vifte ikke er i drift.