Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Tillsätta etylenglykol i lämplig koncentration för att skydda anläggningen ner till en temperatur som ligger 10 K under den lägsta temperatur som kan förväntas på installationsplatsen.Ska enheten stå oanvänd under en längre tid rekommenderar vi att du tömmer den, samt som en säkerhetsåtgärd tillsätter etylenglykol i värmeväxlaren g e n o m a v l u f t n i n g s v e n t i l e n s a n s l u t n i n g p å värmeväxlarinloppet. Fyll enheten på nytt med vatten och tillsätt en inhibitor innan du startar den nästa säsong.Vid installation av extrautrustning måste installatören följa grundläggande föreskrifter, särskilt när det gäller minimala och maximala tillåtna flöden. Dessa måste ligga mellan de värden som anges i tabellen med driftsgränser (kapitel 5 - ”Tillämpningsdata”).