Title: 31 Expansjonskar Sanitær.pdf.pdf
Min. driftstrykk pa = pFL Min. driftstrykk korresponderer med strømningstrykket pFL. For å holde et konstant nivå bør en reduksjons ventil installeres i kaldtvannsledningen.psv =pR 0,8Nominelt volum Vhs er det nominelle volumet for varmtvannsbereder. e (60 °C, tabell 1)VN = Vhs · e ·(psv + 0,5)·(p0 + 1,3)(p0 + 1)·(psv - p0 - 0,8)HurtigvalgOppvarming fra 10°C to 60°Cp0 4,0 bar | pa 4,3 barp0 3,0 bar | pa 3,3 bar6781067810psv [bar] Vhs [liter] 50 80 100 150 180 200 250 300 400 500 600 700 800 900 10008 8 12 18 18 25 25 35 50 50 80 80 80 140 1408 8 8 12 12 12 18 18 25 35 50 50 50 80 808 8 8 8 12 12 12 18 25 25 35 35 50 50 50Nominelt volum VN [liter]8 8 8 8 8 8 12 12 18 25 25 35 35 35 508 8 8 8 8 12 12 18 18 25 35 35 35 50 508 8 8 8 8 8 12 12 18 18 25 25 35 35 358 8 8 8 8 8 8 12 12 18 18 25 25 35 358 8 8 8 8 8 8 12 18 25 25 25 25 35 35Eksempel Vhs = 200 liter pa = 3,3 bar psv = 10 bar