Title: Premissrapport bygningsfysikk.pdf
Det henvises til RIEnergi notat «Premissnotat Energi» på utført energiberegning og dokumentasjon på tilfredsstillelse av overnevnte energikrav.3.2LufttetthetI henhold til NS3701 tabell 9 er minstekravet til lekkasjetall på 0,6 h-1. Det innebærer at lekkasjetallet ved 50 Pa trykkforskjell må være mindre eller lik 0,6 luftvekslinger per time. Denne verdien skal legges til grunn i energi simuleringen. Det viktigste bidraget for å klare dette tetthetskravet er god utførelse av tettesjikt.3.3KuldebroerNormalisert kuldebroverdi skal etter NS3701 tabell 9 ikke overstige 0,03 W/(m2K). Det innebærer behov for kuldebrobrytere på ca. 150 mm, samt at vinduer og glass plasseres minimum 40mm i isolasjonssjiktet.For å dokumentere normalisert kuldebroverdi skal det utføres kuldebroregnskap. Dette skal utføres av RIByFy.3.4RadonTEK 10 § 13-5: (1) Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at