Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Ø 50mm Uponor Decibel rør Ø 75mm Uponor Decibel rør Ø 110mm Uponor Decibel rørFR Rørstruper 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag)Kompositt- rørProtecta Rørstruper på begge siderAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-SKOMPOSITT UPONOR DECIBEL PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 90Maks utsparing 1100mm x 1100mm (mellom vegg og dekke 550mm høyde x 1100mm bredde med innfestning på 3 sider)2 lag 50mm FR Brannplate 1-S monteres med 50mm overmål på begge sider. Kantene males med FR Dekkmaling≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERGjennomføringØ 50mm Uponor Decibel rør Ø 75mm Uponor Decibel rør Ø 110mm Uponor Decibel rørFR Rørstruper 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag)Protecta Rørstruper på begge siderAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderKompositt- rør