Title: +135.01=564.001-XS020T_01-A6Vxxx_UP520.xxFDV_Norsk.pdf
Revolvering pr.ft4 MinimumKapasitans30 pF/ft eller mindreSkjerm100% folie med nøytral trådKommunikasjonshastighet9,6 kbpsKabellengdeIhht. KNX krav <1000mUL typeUL916CSA typeC22.2 No 205 – Signal utstyrC22.2 No 0 – Generelle kravOmgivelsesforhold og beskyttelses klassifiseringKapslingsgrad IEC EN 60529IP20Klimatiske omgivelsesforholdTransport (Pakket for transport) ihht IEC EN 50090-2-2Temperatur -25...70 °C Luftfuktighet 5%...95%Klasse 3K5Drift ihht IEC EN 50090-2-2Temperatur -5...+45 °C Luftfuktighet 5%...95%UnrestrictedSmart InfrastructureDimensjoner5WG1520-2AB03Utgitt av Siemens AS Smart Infrastructure Østre Aker vei 88 NO-0596 Oslo Tel. +47 22 63 30 00 www.siemens.no/buildingtechnologiesA6Vxxx_FDV_NO 2020-08-12Dokument IDA6Vxxx_FDV_NOUtgave2020-08-125WG1520-2AB13© Siemens AS, 2020 Tekniske spesifikasjoner og tilgjengelighet kan endres uten varsel. Se komplett datablad for mer informasjon.Smart InfrastructureUnrestrictedFDV_NO