Title: +038=320.102-SB006T_01-Energy Valve Reguleringsventil Belimo - Produktdatablad.pdf
Enheten er sammensatt av fire komponenter: reguleringsventil (CCV), målerør med mengdesensor, temperatursensorer og aktuatoren. Den justerte maksimale mengden (V'max.) er tilordnet maksimum reguleringssignal (typisk 10 V / 100%). Alternativt kan reguleringssignalet tilordnes ventilens åpningsvinkel eller ønsket effekt på varmeveksleren (se effektregulering). VVS-reguleringsutstyret kan reguleres via kommunikative eller analoge signaler. Mediet gjenkjennes av sensoren i målerøret og benyttes som mengdeverdi. Den målte verdien balanseres med settpunktet. Aktuatoren korrigerer avviket ved å endre ventilposisjonen. Dreievinkelen α varierer i forhold til differansetrykket over reguleringsutstyret (se kurver for væskemengde).KapasitetskurverVarmevekslerens overføring