Title: 03.2 System informasjon Nødlysanlegg Smestad skole.pdf
Nødlys armaturer (markeringslys og ledelys) er montert ihht. belysningstegningene, og framgår også på branntegningene. Type armatur som er benyttet framgår av komponentinformasjonen. Det er levert armaturer med led som lyskilde.Markeringslys lyser både i normal drift og batteridriftLedelysarmaturer er normalt mørke og vil tenne ved lokalt nettutfall.Belysningsarmaturene og utstyr fremgår av plantegninger, skjemaer og komponentskjemaerDriftsinformasjon443.01 NødlysutstyrAnleggene er dimensjonert for nødlys drift i 1 time, og med et lysnivå ihht. publikasjon "Nødlysanlegg" fra Lyskultur.Hver dag skal sentralen status kontrolleres. Hver måned skal følgende kontrolleres.Feil på armatur, ladefeil, nødlyssentralÅrlig skal følgende sjekkes/kontrolleres:Kontroll av alle armaturer. Driftstid for anlegget ved nøddrift (batterikapasitet)Sentralen utfører disse testene automatisk.