Title: +038=310.101-RF010._01-Produktdatablad - AxFlow AS - VA_VVS 4020989 med flere - Sensus 420.pdf
mm 120 140168Høyde til C/L rør, hRørlednings- dimensjonmm 34inch 1/4"36,53/4"451"45611"1/4 1"1/2Total høyde med påmontert HRIVektmm 150 170kg1,83,01986,0Ende-inch 3/4"1"1"1/4 1"1/2 2"stuss, diametermm 26,44 33,25 41,91 47,80 59,61Gjenge, stigningmm 1,814 2,309 2,309 2,309 2,309Vektkg1,41,62,32,55,0(1) lev. også i lengde 145 & 170 mm (2) lev. også i lengde 165 & 220mm9 0 0 1 / 4 7 0 0 / N E / q E / Q H AHRI tilleggsutstyr Tallskiven til 420-måleren er som standard utstyrt med en viser som aktiverer HRI impulsgiveren. HRI kopierer den mekaniske registreringsindeks eksakt, ved registrering av rotasjonsretningen til viseren. Den sørger for driftssikker puls- og data grensesnitt for fjern- og mobil avlesning. HRI-giveren kan ettermonte- res på allerede installerte Sentinel vannmålere, eller kan bestilles fabrikkmontert.Før vannmåleren tilkobles, må ledningssystemet gjen- nomspyles for å fjerne alle partikler og urenheter.