Title: 32 Varmeanlegg.pdf
Prosjektnavn: Smestad Skole – Nytt tilbygg320 VarmeSystem informasjonTransmisjons- og infiltrasjonstapet i bygningene dekkes generelt av vannbåren varme. For dimensjonering av vannbåren varme er det lagt til grunn en samtidighetsfaktor på 100 %.Anlegget er dimensjonert og utført slik at det er tilpasset kombinasjonen med luftbehandling- og kjøleanlegg.Anlegget omfatter nødvendige utstyr og fyrsentral for forsyning av radiatorer, gulvvarme og varmebatterier i ventilasjonsaggregater. Videre omfattes et komplett rørsystem for distribusjon av varme på sekundærside med tilhørende pumper, reguleringskretser osv.Varmeanlegget er utført som et konvensjonelt to-rørs system.Varmeanlegget består av:320.002 Varmeproduksjon, hovedføringerVarmeproduksjon er basert på 1 stk. varmepumper samt elektrokjele som back-up.320.010 RadiatoranleggKursene for radiatorer betjener samtlige radiatorer i den nye bygningsmassen.320.020 Ventilasjonsanlegg