Title: +038=360.019-#####._06-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Vikt, kgfläkt+filter 52* 52 122-149fläkt + filter + batteri5252*008262-29510045A45StorlekL1L2BHADEFGIJØ00812142049995542,574988711621050164497,5271400Inspektionsutrymme 1000 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet. Elanslutning Effektvariant 1: 1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A Effektvariant 2: 3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AMärkdata per fläkt Effektvariant 1: Motoraxeleffekt 1,15 kW, motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz Effektvariant 2: Motoraxeleffekt 1,6 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz165Dimensionering, installation, mått och viktGOLD SD, storlek 008, delat utförandeLuftflöde, m3/hFläkta P,g n n k ö s k c y r t lia t o T341Ef f.-vEff.-var. 1ar. 2SFPv=1,2521,000,75Lw,tot70dB758085a P, t s u l r ö f s k c y r t l a t o TB a tte riv är me v ä xlare( F 7 )e P M 1 5 0 % e P M 10 6 0 % ( M 5 )Luftflöde, m3/s