Title: +135.01=370.001-JP502T_01-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Det skal kun brukes en monteringsstilling med vertikal motoraksel.LES DETTE: Blokkpumper i serien Stratos GIGA B må stilles opp på sikre funda- menter eller konsoller.Trykkflens DN [mm]Kraft FVmax [kN]Kraft FHmax [kN]Momenter Σ Mtmax [kNm]405065802,4 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 3,3 3,3 3,3 3,31,7 1,7 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,4 2,4 2,4 2,40,55 0,52 0,50 0,62 0,55 0,52 0,50 0,62 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,1 1,1 1,1 1,1WILO SE 03/2018Σ (FV), Σ (FH) og Σ (Mt) er summene av de absolutte mengdene av gjel- dende belastninger som virker på stussene. For disse summene blir det ikke tatt hensyn til belastningens retning eller fordeling på stussene.Fig. 22: Krefter som virker på stusseneTransport fra en beholderLES DETTE: Sørg for at væskenivået over pumpens sugestuss er tilstrekkelig, slik at pumpen aldri går tørr ved transport fra en beholder. Overhold mini- malt inntakstrykk.Kondensatavrenning, isolering