Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Ventilatoarele cu contacte termice cu conductoare externe (TK) trebuie conectate întotdeauna la protecţia externă a motorului. Montaţi ventilatorul în direcţia fluxului de aer (a se vedea săgeata de pe unitate). Ventilatorul trebuie astfel instalat încât să nu se transmită niciun fel de vibraţii prin intermediul sistemului de conducte sau prin scheletul construcţiei. (Sunt disponibile accesorii adecvate, precum elemente de prindere rapidă şi difuzoare). Asiguraţi-vă că ansamblul ventilatorului este fixat ferm şi stabil (Fig. 3). Ventilatorul poate fi montat în orice direcţie, dacă nu există alte precizări. Ventilatoarele trebuie instalate astfel încât operaţiile de service şi de întreţinere să poată fi efectuate cu uşurinţă şi în siguranţă. Zgomotul deranjant poate fi redus prin instalarea atenuatoarelor de zgomot (disponibile ca accesorii).