Title: Pol5.v03.pdf
Det er lagt inn 3 pumper i modellen. En drenspumpe (5 l/s) som tar unna smeltevann o.l. og to parallelle nødpumper med identisk kapasitet. Første pumpe slår inn ved laveste nivå på magasin, satt til kote -1m. Pumpe 2 slår inn når magasinnivået overstiger 0,5m (kote -0,5). Nettet er simulert med samlet nødpumpekapsitet på 150, 100 og 50 l/s. Det legges 2x250mm pumpeledninger gjennom Enga og det er disse som legger føringer maksimal pumpekapasitet på 150l/s.6.Konstruerte regnFor å simulere fremtidige regnhendelser samt regnhendelser med gitte gjentaksintervall er det nødvendig å konstruere fiktive regn som representerer faktiske hendelser på best mulig måte. Til regnkonstruksjon er det benyttet en metode utviklet av Oddvar Lindholm (Professor ved NMBU); konstruksjon av regnhyteogram. Regnene er simulert med forregn som varer i 3 dager slik at modellen får «satt seg» før regntoppen kommer.Figur 7: Eksempel på konstruert regn