Title: Igangkjøring aggregat.xlsx
Beskrivelse Test metode Verdi Godkjent Aggregat stopper ved brann testet å funker ok Røyksensor tilluft lagt opp å testet ok Bacnet innstilt lagt in å testet ok IP adresse lagt opp å funker 192.168.30.23 ok Trykkføler tilluft koblet / testet lagt opp å testet testet ok Trykkføler avtrekk koblet / testet lagt opp å testet testet ok Brannspjeld er tilkoblet og testet lagt opp å testet ok Teknisk nett aggregat lagt opp å testet testet ok Teknisk nett director parret opp å alt funker 192.168.30.24 ok Optimaiser er programmert gjort ok Pumpe varme koblet koblet å testet testet ok Shunt varme koblet å testet testet ok Kjølekompressor tilkoblet ikke akutelt ok Kjølekompressor testet ikke aktuelt ok Isvann shunt tilkoblet / testet koblet å testet ok Service bryter IO tilkoblet ventilasjon koblet ikke testet ok Service bryter IO tilkoblet kompressor ikke aktuelt okAlt testet og i orden:Dato : _________________________Sign: __________________________Testskjema ventilasjon aggregat