Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
EKSTERN BRANNALARM NR. 1 UTLØST For brannvernfunksjon tilkoblet klemme 6-7. EKSTERN BRANNALARM NR. 2 UTLØST For brannvernfunksjon tilkoblet klemme 8-9. INTERN BRANNALARM UTLØST Aggregatets tilluftstemperaturgiver måler mer enn 70 °C (fabrikkinnstilling) og/eller aggregatets avtrekk- slufttemperaturgiver/romtemperaturgiver/ekstern avtrekkslufttemperaturgiver måler mer enn 45 °C (fabrikkinnstilling). Funksjonen aktiveres manuelt.A1)A1)A1)1113 s3 s3 s000Alarmgruppe 2: Eksterne alarmer2:12:21617EKSTERN ALARM NR. 1 UTLØST Ekstern alarm, tilkoblet styreenhetens klemme 10-11, er utløst. Alarmforsinkelse regulerbar 1-600 s. EKSTERN ALARM NR. 2 UTLØST Ekstern alarm, tilkoblet styreenhetens klemme 12-13, er utløst. Alarmforsinkelse regulerbar 1-600 s.AB13)03)1 s2)1 s2)00Alarmgruppe 3: Forvarme 313:1FORVARME, I/O-MODUL NR. 9 KOMMUNIKASJONS- FEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommu- nikasjon med I/O-modul nr. 9 for forvarme.A03)10 s13:2