Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
50mm Brannplate 1-S med malt side ned50mm Brannplate 1- S 100mm overlapp av utsparingenAlle gjennomføringer og åpninger i begge plater må fuges med FR Akryl fra undersidenFestes til dekket med FR Akryl, deretter med 100mm treskruer og stål skiver i hjørne og c/c ≤ 280mm, 50mm fa kantwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 60 (65) 2021 2 9Detaljtegning Protecta® FR BrannplateSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 90)Maks utsparing 600 x 1200mmMASSIVTRE & BETONG - DEKKE≥ 20mm glass eller steinull ≥ 75 kg/m3 monteres ≥ 50cm på begge siderStålrør ≤ Ø60mmPlate-kanter må males med FR Dekkmaling50mm Brannplate 1-S med malt side ned50mm Brannplate 1-S 100mm overlapp av utsparingenAlle gjennomføringer og åpninger i begge plater må fuges med FR Akryl fra undersidenFestes til dekket med FR Akryl, deretter med 100mm treskruer og stål skiver i hjørne og c/c ≤ 280mm, 50mm fa kantKOBBER ELLER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 90)