Title: DM1-3 plan 04 Lysberegningsrapport 02.pdf
Prosjekt 131.08.2022Designer Telefon Faks E-PostRom 1 / En-sides komprimert rapportTakhøyde: 2.800 m, Montasjehøyde: 2.800 m, Vedlikeholdsfaktor: 0.85Verdier i Lux, Målestokk 1:250FlateArbeidsplanr [%]/Em [lx] 426Emin [lx] 7.27Emax [lx] 1153Emin / Em 0.017Gulv202769.999010.036Tak70887.242120.082Vegger (29)501486.32576/Arbeidsplan:Høyde: Målepunkter: Yttergrense:0.850 m 128 x 128 Punkter 0.000 mArmatur-stykklisteNr.AntallBetegnelse (Korreksjonsfaktor)F (Armatur) [lm] F (Lamper) [lm]P [W]121923Fagerhult 13373-402 NOTOR65 SURF/PEND D 1200 HL Delta 830 Start (1.000) Fagerhult 13429-402 NOTOR65 SURF/PEND D 2400 HL Delta 830 Rekke (1.000)322064403221644236.069.0Samlet: 209305 Samlet: 209365 2271.0Spesifikk tilkoblet effekt: 5.16 W/m² = 1.21 W/m²/100 lx (Grunnflate: 439.82 m²)DIALux 4.13 by DIAL GmbHSide 1