Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
8Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 603Denne tekniske beskrivelse er udarbejdet med henblik på at give driftsledere, målerinstallatører, rådgivende ingeniører og forhandlere mulighed for at udnytte alle de funktioner, som findes i MULTICAL® 603. Beskrivelsen er endvidere rettet mod laboratorier, der forestår test og verifikation.Denne tekniske beskrivelse opdateres løbende. Find den seneste udgave på http://products.kamstrup.com/index.php.1.1 Mekanisk opbygningFigur 11Topdæksel med fronttaster og lasergravering5 …eller der kan monteres et batteri2PCB med microcontroller, display m.m.61 eller 2 kommunikationsmoduler3Verifikationsdæksel (må kun åbnes på bemyndiget laboratorium)7Tilslutning af temperaturfølere og flowsensor4Enten kan der monteres et strømforsyningsmodul…8BunddækselKamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.20219MULTICAL® 603