Title: +038=360.019-#####._09-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Forordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFPLydde(cid:751)ektnivåFrekvensband63125250Til tilluftskanal736868Til inntakskanal696971Til omgivelser645649Til omgivelser inkl. avtrekk.6658511Anslutningsgavl, TilluftStatisk trykkfall1Varmebatteri, vann, TBLA-5-120-050-2-3EffektvariantAntall rørraderAntall kretserAnslutningsnummerLamellavstandTrykkfallLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighetØnsket batterieffektBatteriets overkapasitetVæsketemperaturVæskemengdeVæsketrykkfall500695853551k665138402k644937394k62443436Inn2,515Inn60,0Dato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-100005346780,96 kW4,00 kW1DOMEL 749.3.392160,6 %94,5 %6865,2 %0,64 kW/(m³/s)8kAll62dB72dB(A)47dB64dB(A)37dB52dB(A)39dB54dB(A)4 Pa331332 utv.2,0 mm15 Pa1,77 m/sUt20,0°C5%31,90 kW37 %Ut42,0°C0,430 l/s