Title: Teknisk Rapport 360.002 2022 03.05.2022 Bromstadvegen 59 Trondheim.pdf
Elektrom otorer Tilluftsm otor 1/1 Tilluftsm otor 1/2 Avtrekksm otor 1/1 Avtrekksm otor 1/2 Sirkulasjonspum pe 1 Sirkulasjonspum pe 2 Sirkulasjonspum pe 3 Sirkulasjonspum pe 4Mrk. Strøm Inst. Motorv. L1 3,2012Ax212Ax24,101,33A 1,33A 1,33A 1,33A0,31 0,64 0,26 0,15L2 3,403,900,31 0,64 0,26 0,15L3 3,303,90Cos ℓ 1,001,001,00 1,00 1,00 1,00kW 2,312,780,14 0,30 0,12 0,07Merknader Pådrag 59%Pådrag 61%S1På AvSFP Verdi (Sum P (kW) / V (m3/h)) =Mandag SD SDTirsdag SD SDVirkningsgrad v. gj.vinn. (T3-T2/T7-T2) =1,31S2 Driftstider ventilasjonsanlegg Onsdag SD SDLørdagTorsdag SD SDFredag SD SD85,64 %SøndagPktOppsum m ering og kom m entarer3 4 8 10 11 12