Title: +038=360.011-#####._05-360.011 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Installasjon- og vedlikeholdsanvisning.pdf
2www.swegon.com1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER1.2 Risikoer1.1 Sikkerhetsbryter/hovedstrømbryter Tilkoblingsdekselet for RX/HC 011-020 er plassert oppå aggregatet til høyre eller venstre for GOLD-aggregatets tilkoblingsdeksel (over roterende varmeveksler), se skisse. Sikkerhetsbryteren finnes på siden av tilkoblingsdekselet for RX/HC størrelse 011-020.AdvarselVed inngrep må man kontrollere at spenningen til ag- gregatet er brutt.Mulige plasseringer avTilkoblingsdeksel GOLDAdvarseltilkoblingsdeksel RX/HCKjølemediekretsen må ikke under noen omstendigheter åpnes av ukvalifisert personale, ettersom det er gass under høyt trykk i kretsen.Risikoområder for kjølemediumRisikoområdet for kjølemedium finnes i prinsippet inne i hele den reversible varmepumpen. For håndtering ved lekkasje, se punkt 7.2.Benyttet kjølemedium er R410A.