Title: asmicra100_dn.pdf
Still passende alarmfaktor for miljøet som skal beskyttes. Detektoren utfører en FastLearn for å finne ny alarmfaktor. Mens detektoren fortsatt befinner seg i FastLearn-modus, stilles detektoren i demonstrasjons-modus. NB: Syntetiske røykkilder av aerosoltypen må ikke brukes til å teste responsen til detektoren, da disse kan etterlate syrerester som kan forårsake skade på enheten.Vent på at FastLearn fullføres og den blinkende OK LED-indikatoren vil avslutte og utføre nødvendige røyktester, for å sikre at detektoren reagerer riktig, deretter lar man røyken slippe fullstendig ut av anlegget.Utfør en ny FastLearn, denne gangen uten å sette detektoren i demonstrasjonsmodus. Detektoren vil ikke generere noen alarmer i løpet av den 15 minutters FastLearn-periode, og etter dette vil detektoren gå med redusert følsomhet i 24 timer mens ClassiFire akklimatiserer seg til miljøet som skal beskyttes, og setter opp passende følsomhetsinnstillinger for dag- og nattdrift.