Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Tarkastus Tarkista yksikön käynnistyksen yhteydessä, että pumppu vetää vettä normaalisti. Jos näin ei ole, tarkista letkujen ripustus ja etsi mahdollisia tukoksia.(maadoitus)Tee sähkökytkennät L (vaihe), N (nolla) ja sähkökaaviossa osoitettuun tapaan noudattamalla jakolaatikon pohjassa osoitettuja napaisuuksia, katso kuvat 36-38-39-40. Kaikki yksiköt on varustettu konetta suojaavalla sulakkeella ja ohjauslaitetta suojaavalla sulakkeella (tyyppi gF 1A). Jos konetta suojaava sulake joudutaan vaihtamaan, viittaa taulukkoon I.Sähkötaulut: sähkötaulu sijaitsee yksikön ulkosivussa (kuva 1-2). Irrota sähkötaulun kansi ruuvaamalla auki sulkuruuvi/ruuvit. Riviliittimet löytyvät sähkötaulun sisältä, joihin kytkennät tehdään sähkökaavioiden ja kuvien 36-38-39-40 mukaisesti.im o u S42 GW117(cid:19)(cid:25)(cid:18)(cid:20)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:20)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:20)(cid:20)(cid:29)(cid:22)(cid:28)minimihalkaisija on taulukon II mukainen.