Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Aggregatet motsvarar krav enligt Ecodesign 2018.Rekommenderat arbetsområde för dimensionering. Tillåtet driftsområde vid nedreglering. Undre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering, se svart streckad linje i diagram. Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).Min- och maxflöden Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handter- minalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.Korrektionsfaktorer KOK , dB. Fläkt i övre plan.StorlekMinflöde (vid luftflödesreglering)Maxflöde014m3/h 720m3/s 0,20m3/h 5940m3/s 1,65Korrektionsfaktorer KOK , dB. Fläkt i undre plan. Oktavband, nr/medelfrekvens, HzOmråde i diagramLjudväg12345678Till utlopps- kanalTill inlopps- kanal*Till aggregatets omgivning**1 2 3 1 2 3 1 2 363 -10 -8 -1 -11 -12 -7 -21 -19 -12125 -16 -14 -6 -14 -14 -7 -30 -28 -20250 -3 -9 -4 -19 -19 -18 -26 -32 -27