Title: +038=360.003-#####._07-360.003 Gold RXHC-20 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Avtrekksluftmengde 1,389 ms Innmonteringens innvirkning pa viften (systemeffekten) er innkludert iviftens ytelseDimensjonerende statisk trykk (vate forhold) 591 Pa Statisk trykkeking i SFPv beregning 541 Pa Temperaturheving p.g.a. vifte 0,8 °CMin. hastighet 280 omdr/min Turtall i SFPv beregning 1464 omdr/min Dimensjonerende hastighet 1511 omdr/min Maks. hastighet 1890 omdr/min Dimensjonert eleffekt til motor(er) 1,41 kW Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregning 1,28 kW Merkeeffekt 2,40 kW Motoropsjon 1 Motorbetegnelse DOMEL 748.3.492 Antall motorer/vifter i hver luftretning 1Side: 22/64AHU DesignTeknisk spesifikasjonObjekt: Dronning Mauds gate 1-3 (899663) Aggregatnavn: 360.003 GOLD RX/HC-20 +/- 5.000 m*h -Design datag ’Dato: 21.11.201813/1.0.20181120.1181604Aggregat ID: AD10000428397Total statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetAntallMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 92,0%) FMEG, kammervifte inkl. motorstyring Forordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgrad SFP