Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
lente. Ce n’est pas une vanne de modulation et pour cette raison elle ne possède pas son propre PTC. Ce n’est pas une vanne de modulation et pour cette raison elle ne possède pas son propre PTC. Cette vanne est entraînée, en tant qu’élément sensible, par le thermostat de température ambiante de l’unité “cassette”.La vanne à 2 voies est normalement fermée du côté de la batterie avec actionneur non alimenté. La vanne à 3 voies est normalement fermée du côté de la batterie avec actionneur non alimenté et ouverte du côté de la voie de by-pass. Lorsque la température ambiante ne satisfait pas le thermostat, la vanne s’ouvre en 3 minutes environ pour faire circuler l’eau dans la batterie.Lorsque la température ambiante atteint le niveau requis par le thermostat ou lorsque l’alimentation électrique est coupée, la vanne est fermée en 3 minutes environ côté batterie et est ouverte côté by- pass.