Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
Kontroller innstilling av alarmgrense. Alarm kan oppstå ved lav tilluftsmengde. Kontroller eventuell lekkasje av kjølemedium. 5 sekunder alarmforsinkelse.www.swegon.com21PrioritetStoppForsinkelseNullstillingAlarmnr.Alarmtekst Funksjon0=blokkert0=drifts=sekund0=manuelly a p s i Dl.m m o CA=A-alarm 1=Stopp B=B-alarmm=minutt h=time1=automatisk21:421:5304305COOL DX, KOMPRESSOR NR. 1 HØYTRYKKSGIVER DEFEKT Høytrykksgiver er defekt eller ikke tilkoblet. Kontroller klemmetilkobling 6 (svart), 13 (grønn) og 14 (hvit) på I/O-modul 2. 5 sekunder alarmforsinkelse. COOL DX, KOMPRESSOR NR. 1 HØYTRYKK OVER ALARMGRENSE Høytrykksgiver måler høyere trykk enn innstilt alarm- grense.A1)A1)03)03)5 s3 s1021:621:721:821:9306307308309