Title: Brukerhåndbok for styresentral.pdf
Tilslutning til motor- (aktuator-) udgang samt linieovervågning Aktuatorerne (motorerne) tilsluttes aktuatorudgangen på udgangsklemmerne 2-3. Der er mulighed for til- og frakobling af linieovervågning på aktuatorudgangen (fabriksindstillet til tilkobling). Kablerne til aktuatorerne kan forbindes i serie eller stjerne eller en kombination af disse (se tegning med eksempler eller tilslutningsdiagram på midtersiderne). Kablernes polaritet skal overholdes - Aktuatorerne skal altid tilsluttes via en lastafbryder, f.eks. Actulux type LIP eller lignende.Kabelovervågning (linieovervågning) på motorudgang Styrecentralen er udstyret med 3 indstillingsmuligheder for kabelovervågning (linieovervågning), som konfigureres ved hjælp af jumper J2.