Title: BREEAM-NOR-Norw-ver-1.1 2012 - Manual.pdf
4. Automatisk avstenging og nedpumping av kuldemediet når det oppdages høye konsentrasjoner av kuldemedier i maskinrommet/innbyggingen. I de fleste tilfeller er det kun systemer i mekanisk ventilerte/delvis lufttette maskinrom (eller innbygginger) som vil samsvare.5. Automatisk nedpumping til enten en separat beholder eller til varmeveksleren er akseptabelt, men kun hvis automatiske isolasjonsventiler er montert for å holde på kuldemediet når det først er pumpet ned.6. Alarmterskelen som utløser automatisk nedpumping er innstilt på et maksimum på 2000 ppm (0,2 %), men lavere nivåer kan stilles inn. Poenget kan ikke tildeles for manuelle systemer.6. Alarmterskelen som utløser automatisk nedpumping er innstilt på et maksimum på 2000 ppm (0,2 %), men lavere nivåer kan stilles inn. Poenget kan ikke tildeles for manuelle systemer.