Title: +038=66.009-##003._02-5DB - Brukermanual.pdf
MAS. 240 240U.M. min minPROTECTIONS DU COMPRESSEUR retard compresseur après la mise en mar-che de l’appareil durée minimum de l’arrêt du compresseurd3 d4 d5 d6MIN. 00 0 0 0MAS. 9999 1 99 1U.M. h/min (4)min/s (4) - min/s (4) -DEGIVRAGE intervalle de dégivrage; voir aussi d8 (5) (0=le dégivrage par intervalles ne sera ja-mais activé) durée du dégivrage (0=le dégivrage ne sera jamais activé) dégivrage après la mise en marche de l’ap-pareil (1 = OUI) retard dégivrage après la mise en marchede l’appareil (seulement si d4 = 1) température visualisée pendant le dégivrage 0=température de la chambre 1=si à l’activation du dégivrage la température de la chambre est en dessous de “point de consigne + r0”, au maximum “point de consigne + r0”; si à l’activa-tion du dégivrage la température de la chambre est en dessus de “point deconsigne + r0”, au maximum la température de la chambre à l’activation du dégivrage (6)