Title: Akkreditert kontroll.pdf
SJEKKPUNKT KRAV. KOMMENTAR / TILTAK 15.2 | Trykklasse, driftstrykk og makstrykk PN5 300 mbar/ 380 mbar. P 15.3 | Ex krav oppfylt N 15.4 | CE-merking N 16 APPARATER OG UTSTYR 16.1 |Kjeler, bredere Dampkjele IC Sixen 1350 4 V.vkjele Ygnis LPR 13 16.2 |Varmluftsaggregater N 16.3 |Stralevarme N 16.4 |lldsted/peis N 16.5 |Komfyr/koketopp N 16.6 | Andre gassapparater 4 N 16.7 | CE-merking N 16.8 | Korrekt gasskategori, landskode LPG G30/31 P 16.9 |Fyrrom 15.2.7 |Fyrrom godkjent av Inspekta AS P 16.10 Bentilasjon God P 16.11 | Avgassrgr og -apninger 15.4 DW 32 avgassrgr 1 P 16.12 | Utstyr under terrengnivé: 15.2.7. | Ingen montasje under terrengnivd, P Alarm m/magnetventil 2 Gass deteksjon anlegg med magnetventil sniffer i hvert fyrrom 17 MERKING OG SIKKERHET 17.1 |Synlig skilting om brannfare evt. gass 11.1 | Godt merket P under trykk, forbud om rgyking og bruk :v apenild 17.2 | Merking av rgrledninger, stengeventil 11.3 | Godt merket 4 17.3 | Nedgravd gasstank skilt m avstand til dom | 11.4 N Montert hgyere en