Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Undre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering.Begränsningslinjer för Ecodesign är beräknade med effektvariant 2. Medelvärde för tilluft och frånluft skall ligga innanför begränsningslinje.Rekommenderat arbetsområde för dimensionering. Tillåtet driftsområde vid nedreglering. Undre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering, se svart streckad linje i diagram. Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa). Begränsningslinje Ecodesign, 2016 Begränsningslinje Ecodesign, 2018Min- och maxflöden Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handter- minalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.Korrektionsfaktorer KOK , dBLjudvägOmråde i diagram163Oktavband, nr/medelfrekvens, Hz2345678125250500 1000 2000 4000 8000Storlek005Minflöde (vid luftflödesreglering)m3/h 288m3/s 0,08Maxflödem3/h 2340m3/s 0,65Till utlopps- kanalTill inlopps- kanal*