Title: +038=360.000-LH005T_04-WISE Parasol Konfortmodul Swegon - Produktdatablad.pdf
Ved tilkoblingspunktene er RE koblet til glatt rørende ø 12 mm (kjøling), eventuelt ø 12 mm (varme). Fordi enheten er utstyrt med montert romreguleringsutstyr, er RE koblet til utvendig gjenge DN 1/2”. VE er koblet mot tilkoblingsstuss ø 125 mm (PF = ø 160 mm). • RE fyller opp, lufter, prøvetrykker og har ansvar for at prosjekterte vannmengder når hver systemgren og hvert sluttapparatVed tilkoblingspunktene er RE koblet til glatt rørende ø 12 mm (kjøling), eventuelt ø 12 mm (varme). Fordi enheten er utstyrt med montert romreguleringsutstyr, er RE koblet til utvendig gjenge DN 1/2”. VE er koblet mot tilkoblingsstuss ø 125 mm (PF = ø 160 mm). • RE fyller opp, lufter, prøvetrykker og har ansvar for at prosjekterte vannmengder når hver systemgren og hvert sluttapparatVE innregulerer prosjekterte luftmengderFabrikkmontert romregulering og tilbehør • KontrollenhetWISE CUTransformatorPower ADAPT 20 VA (ekstrautstyr)Ventiler og motor for kjøling og varme