Title: +038=360.002-#####._02-360.002 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
av galvanisert stål I aggregatkabinettTilluftfilter: Fabrikant Type Filterklasse Montasje FiltermodulerTrykkfall rent: Camfil AB : Moduloppbygget : ePM1-60% (F7 i henhold til EN 779:2002) : : Sammensatt av følgende celler: HI-FLO XLT II 592x592/520-10 HI-FLO XLT II 287x592/520-5 :I aggregat kabinett, klipset i separate rammer.55Pa1 stk2 stk 2 stkVarmegjenvinner, rekuperativ: Fabrikant Type: HOVAL : Platevarmegjenvinner m/by-pass, felles spjeld1 stkover veksler og by-pass kanalMaterialer: Plater av sjøvannsbestandig aluminium iMontasje Betegnelse Gjenv. grad Gjenv. grad Trykkfall tilluft Trykkfall fraluftkapsling av aluzink stål I aggregatkabinett med bunnkar på avkast side: : SV-120/AX/1240/BSK137 : : : 192 : 19879,3 % temp. ved våt veksler 73,0 % temp. ved tørr vekslerPa PaKvalitetssystemRandem & Hübert A/S, Stansevn. 11, 0975 Oslo - Tlf.: 2290.0700 - Fax.: 2290.0710NR.PROSJEKT NR : FDV NORM FOR BYGNINGER NR373029/ABU MATERIALSPESIFIKASJON M36.