Title: +175=364.001_MR001_Jethette.Produktinformasjon.pdf
Tilluft Avtrekk SFPv= TilluftLuftmengde 23000 m3/h 23000 m3/h 2.78 kw/(m3/s)inv. gavel kl-3HastighetEksterntrykk350 pa 3S0 paTekniske data Tffiall 10 Pa4.4 mlsFilter EU-7 poselengde 547 mmHastigheltrykkfall rent Dim. trykkfall2.2 mls91 Pa 170 PaBatteri varmevekslerKobber aluminium Virkningsgrad Hastighet Vannmengde (30% Etylenglykol) Samlet trykkfall Utelufüemperatur Fralufttemperatur Utgående lufttemperatur51.0 o/o 2.5 m/s 2.45lls 121.5 kPa -25 .C 22.C1.0 .C (tilluft)106 PalnspeksjonsdelLengde 410 mmVarmebatteri VannHastighet Lufüemperatur inn Lufttemperatur ut Vann inn Vann ut Vannmengde Trykkfall vann Effekt2.5 m/s -2.O'C 22.O'C 80.0 .c 40.0'c 1.10 l/s13 kPa 185 kW21 PalnspeksjonsdelLengde 410 mmKiølebatteriDXHastighet Lufüemperatur/entalpi inn Lufüemperatur/entalpi ut Relativ Fuktighet Fordampningstemperatur Kjølemedie Effekt41+32+26*4,2.5 mls 25.0'C 11.8.C 50.0 % 7.0'cR407C135 kW216 Pa 50.5 k/kj 32.e kj/kjVifte