Title: Hea8.v11.pdf
Til den det måtte angåDRONNING MAUDS GATE 1 OG 3 – LUFTINNTAK OG AVKASTPlassering og utforming av luftinntak og avkast for Dronning Mauds gate 1 og 3 er optimalisert iht. Byggdetaljer 552.360 og NS 13779:2007.Det kjøres også CFD-simuleringer for å kontrollere kortslutning mellom luftinntak og avkast som ikke tilfredsstiller avstandskrav på 10 meter.For øvrig skal det også benyttes inntaksrister fra Wide av type "Wide ME-B" som har markedets beste separasjon av regn og tåke med virkningsgrad på henholdsvis min. 99,3% og 95,6%.Anders Møllevik Jacobsen, rådgiver VVS Erichsen & Horgen AST: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimerichsen-horgen.noE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 1 av 1