Title: 32 Varmeanlegg_funksjonsbeskrivelse.pdf
1. En gang årlig sjekkes ladetrykket på ekspansjonskaret. 2. Sjekk først om membranen er defekt. Dette gjør man ved å ta av hetten på luftventilen og trykke på ventilen med en fyrstikk e.l. Kommer det vann her er membranen defekt.1. En gang årlig sjekkes ladetrykket på ekspansjonskaret. 2. Sjekk først om membranen er defekt. Dette gjør man ved å ta av hetten på luftventilen og trykke på ventilen med en fyrstikk e.l. Kommer det vann her er membranen defekt.4. Karet monteres inn og systemet etterfylles med vann slik at trykket er på samme nivå som da karet ble koblet fra.4. Karet monteres inn og systemet etterfylles med vann slik at trykket er på samme nivå som da karet ble koblet fra.Daglig kontroll1. Trykket i varmeanlegget sjekkes. 2. Temperatur i anlegg vurderes. 3. Termostater og automatikk sjekkes.ElementkjelKrever bare visuelt tilsyn, samt årlig service.FilterMikrobobleutskiller og filter skal renses med jevne mellom (1 gang pr. år). Etter rensing må anlegge fylles opp.