Title: TTC.pdf
Närvaro 0 s 0 s 10 min IR+BrytA Nej 0 hLED1 (R50; Matningsspänning 5V ok)Meny Ärvard. Skriv GruppLED2 (R51; Blinkar då signal går till radiator)LED3 (R52; Kommunikation sker med slingan)Vid problem: Kontakta service.DHP ersätter tidigare användargränssnitt så som Palm och PC med U2IR för trådlös kommunikation via IR med Lindinvents aktiva don.Temperatur Kontrollera att värde för rumstemperatur <Ärvärden>;<Rumstemperatur> stämmer genom att mäta i rum med temperaturmätare.Inloggning på aktivt don via IR Via den handhållna användarpanelen DHP kan information hämtas och skickas till tilluftsdonets regulator. Överföringen sker via IR-länk. När programmet ILCAT valts i DHP kan användaren via menyval <Läs> hämta aktuella värden från donet. Via menyval <Instäl.> kan användaren sedan skicka data till donet. IR-fönstret på DHP riktas mot donets IR-ögon. Lyckad överföring bekräftas med en signal.