Title: +038=360.018-#####._07-360.018 GOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Ut16,987Dato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000340056InnUt26,026,0°C5050%InnUt26,026,0°C5050%42,5 mm16 Pa18 Pa1,47 m/s3,76 kW6,81 kW12,51 kW25,89 kW3,803,803,3325,50R410A10,0 kgUt ved avriming7,8°C55%kWUt ved avriming6,7°C57%Side: 20/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.018 - 360.018 GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/h - 80%Tilluftsside, sommerLufttemperaturRelativ fuktighetKjøleeffektAvrennt væskemengdeAvtrekksside, sommarLufttemperaturRelativ fuktighet1VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.TilluftsmengdeInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)