Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Când se utilizează reglarea în frecvenţă, trebuie montat un filtru sinusoidal pentru toţi polii între motor şi controlerul de frecvenţă (versiunea pentru toţi polii: fază la fază, fază la pământ). Ventilatoarele sunt concepute pentru funcţionare continuă în gama de temperaturi indicată.Ventilatoarele cu contacte termice manuale (resetate prin deconectarea alimentării electrice, cu protecţie a motorului SP1), trebuie luate în considerare când se conectează echipament înconjurător cu funcţie de pornire/oprire automată. Cablare recomandată pentru ventilatoarele KT (Fig. 2).Funcţionarea Înainte de prima punere în funcţiune, verificaţi următoarele:Conexiunea electrică s-a finalizat în mod corespunzător.Conexiunea electrică s-a finalizat în mod corespunzător.Conductorul de protecţie a fost conectat. - Protecţia motorului a fost instalată. - Dispozitivele de siguranţă sunt montate (grilajul de protecţie)