Title: 01 Brannkonsept - ISS, Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
For materiell som krever bruksanvisning, må denne finnes på eller ved materiellet, også på de mest aktuelle fremmedspråk.WWW.FIRESAFE.NOKommentarer og referanserKommentarer og referanser Det kan velges å installere brannslanger i stedet for håndslokkere om ønskelig.BYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDAnsv. ARKARKAnsv. RIVRIVRIVRIVRIVSIDE 205.16 § 11-17 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap1 Beskrivelse avbrannvesenets adkomst og innsatsmulighetYtelseskrav Det er kjørbar adkomst til byggets hovedadkomst.2 OppstillingsplassAlle deler av en etasje må kunne nås med maksimalt 50 m slangeutlegg. Avstand regnes fra nærmeste brannskille. Oppstillingsplasser vil naturlig være ved byggets hovedadkomst.3 Dører4 Tilgang til oppforede tak,loft og hulromInngangsdør og dører til de enkelte rommene må lett kunne åpnes ved hjelp av universalnøkkel som plasseres i nøkkelsafe slik at den er lett tilgjengelig for brannvesenet. Hulrom må være tilgjengelige for inspeksjon.