Title: GUPEXs vent.Notat 18.09.15.pdf
Varmeenergi tilsatsvarme Luftmengde tilluft (06) 28000 m%h Luftmengde avtrekk (07) 28000 m%h @nsket tilluftstemperatur (08) 200 °C Avtrekkstemp. far veksler (09) 22 °C Stedets drsmiddeltemperatur (10) 6,2 °C Vekslerens temperaturvirkningsgrad (terr) (11) 80,1 % Gradtimer tillskuddsvarme (12) 1297 °Ch Korreksjon for annen tilluftstemp (13) 11695 °Ch Korreksjon for til-ising (14) 0 °Ch Arlig driftstid (15) 2800 h Korrigerende gradtimer (16) 4153 °Ch Spesifikt ndverdi (P0) 7 9,81 NOK/kwh Tilsatsvarne energikostnad (18) 380245 NOKLivs-sykluskostnad (LCC) ihht ENEU2000 Tilluftsvifte energibruk, arlig 29618 kWh Tilluftsvifte energikostnad, naverdikalkyle 387403 NOK Fraluftsvifte energibruk, arlig 23520 kWh Fraluftsvifte energikostand, ndverdikalkyle 307642 NOK Tilsatsvarme energibruk, arlig 38761 kWh Tilsatsvarne energikostnad, naverdikalkyle 380245 NOKOur reference: RA 2015-09-08 16:39:23 1V Produkt Designer G3 Versjon 305.4.0.0Envistar FlexLCC