Title: +175=364.001_MR001_Jethette.Produktinformasjon.pdf
Aggregatets stSning er placeret i en boks ovenpå kompressoren. Adgang til styringen opnås ved at fierne skruerne på forsiden afboksens låg. Laget skubbes mod aggregatets bagslykke, hvorefter det kan uækkes ud over boksen.)I,Ifanrür^errril3. Tilslutning af strømforsyningenStrømforsyningen til aggregæettilsluttes i henhold til typeskiltet. El-diagram overpggregatet findes på side 30.OBS! De lokale forskrifter for elektriske inst¿llationer skal overholdes.4. Drift af aggregatet,.1 lndbygget hygrostatAggregatet er styret af en indbygget hygrostat indstillet på ca. 60%RF. Nar hygrostaten registrerer en luffftgtighed over 60%RF indkobles [çsmFressoren og ventilatoren(erne), hvorefter affrgtningen påbegmdes. Hygrostaten er placeret ved siden af fordamperen nederst på kompressorhuset.OBS! Er luftfugtigheden under 600/o,vil aggregatet ikkestarte ved tilslutring af stømmen.