Title: +038=29.001-QM001._02-Branngardin BVS - 0851 TG Bevis.pdf
Godkinnande Produkten utford och installerad enligt tillhérande handlingar godkénns med avseende pé foljande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):Brandteknisk klass upp tillEW 60S, (avskiljande) 5:231Material A2, s1d0 5:2311¥Dorr, lucka, port 5:534Verifieras i tillhrande handlingar, bilaga 1.**Utrymmen som ér forsedda med automatisk vattensprinkleranléggning, eller som har brandbelastning légra &n 250 MJ/m? kan utformas med halva den brandtekniska klassen for aktuell byggnadsdel och utan krav pa isolering, dock ligst i klass E. Med ovan ndmnda férutsittning kan Flammatex brandgardin benyttes i brandskiljande byggnadsdel med brandklass EI60 (EI klass ersittas avE klass)Flammatex Brandgardin har ytterligare testats med ett sikerhetsavstdnd p4 300 mm mot brandbart material. Testet visar at temperaturen understigar 140K mittat vid 300 mm avstind frn test-dmne. BBR mojliggor att utfora analytiska berikningar var en brandkonsult