Title: Økernveien 94 Oslo 31-10-2014.pdf
Dato: Revidert: Prosjektansvarlig:31.10.2014 - Odd Erik AanonsenForskrifts- manglerEtterslep vedlikeholdSide 8 av 12VVSTGDekningsområde: 1-4 et. Luftmengde: 26 000m3/h Roterende gjenvinner Alder: 2001Ventilasjonsaggregat: 36.03 Dekningsområde: U1-5 et. Luftmengde: 30 500m3/h Roterende gjenvinner Alder: 2001Ventilasjonsaggregat: 36.04 Dekningsområde: U1-5 et. Luftmengde: 32 000m3/h Roterende gjenvinner Alder: 2001Ventilasjonsaggregat: 360.01 Dekningsområde: U1-U3 et. Luftmengde: 5 300 m3/h Roterende gjenvinner Alder: 2001Det er i tillegg installert avtrekksventilasjon fra garasje.37 KomfortkjølingKjølemaskin av merke Carrier, med en kjølekapasitet på 87kW, og kjølemedium r-134a. Leverer kjøling til passive kjølebafler i tak.2Det er i tillegg installert DX- kjølemaskiner på alle datarom i bygget.Sum estimerte kostnader for utbedring VVSRapporttype: Teknisk DD - kortrapport Adresse: Prosjektnr:Økernveien 94, Oslo 20140376Beskrivelse av tilstand