Title: ESS_73948_Tidligere.pdf
Tidligere Lilleborg AS Avd. Ello Rutinekontroll utført 11.05.2020 av VVS Planlegging ASSide 2 / 3AVVIKStor alvorlighetsgradStedMiddels alvorlighetsgrad1.2.Ved tidligere tannkrem blandere er det en mesanin som mangler undersprinkling. Avviket regnes ikke som kritisk da det ikke er brennbare materialer i det aktuelle området. Mesaninen skal etter all sannsynlighet demonteres ble det opplyst om under kontrollen. Ukentlige egenkontroller er ikke etablert.ProduksjonSprinklersentralLiten alvorlighetsgrad3.4.5.Det er benyttet sprinklere med utløsnings temperatur på 93 grader. Sprinklerne er montert direkte i DN150 rør- Skal ha avstand fra DN150 røret på 1,5xD. På hovedrør er det benyttet klammer som ikke har sprinklergodkjennelse og stående sprinklere følger ikke rørets retning. Er det benyttet 2 stk boligsprinklere.SprinklersentralGenereltTidligere museumKommentarer: