Title: FDV Dokument Døli Pleie og omsorgssenter.pdf
Ved brann/røyk kan vinduer / luker i åpnes / lukkes fra branntast for aktuelt område. Åpning: Glasset knuses (dør åpnes) og RØD knapp betjenes Lukking: Dør åpnes og sort knapp merker Reset betjenesDersom systemet er tilknyttet automatisk brannsignal må dette resettes før luker kan stenges.6.2 Normal driftFor åpning ved brann åpnes / luker fra branntast for aktuelt område. Åpning: Dør til utløserenhet åpnes og Rød knapp betjenes Lukking: Dør til utløserenhet åpnes og Sort knapp merket Reset betjenes6.3 Nødstopp Ingen6.4 Driftsforstyrrelse Dersom 230V (Nett) er borte (sikring utløst i sikringsskap) vil batteri backup åpne luker i en alarmsituasjon.6.5 Tiltak ved driftsforstyrrelse Ved nettfeil, må sikring i kursfordeling kontrolleres. Kontakt Bramo Glass og Klima AS for bistand.7 Faremoment og beskyttende tiltak Påse at ingen uvedkommende er i umiddelbar nærhet av vinduene ved åpning/Lukking av lukene pga. klemfare!4Side 5 av 5 RO/ 227922