Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Instalar la unidad en una posición donde el condensado pueda conducirse fácilmente a un drenaje apropiado.....las ubicaciones demasiado cerca a fuentes de calor pueden dañar la unidad (Fig. 8). ... conectar la tubería de condensado al desagüe del sistema de alcantarillas sin sifón adecuado. La altura del sifón debe calcularse de acuerdo con la cantidad de descarga de la unidad para permitir suficiente y continua evacuación del agua (Fig. 9-10). ... el aislamiento parcial de la tubería La instalación no nivelada puede dar lugar a escape del condensado (Fig. 11). ... comprimir la tubería del condensado (Fig. 12-13). ... las conexiones eléctricas flojas (Fig. 14).paneles del techo o, si el techo se ha construido con mampostería, que esté garantizado el acceso a la unidad.ATENCIÓN: Restringir solamente las salidas de aire tal como se indica en el plano 15. Para unidades con resistencias eléctricas, NO se permite el uso del kit “CIERRE DISTRIBUCIÓN”.