Title: +135.01=370.001-JP502T_01-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Hvis nøddriften forlates under kommunikasjonsavbruddet på den (tidligere) slaven, ved at fabrikkinnstillingen utløses, starter den (tid- ligere) slaven med fabrikkinnstillingen for en enkeltpumpe. Den går da i driftsmodusen Δp-c med ca. halvparten av maks. løftehøyde.LES DETTE: Hvis det ikke ligger an noe sensorsignal, går den (tidligere) slaven på maks. turtall. For å unngå dette, kan signalet til differansetrykkgive- ren fra den (tidligere) masteren kobles igjennom. Et sensorsignal som ligger av på slaven påvirker ikke dobbeltpumpen under normal drift.Nett-av/Nett-påHvis nøddriften forlates under kommunikasjonsavbruddet på den (tidligere) slaven, ved å koble ut og inn nettstrømmen, starter den (tidligere) slaven med de siste innstillingene som den fikk fra master for nøddrift (f.eks. manuell drift med gitt turtall hhv. off).Gå ut av nøddrift på masterpumpen:Utløse fabrikkinnstilling