Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Stosowanie przemienników częstotliwości (tzw. falowników) jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania skutecznego filtra wygładzającego napięcie wyjściowe falownika (należy stosować filtr typu „SINUS”, kondensatorowe filtry „EMC” nie spełniają wymagań). Wentylatory są przez- naczone do pracy ciągłej w podanym zakresie temperatur.W przypadku podłączania pobliskich urządzeń z funkcją automatycznego włączania/ wyłączania należy uwzględnić wentylatory z wbudowanym autonomicznym zabezpieczeniem termicznym z resetem manualnym (reset przez odłączenie zasilania, zabezpieczenie silnika SP1). Zalecane okablowanie dla wentylatorów KT (Rys. 2).Użytkowanie Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić:Poprawność podłączenia elektrycznego. - Czy podłączono przewód ochronny PE. - Czy zainstalowano zabezpieczenia silnika.Czy z wnętrza obudowy lub kanałów usunięto niepotrzebne pozostałości po procesie montażowym.Podczas pierwszego uruchomienia należy sprawdzić: