Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Montaj Yukarıdaki Güvenlik bilgilerine bakın. Montaj, elektriksel bağlantı ve devreye alma ancak kurallara ve taleplere uygun olarak yetkili personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Elektriksel bağlantılar, bağlantı kutusu içerisindeki tesisat şeması, bağlantı blokları veya kablo üzerindeki işaretlere uygun olarak yapılacaktır. 3 fazlı fanların tümü, fabrikadan 400V 3~ bağlantılı halde teslim edilir. Varsa boş kablo rakorlarını kör tapalar kullanarak kapatın. K-fanı, ünitenin üstündeki bağlantı kutusuna ± 90 derece açıda monte edilmelidir. Eğer 12-14 mm çaplı kablolar kullanılarak kalıcı montaj yapılır ise, giriş fırçası değiştirilmelidir (K, KV, RVF ve KVK 125/160 tiplerine uygulanır). RS fanları, IP44'ün korunması için, bağlantı kutusu/motor plakası yukarıya gelecek şekilde takılmalıdır (Şek.1).KBT aşırı nemli ortamlara (örn. yıkama alanları) kurulurken fan için yeterli drenaj sağlanmalıdır. Burada amaç, aşırı düşük sıcaklıklarda fanda donma hasarı oluşmasını önlemektir.