Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
GIPSPLATE- OG BETONGVEGG ≥ 100 mm:Tabell I.10 Brannmotstandsklasse E 120/EI 120. Små kabelgjennomføringer ≤ 265 x 265 mm, Ø300 mm. Omfatter kabler med alle typer ledemateriale og kabelisolasjon.KabelgruppeDiameter (d) (mm)Kabelstige eller kabelbroTykkelse GPG (mm)Annet tilleggs- produkt på begge siderSmå kabler (A, B)d ≤ 21Middels kabler (C, E)d ≤ 50FS-EXStore kabler (D)Kabelbunt (små kabler)d ≤ 80d ≤ 100UtenGPG 100 + 50 + 50(50 mm påstøp på begge sider)FS-EXFS-EXKabelbunt (F) Tele -Comd ≤ 100FS-EXKabel (G) uisolertd ≤ 24Tabell I.11 Brannmotstandsklasse E 120/EI 90. Store kabelgjennomføringer ≤ 700 x 700 mm. Omfatter kabler med alle typer ledemateriale og kabelisolasjon.KabelgruppeDiameter (d) (mm)Kabelstige eller kabelbroTykkelse GPG (mm)Annet tilleggs- produkt på begge siderSmå kabler (A, B)d ≤ 21Middels kabler (C, E)d ≤ 50Store kabler (D)Kabelbunt (små kabler)