Title: DCV BL, RC, CF, MF.pdf
Storlekar (BxH)Vikt Diagram 1: Vikt SMRDB\H2000 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 0 0 13004005006007008001000120014001600Tabell 1: Standardstorlekar SMRD (finns i databas för MagiCad), kontakta Lindinvent vid behov av avvikande dimensioner.Flödesmäting Rekommenderat mätområde: 0,5 – 6,0 m/s Maximalt intervall: 0,2 – 8,0 m/s Mätnoggrannhet*: ± 5 % eller minst ± x l/s (x = kanalarean i dm2) *Gäller tillsammans med Lindinvents flödesgivare och regulatorer.K-faktorer och luftflödesberäkning K-faktorer beräknas enligt följande: K = 749 x A där A = Bredd(B) x Höjd(H) (Mått på B och H i meter) Exempel: K-faktor för SMRD 500x200 = 749x0,5x0,2 = 74,9 Luftflödesberäkning (q): q = K x √ Δp [l/s]MontageSMRD har gejd för anslutning till rektangulär kanal. Byggmåttet (L) i kanalen är 220 mm.Mätflänsen ska vid montage föregås av en raksträcka som motsvarar 3,5 gånger längden av den ekvivalenta diametern.