Title: +038=360.022-#####._07-360.022 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
85,3 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter44,5 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer0,0 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold97,1 %Årsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)81,7 %LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkUteluftTilluftAvtrekkAvkastSFPeSFPvEtaTAndelm³/sm³/sPaPaPaPakW/(m³/s)kW/(m³/s)%1001,1111,111030030001,921,7585,3800,8890,889021021001,441,3086,2600,6670,667014014001,000,8986,5400,4440,4440909000,740,6685,7200,2220,2220606000,670,6173,1Tilluftsside, vinterInnUtLufttemperatur20,015,8°CRelativ fuktighet8523%Varmeeffekt54,48kWAvtrekksside, vinterInnUtLufttemperatur22,013,8°CRelativ fuktighet30100%Side: 3/8AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjon