Title: 360.019-Swegon GOLD F SDCX +- 8640 m³h Ventilasjonsaggregat_Datablad.pdf
Direktedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.AvtrekksluftmengdeInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelseDimensjonerende statisk trykk (våte forhold)Statisk trykkøking i SFPv beregningTemperaturheving p.g.a. vifteMin. hastighetTurtall i SFPv beregningDimensjonerende hastighetMaks. hastighetDimensjonert eleffekt til motor(er)Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffekt/motorMotoropsjonMotorbetegnelseAntall motorer/vifter i hver luftretningTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 91,5%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFPDato: 07.02.2020 19 / 1.0.20200206.1170735 Aggregat ID: AD- 1000065119546 Pa139 Pa12532 utv.2,0 mm302 Pa307 Pa2,42 m/s9 410 m³/h860 Pa813 Pa1,2 °C250 omdr/min1 483 omdr/min1 512 omdr/min