Title: CDR - tilluftsventil.pdf
Montasje Ved fritthengende montasje festes ventilens innløpstuss med popnagler eller skruer i kanalen som skal tilkobles. Der som ventilen monteres helt inntil tak, kan den skrus fast gjennom overdelen der som byggematerialet till- later det. Ventilunderplaten demonteres ved at fjærene som holder underplatens ”pinner” (se figur 1) dreies 1/4 omgang. Når det benyttes anslutningskammer ALS, kan stuss mellom ALS og ventil forlenges med vanlig kanal opp til 500 mm uten at måleslange og spjeldregulering må forlenges. Se figur 1.SARInnregulering med ALS Skal foretas med ventilen montert. Måleslange og spjelds- norer trekkes ut av ventilen gjennom spalten. Låsbar spjeldinnstilling.0xD / ±5%Figur 1. Montasje. Innregulering.0xD / ±5%2xD / ±10%K-faktor er oppgitt på produktets merking. K-faktor finnes også i gjeldende k-faktorguide. Denne kan hentes på vår hjemmeside på Internett.3