Title: DriftsinstruksMB35-150kW0820.pdf
Temp 0.0 (80)°C Givarfel TempDefekt temperaturfølerSkift temperaturfølerKJEL STOPPER PÅ TRINN 3 (Alarmdiode blinker)Temp 30.0 (80)°C Alarm EffektTemp 30.0 (80)°C Alarm EffektTemp 75,5(80)°C Trinn 3( 5)Sikkerhetstermostat har løst utHovedbryter/hovedsikringer lagt ut eventuelt defekte hoved-sikringer i tavle Kjelen er begrenset fra for eksempel SD-anleggReset sikkerhetstermostat (STB) i front på kjelenKontroller hovedtavleKontroller eksterne signaler fra SD-anleggKJEL GIR LITE VARMETempU 30.0 (60)°C Effekt 120kWKontroller om kjelen er be- grenset pga. utetemperatur- kompensering Defekte varmeelementer, sikringer, kontaktorerKontroller kurver for utetemperaturkompenseringKontroller varmeelementer, sikringer, kontaktorerSTB - (sikkerhetster mostat) utløst. (Display viser "Alarm effekt")Temp 30.0 (50)°C Alarm EffektSirkulasjon i kjelFastbrent kontaktorKontroller pumpe/ventilerKontroller kontaktorerLEKKASJELøse festeskruer for varmeelement/-er Elementpakning