Title: +175=320.001_INREGULERING AV VARMEANLEGG.Protokoll.pdf
Ing. Morten Juel AS Aut. RørleggerbedriftDØIJLT SYKEHJEM - II\I\REGULERING AV VARMEANLEGGI forbindelse med igangkjøring av varmeanlegget på deler av sykehjemmet som overleveres pr.dato, har vi innregulert samtlige strupeventiler på ledningsnett hvor varme er påsatt.Vannmengder for anlegget er inntegnet på våre tegninger. Av den grunn har vi notert innregulert vannmengde på tegningene V- 021 C og V - 023 B som er vedlagt. Vi har dessverre ikke kommet til noen ventiler i disponibelt rom, del 1, p.g.a. at lokalet benyttes som lagerrom. Disse ventilene står i fullt åpen stilling.I vifterom på tak er samtlige ventiler for oppstartet aggregat og varmegjenvinningsaggregat innregulert i.h.t. verdier som er angitt i pumpespesihkasjon.Ventiler i fynom er ikke innregulert p.g.a. at reguleringsutstyr/automatikk ikke er montert.Skjema for innregulerte ventiler vil bli opprettet når merking foretas og ventiler blir nummerert.Rud 17.12.02