Title: 10 Enea ED100 ED200 ED300  detektorer DB.pdf.pdf
Detektoren tilkobles sløyfen på brannsentralen med en toleder skjermet revolver kabel anbefales for best mulig immunitet mot støy. Tverrsnittet på kabelen bør tilpasses strømforbruket og kabellengde for å unngå for høyt spenningsfall i kabelen. Den negative delen (-) sløyfe- kommunikasjonen tilkobles en av de to terminalene market “-“ i sokkelen. Det er ikke av betydning på hvilken av det to terminalene signalene kommer inn, eller går ut fra i sokkelen. Den positive delen av sløyfekommunikasjonen tilkobles inn/ut på same terminal merket “+” i sokkelen. Ekstra parallellampe, eller summersokkel kan tilkobles direkte i sokkelen på terminalene “+” (positiv) og “R” (negativ), denne utgangen er strømbegrenset, og kan drive en lysdiode direkte (LED). Detektoren kan benyttes sammen med følgende sokler:TEKNISKE SPESIFIKASJONERBESKRIVELSEDATADriftsspenning19-30VDCStrømforbruk normal/alarm200 uA/10mA@27,6VMAX Strøm parallelutgang10 mABrukstemperatur5°C / +40°CLuftfuktighet95% RH