Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Montaż Patrz powyższe informacje dotyczące bezpieczeństwa. Montaż, podłączenie elektryczne i odbiór mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel zgodnie z odpowiednimi przepisami. Podłączenia elektryczne należy wykonać zgodnie ze schematem umieszczonym w skrzynce zaciskowej lub z oznaczeniami na listwie zaciskowej albo na przewodzie. Wszystkie wentylatory trójfazowe są dostosowane do zasilania napięciem 3 x 400 V. Wszelkie nieużywane dławiki kablowe zatykać zaślepkami. Wentylatory typu K należy instalować ze skrzynką podłączeniową na wierzchu urządzenia ± 90 stopni. W przypadku montażu na stałe przy użyciu przewodów o średnicy 12-14 mm, należy wymienić przepust (dotyczy typów K, KV, RVF i KVK 125/160). Aby202341 | A021zachować stopień ochrony IP44, wentylatorów RS nie wolno montować ze skrzynką podłączen- iową/płytą silnika skierowaną do góry (Rys. 1).