Title: Monteringsveiledning FS 705 Grafitt.pdf
Nullifire – System FS705Produktdokumentasjon: CE nr. 1121-CPR-JA5030 ETA 14/01111 Testet etter: EN1366-3:2009 Klassifisert etter: EN13501-1 og EN13501-2Produktbeskrivelse: Nullifire - System FS705 for tetting rundt kabel, metalliske rør og plastrør i små gjennomføringer i brannklassifiserte vegger av gips, mur, lettbetong og betong. Nullifire FS705 Intumastik er en vannbasert, brannklassifisert akrylfugemasse med grafitt. I de fleste tilfeller behøver man ingen bakstopp, men i et tilfelle kreves bakstopp med D=30 mm steinull/AES fiber 80kg/m3. Se tabell side 2. Vær oppmerksom på at det på metalliske rør kreves isolasjon. Se tabell side 2.Monteringsanvisning: 1: Rengjør utsparingen og alle tekniske gjennomføringer, slik at deter tørt og fritt for fett, støv og smuss.2: Spalteåpninger forsegles/fuges med Nullifire FS705 Intumastik i henhold til anvisninger i nedenstående tabell side 1 og 2. 3: Metalliske rør skal isoleres. Se tabell side 2.Gjennomføring for kabel: