Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
som är ansluten till förångaren. Se tillverkarens anvisningar.K o n t r o l l e r a m e d h j ä l p a v s n a b b t e s t f u n k t i o n e n a t t cirkulationspumpen för kondensorns vattenkrets fungerar.På enheter utan pumpmodul måste överhettningsskydden anslutas i serie med strömförsörjningen till pumpens kontaktor.Kontrollera att det inte finns några köldmediumläckor.Kontrollera att alla röranslutningar är ordentligt åtdragna.Kontrollera att de elektriska anslutningarna sitter säkert.Undvik att låta långa, gemensamma strömkablar löpa närastyr- eller signalledningarna inuti enheten.Se till att det finns fritt utrymme för underhåll på alla sidor avenheten.Oavsett tillbehör är enhetens rördragning aldrig isolerad till 100 %. Isoleringen skyddar bara mot rinnande kondens.För att förhindra att det rinner in kondensat under enheten måste du placera en kondensuppsamlingsplåt under den som fångar upp 100 % av kondensvattnet.