Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
Notat5.3 Kalibrering av pumpenPumpen er kalibrert på fabrikken for medier med en viskositet tilsvarende vann ved maksimum pumpe- mottrykk (se avsnitt 3.1 Tekniske data). Hvis pumpen går mot et annet mottrykk eller hvis doseringsmediumet har en annen viskositet, må pumpen kalibreres. For pumper med FCM-kontrollvariant er det ikke nødvendig å kalibrere pumpen hvis det forekommer avvik eller mottrykksvariasjon, så lenge funksjonen "AutoFlowAdapt" er aktivert (se avsnitt 6.10 AutoFlowAdapt).Krav • Pumpens hydraulikk og elektriske enheter er til- koblet (se avsnitt 4. Montering og installasjon). • Pumpen er montert i prosessen og klar til bruk. • Doseringshodet og sugeslangen er fylt meddoseringsmediumet. • Pumpen er luftet ut.17( k s r o N182. Les av og noter fyllingsvolumet V1 (f.eks. 300 ml).2. Les av og noter fyllingsvolumet V1 (f.eks. 300 ml).3. Plasser sugeslangen i målebegeret.4. Start kalibreringsprosessen i menyen "Setup > Calibration".