Title: +038=370.002-SV005T_01-FDV-dokumentasjon - IMI Hydronic Engineering AS - VA_VVS 8521948 med flere - mflens.pdf
Merking: Hus: TA, PN, DN, strømmingsretning (pil), materialbetegnelse og produksjonsdato (år, måned, dag). CE-merking enligt tabell:MerkingSTAF (PN 16) DNSTAF-SG (PN 16) DNSTAF-SG (PN 25) DNCE CE 0409*65-150200 250-40050-125 150-400) Anmeldt organ.Byggelengde: Enligt ISO 5752 serie 1 og EN 558-1 serie 1.MåleuttakMåleuttakene er selvtettende. Ved måling løsnes lokket, og målenålen føres inn gjennom det selvtettende måleuttaket.DimensjoneringNår Δp ønsket mengde er kjent, beregn Kv etter formel eller diagram.MålenøyaktighetRattets nullstilling er kalibrert og skal ikke endresAvvikelse av mengde ved forskjellige innstillinger Kurven gjelder for ventiler montert med spesifisert strømningsretning og korrekte avstander (fig 1), og med normale røranslutninger.DN 20-50DN 65-400± %1614121086420± %20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 000,511,522,533,54 *)020406080100 *)) Inställning, antal varv.) Innstilling (%) av helt åpen ventil.