Title: +038=54.000-NI009._17-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet  Vika  Sluttrapport.pdf
Løse manuelt ut brann /røyk plassert i tilluft.Ventilasjonsaggregat 360.012 - RøykdetektorFullskalatestE-post 932 41 530 rba@erichsen-horgen.no 466 75 855 kim@itech.no 412 57 319 patrick@tallberg.no 466 33 385 steffen@tallberg.no 906 60 351 vs@pecunia.noFirma Erichsen & Hiorgen AS Itech AS Tallberg Elektro Tallberg Elektro PecuniaSammendrag fra test For utkvittering av hendelsene ble det gjennomført 2 fullskalatester. Henhodsvis 23.09 og 16.11 - 2020 I den første testen ble det avdekket feil på heis. Etter siste test 16.11.2020 er det ingen registrerte feil og mangler.StatusKommentarKontroll forvarsel (SMS)Normal drift Normal drift Normal drift Normal drift Normal driftObjektReaksjonHåndmelder 6103 ved inngangspartiBranndetektor med flashVisning av alarm med angivlese av sone på betjeningspanel og sentral. Test av manuell melder. Blink og hørbar lydLysLys tenner og går opp til 100%HeisKjøres til utgangsetasje og åpne dørerHåndmelder 6103 ved inngangsparti