Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
BusstypeGrense- snittmas- kinvareEttermontering er mulig for pumpepro- gramvareProfibus® DP E-Box 150V2.5 og nyereModbuss RTUE-Box 200V2.5 og nyereEthernetE-Box 500V2.5 og nyerePumpen kan også kobles til en Grundfos CIU-enhet (CIU = Communication Interface Unit) utstyrt med en av følgende CIM-moduler (CIM = Communication Interface Module): • CIM150 Profibus • CIM200 Modbus • CIM270 GRM • CIM500 Ethernet320 1 4 29 3 1 14 0 M TFor intern kommunikasjon mellom E-Box/CIU og doseringspumpen brukes GENIbuss.AdvarselMaksimal kabellengde for GENIbus-koblin- gen er 3 m og må ikke overskrides!AdvarselLes dokumentasjonen som følger med E-Box og CIU-enheten før installasjon og oppstart!6.15.3 Aktivering av kommunikasjon 1. Sett pumpen i driftstilstanden "Stopp" med[Start/stopp]-tasten.2. Slå av strømforsyningen til pumpen. 3.Installer og koble til E-Box/CIU som beskrevet i de respektive separate installasjons- og driftsin- struksjonene.