Title: firesafe_akryl_fugemasse_gjennomforinger_5_juli_2016_.pdf
Tetthet/densitet på bakdytt ≥ 40 kg/m3 5Detalj D Kabelgjennomføring i murte vegg- konstruksjoner. Tosidig tetting. EI 90/ 1204 KabelgjennomføringDetalj DKABELGJENNOMFØRING4BRANNMOTSTAND (EI)Enkeltkabler Ø 14 ≤ 4 x 10 mm² (H07RN-F 4 G 10 SW eller tilsvarende)EI 120Enkeltkabler Ø 48 ≤ 3 x 150 mm² (N2XSEY eller tilsvarende)EI 120Kabelbunt med 26 stk. kabler Ø 15-17 ≤ 5 x 1,5 mm² (H07RN-F eller tilsvarende)EI 120Kabelbunt med 20 stk. kabler Ø 7 ≤ 2 x 0,6 mm² (telekommunikasjon,... eller tilsvarende)EI 120Kabelbunt Ø ≤ 90 mm med kabler Ø 8,9≤ 3 x 1,5 mm² (NYY-O eller tilsvarende)EI 120Alle kabeltyper: Ø ≤ 21 mm (telekommunikasjon, eller tilsvarende)EI 90Stripset kabelbunt: Ø ≤ 100 mm, bestående av kabler med maks. diameter: Ø 21 mmEI 90Tom gjennomføring: Ø ≤ 200 mm (maks. tetningsstørrelse 0,03 m²)EI 120145Detalj ESIRKULÆRE ÅPNINGER I MUR- OG BETONGGULVGulvtykkelse 2≥ 150 mmFugebredde Akryl 1≤ 20 mmFugedybde Akryl 1≥ 15 mm