Title: 30 Drift og vedlikeholdsinnstruks Brandengen skole.pdf.pdf
Sprinklerventil er våt og plassert i teknisk rom 1 etg • Sprinkleranleggene dekker nødvendige arealer i bygg • Sprinkleranlegget forsynes med vann fra kommunalt rørnett • Automatisk deteksjon av brann. Sprinklerhodene har termisk sikring som utløses individuelt ved 68 0C i alle arealer med unntak av hode i topp av takluke i trapp • Alarmsystem trer i kraft ved utløsning av sprinklerhode®. En elektrisk alarmgiver gir signal til brannvarslingsanlegget og brannvesenet.Overvåkningspressostat er plassert før sprinklerventil. Varsler om for lite trykk påkommunalt nett.Sprinklerventilen er merket med funksjon og driftstilling. • Adkomst til sprinklersentralen er merket med selvlysende piler.22Brandengen skole Beskrivelse, drift og vedlikeholdsinstruks.DRIFT OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS VÅT SPRINKLERVENTIL23Brandengen skole Beskrivelse, drift og vedlikeholdsinstruks.PROSEDYRE FOR UTLØST SPRINKLERVENTIL1. Lokaliser brannen. Start slukkearbeidet og få bekreftet at brannvesenet ervarslet.