Title: 2023.09.14 Brannvarsling Brannalarm system (10972628) Fosnagata 13 36770141.pdf
Årsrapport Brannvarsling 11.01 Brannalarmanlegg rapportKunde (#10092254) EIENDOM NORDVEST I ASFirma Caverion Norge ASOrdrenummer 36770141Adresse F13 Fosnagata 13 6509 Kristiansund NKontaktpersonLeder Brevik Tore,Utførende tekniker (Tekniker) Fredrik Samuelsson, 40452443/Fredrik.samuelsson@caverion. comKontrakt nummer 40020481Besøksdato 14.09.2023 - 14.09.2023Utstyr Brannalarm system (10972628)Optiske detektorerAvvikskategori: 2: Avvik, må rettes snarest mulig.Kommentarer: Detektor 01.043 må flyttes. Ikke montert i tak og for nærme vegg. Detektor 01.005 stripset til kabler, må flyttesKostnadsoverslag Indikativ pris, ca kr:Fabrikat | EltekStatus | Avvik152Manuelle meldereAvvikskategori: 2: Avvik, må rettes snarest mulig.Kommentarer: Manuell melder må flyttes til utsiden av kontoret.Kostnadsoverslag Indikativ pris, ca kr:Fabrikat | EltekStatus | Avvik193v20230310Årsrapport Brannvarsling1519| Side 1/4v20230310Avvik fra forrige kontroll er utbedret