Title: 2023.08.30 Elektro Tilstandskontroll År 2 Fosnagata 13 36771956.pdf
Avvikskategori: 2: Avvik, må rettes snarest mulig.Kommentarer: 2.etg, Fylkeskommune. Ved stillerom Kitty. Stikk i tek123 kanal er løs. Må festes.Kostnadsoverslag Indikativ pris, ca kr:Status | Avvik323v20230310Tilstandsrapport Elektro3132| Side 1/12333435v2023031045633441.1 - Synlig kurs/kabelopplegg/utstyr er uten skader, festet og mekanisk beskyttet/4Avvikskategori: 2: Avvik, må rettes snarest mulig.Kommentarer: Utvendig, tak. Kabel ved nødutgang er sprukket opp. Kabel byttes eller fjernes dersom den ikke er i bruk.Kostnadsoverslag Indikativ pris, ca kr:Status | Avvik34441.1 - Synlig kurs/kabelopplegg/utstyr er uten skader, festet og mekanisk beskyttet/5Avvikskategori: 2: Avvik, må rettes snarest mulig.Kommentarer: Utvendig tak ved ny varmepumpe. Bryter for lys i tak har eirede tilkoblinger. Bryter byttes og kabel klippes til frisk ende.Kostnadsoverslag Indikativ pris, ca kr:Status | Avvik35