Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Minflöde (vid luftflödesreglering)m3/h 2700m3/s 0,75Maxflödem3/h 18000m3/s 5,00Till utlopps- kanalTill inlopps- kanal*Till aggregatets omgivning**1212124294159941032318771010303057212226288102931414391232344245111636414550111733384248Insättningsdämpning för filter och roterande värmeväxlare är medtagen. ** Total ljudeffektnivå till omgivningen räknas som summan av tilluftens och frånluftens nivåer.77Dimensionering, installation, mått och viktGOLD RX, roterande värmeväxlare, storlek 050/060 Storlek 060 (Frånluftsfläkt storlek 050 kan väljas, se föregående sida)Luftflöde, m3/hSFPv2.51.52.0Frånluftsfläkta P,Ef f.-var. 2g n n k ö s k c y r t l a t o ti21Eff.-var. 1l e b n o p s i DiL w,tot75dB808590TilluftsfläktEf f.-var. 221Eff.-var. 1L w,tot75dB808590Luftflöde, m3/s