Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
Rørisolasjon: Tykkelse (mm), Lengde, FordelingTykkelse GPG (mm) i plan med overkant dekke.Annet tilleggs produkt.Kobber og stålrør: Ø 54 mm - Ø 76 mm, Veggtykkelse (t): 2.0 ≤ t ≤ 14,2 mm. U/CGlassull 75 kg/m330, Helisolert, CSGPG 1302 lag FS Wrap LX_______________________ * Avstand mellom utsparingskant og rør må være minimum 22 mm (Inkl. Wrap). Avstand mellom rørene ved flere rør i samme utsparing må være minimum 22 mm (Inkl. Wrap). FIRESAFE Wrap LX skal være installert i flukt med branntettingen på undersiden av dekke og skal være synlig i tettingen ved ferdig branntettingRISE Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 TrondheimBesøksadresse Tillerbruveien 202 7092 TillerTelefon 464 18 000E-post / web post@risefr.no www.riesfr.noForetaksnummer NO 982 930 057 MVARISEFR AA-050 FIRESAFE GPG MORTAR Side 15 av 32BETONGDEKKE ≥ 150 mm:Tabell II.32* Brannmotstandsklasse E 120/EI 120. Store rørgjennomføringer ≤ 1800 x 900 mm.Rørisolasjon, type, densitet