Title: +038=360.001-#####._05-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Installasjons- og vedlikeholdsanvisning.pdf
Ytterseksjonen i RX/HC som inneholder kompressoren, er forhåndsfylt med kjølemedium, den andre ytterseksjonen er forhåndsfylt med nitrogengass.RX/HC deles i tre seksjoner, se separat installasjonsanvis- ning for GOLD.Lodd fast skjøterørene på kjølemedierørene i ytterseksjon med batteri.Ytterseksjonen (med batteri) skyves til midtseksjonen, samtidig som skjøterørene føres gjennom midtseksjonen via gummitetningene i rørgjennomføringer. Vær forsiktig slik at ikke rørene skades!All lodding skal utføres med beskyttelsesgass.Ytterseksjon med batteriMidtseksjonFor tilgang ved videre arbeid skal alle dekkpaneler på aggregatets bakside demonteres (torx-skrue).Merk: Seksjonene må ikke transporteres med demon- terte dekkpaneler.Øvre planMerk: Arbeid nedenfor skal utføres av sertifisert kjøletek- niker.Nedre plan/+