Title: Testrapport FST 16.06.22.pdf
Lukket ulåstLukket ulåstÅpenÅpenÅpenLukket låstFST plan1FST plan1FST plan1FST plan1FST plan1FST plan1FST plan1JaJaJaJaJaJaJa17/06/20228Fullskalatest1671 - Brandengen skoleLag: 1. etasjeHeisDørHeis adg kontroll med kortleser utenfor heisstol.04 - Spenningsløst byggHovedbryter legges ut Etter 30 minutter sjekkes nødlys og dørfunksjon.NrTypeBeskrivelseForventet resultat20Punkt249 branngardinerSjekk at branngardiner er åpne. Skal stå i øvre stilling80Punkt443.101 NødlyssentralNødlys tenner i hele bygget. sjekk alle nød- og ledelysAvvikNrFeilbeskrivelseK00352Nødlys i korridor mellom dør 139-a og 14-B tenner ikke ved strømløst bygg under FSTAnsvarligGJERBERG ELEKTRO ASFST plan1KontrollområdeFST plan1FST plan1StatusUtførtNeiTestetJaJaKommentarNødlys i korridor mellom dør 139-A og 140-B tenner ikkeKommentar