Title: Siemens servicerapport 11.05.202.pdf
Rom A-354Settpunkt 22 og er verdi 24,2grader.Den høye temperaturen på rommene skyldes ventilasjonen. Hvis lavere temp på rom ønskes kan man skru ned temperaturen på ventilasjonen.EnergimålereBygg A EL07 energi tappevannvarme ikke i bruk.Bygg A EL08 energi varmtvann ventilasjon ikke i bruk.Ser at dere har energiavlesning for totalt på bygget og derfor ikke benytter de målerne som er ute av bruk.360.001Frostvern ok. Spjeld ok.Startsekvens ok. Varmebatteri på, spjeld åpne, vifter på, temperatur regulering på og varmegjenvinner på.7ServicerapportUteluftsfiltervakt er defekt.360.002Frostvern ok. Spjeld ok.Startsekvens ok. Varmebatteri på, spjeld åpne, vifter på, temperatur regulering på og varmegjenvinner på.Uteluftsfiltervakt er defekt.360.003Ser at anlegget er satt skjeft fordelt da tilluftsvifte kjører 80% pådrag med settpunkt 190Pa i differansetrykk, mens avtrekk kjører 30% pådrag med settpunkt 170Pa i differansetrykk.Frostvern ok. Spjeld ok.