Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.KOBBER ELLER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/U (E 120)≥ 45MM DT-ELEMENTER ELLER LIGNENDEMaks utsparing 300x300mm eller 100x1000mmKobber eller stålrør ≤ Ø54mmFR Akryl dybde ≥ 25mm overside≥ 20mm tykk rørskål av steinull densitet ≥ 80kg/m3Steinull dybde ≥ 20mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarendeALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120 C/C)≥ 73MM DT-ELEMENTER ELLER LIGNENDEMaks utsparing 300x300mmAlupex rør ≤ Ø20mmFR Akryl dybde ≥ 25mm overside