Title: ppfsp_1kv_3x16_16.pdf
Kontakt Kraftkabel 12-72 kV energynetworks.no@nexans.comPFSP 1kV 3x16/16 NO-N1VCV-R Nexans ref.: 10021713 El. nummer: 1016535 EAN 13: 7045210007763Installasjons- og jordkabel med kobberlederBeskrivelseAnbefalt brukt i alle slags rom, utendørs samt i jord uten ekstra beskyttelse. Kan benyttes i alle lavspent-systemer, dvs. 230V, 400V og 690V.Kobberskjermen er dimensjonert slik at den tilfredsstiller kravene til jordleder (PE) eller til en kombinert jord- og nøytralleder (PEN).Fyllkappe/Båndering:Ekstrudert eller viklet.Konsentrisk leder (skjerm):Runde koppertråder med et kopperbånd eller en kobbertråd viklet rundt kobberskjermen i motsatt retning (motspiral) for å sikre strømfordeling og elektrisk kontakt mellom skjermtrådene.Standarder Internasjonal EN 50265;HD 603.3J;IEC 60332-1Min. installasjonstemperatur uten spesielle forholdsregler: 0 °CBlyfri JaBøyeradius forhold v/ installasjon 8 (xD)Flammehemmende JaMaks. Kontinuerlig ledertemperatur 70 °C