Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
60mm FR Brannplate 2-S monteres med 50mm overmål på begge siderPlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderKabler ≤ Ø50mm, singel eller i bunt, med eller uten kabelgateAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderMonteres med 100mm lange skruer med skive c/c 350mmKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 120 (E 240)≥ 150MM BETONG - VEGGMaks utsparing 600 x 600mm60mm FR Brannplate 2-S monteres med 50mm overmål på begge siderPlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderIkke-kappede ledere ≤ 185mm2 hver, med eller uten kabelgateAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderMonteres med 100mm lange skruer med skive c/c 350mm