Title: +038=360.000-NI001._63-DM1-3. 360.009 (8 etg) R&H - Målerapport.pdf
MÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01Blankett nr.: 68-091ANLEGG : Dronning Maud 1-3 SYSTEM : 360.009 8 etgDato : Ref. :ROM NR.Wc 415 Wc 416 Wc 417 HcWcTILLUFT Prosjektert Målt m3/hm3/hAVTREKKAvvik Prosjekt Målt m3/h m3/h 41 100 40 100 41 100 41 100%Avvik %59 -60 -59 -59Total40016359KVALITETSHÅNDBOK Randem Hübert A/S - Stansevn. 11, 0975 OSLO - Telefon: 22 90 07 00 - Telefax: 22 90 07 10 E-mail: service@hybra.no29.10.2020 Harald Jensrud ANMERKNINGIkke montert vifte Ikke montert vifte Ikke montert vifte Ikke montert vifte