Title: 365_360.011 DVCompact Drift og Vedlikehold.pdf
Drift- og vedlikeholdsInstruksjonerSystemair ABHovedmenyelement→ KonfigureringDVCompactUndermenyele- ment 1→ Alarminnstil- lingerReset fabrikk-innstillinger: NeiReset bruker- innstillingerinnstillinger: NeiLagre bruker- innstillingerNei→ Regulerings- form→ FrikjølingUndermenyele- ment 2Mengdereg.TVP-bånd: 10000.0 m³/hI-tid: sek10.0Min. 0%Utsig.:→ Alarmgrenser→ Alarmforsin- kelseReguleringsformModus:RomreguleringFrikjøling aktiv:NeiUtetemp. aktivisering22℃16ForklaringerStill inn P-bånd, I-tid og Min. Utsig. for avtrekksluftviften når aggregatet kommer konfigurert med Mengderegulering fra fabrikken. Eventuelt Trykkregulering hvis den konfigurasjonen er valgtStill inn alarmgrensene og tillatte avvik for de ulike funksjoneneStill inn alarmforsinkelse og tillatte avviksforsinkelser for de ulike funksjoneneI denne menyen kan du tilbakestille alle parametere til fabrikkinnstillinger eller til brukerinnstillingene de ble lagret som tidligere.