Title: Brannkonsept.pdf
Midlertidig utplassering av slokkeutstyr i perioden hvor brannslanger ikke er montert.Tilgjengelighet til slokkevann for brannvesenetKontroltrunder ogsa utenom normalarbeidstidAtkomstmuligheter for brannvesenet i byggeperioden ma avklares og samordnes med brannvesenet.P:1245\124588 Lofetsenteret Leknes\03 - Rapporter-NotaleriBrannteknisk konsept Lofotsenteret rev A.DOC m8/213 Branntekniske ytelseskrav3.1 Risikoklasse og Brannklasse (§ 7-22)Risikoklasse: Brannklasse: ) Valg av risikoklasse og brannklasse folger VTEK. Kjeller utgjer ikke en tellende etasje da den ligger underterreng og ikke inneholder noen hoveddel. Teknisk rom regnes som et mindre loft som ikke inneholder hovedde! iht. § 4-1 og regnes derfor ikke med i etasjeantallet.5(1. og 2. etg) _ 2 (kjeller og 3. etg) 2VTEK § 722 tabell 1VTEK § 722 tabell 33.2 Bareevne og stabilitet (§ 7-23)Etter VTEK skal bzrekonstruksjoner ha falgende brannmotstand (§ 7-23, tabell 1):