Title: Ravinen kultur- og familiesenter - Funksjonsbeskrivelser elektro.pdf
Jordingsanlegget er utført som ringjord med tverrforbindelser og tilkoblinger til fundamenter og søyler. Samme tverrforbindelser tilkobles også fordelinger via grubene. Videre er det utjevningsforbindelser til utstatte ledende deler slik som ventilasjonskanaler, kabelbroer etc.For fullstendig oversikt over systemet henvises det til følgende tegninger:Plantegning fundamentplan elkraft: 050083 00 E 410 21 001 – Fundamentplan43 Lavspent forsyning432 HovedfordelingHovedfordelingen +=432.001, er plassert i rom 1.501 hovedtavle. Denne er konstruert som en stålplatekapslet fordeling med formkrav 4a og for sakkyndig betjening. Hovedfordelingen leverer strøm til alle underfordelinger i bygget samt noen installasjoner i nærheten av hovedfordeling.Hovedfordelingen er forsynt fra Elvia’s nettstasjon. Fordelingssystemet er 400V TN-C frem til hovedtavle. PE-leder og N-leder splittes på inntaket og bygget fordelingssystem er 400V TN-S fra hovedtavle og ut i anlegget.