Title: +038=30.001-NI003._03-V20-02-01 VVS-anlegg plan 2 - DM1.pdf
100 m³/h LOUNGE 2-102WISE RTASF002T-125WISE RTA0 0 1 : 1MA 75Tilkobles eksisterende kjølerør i fokusrom.LoungeWISE IOREWISE IOREWISE IORELD030T Maks:0 m³/h Kjøling: 1000 W 0.016 L/sLD029T Maks:100 m³/h Kjøling: 450 W 0.016 L/s Varme: 600 W 0.016 L/sLD029T Maks:100 m³/h Kjøling: 800 W 0.063 L/s Varme: 800 W 0.030 L/s1516Ventiler-Produktliste, Plan 02Produktkode SF001T SF001T SF002T SF002T SF002T SF005T ST020T ST021TTypeKSO-125 KSO-125 Swegon, GRC 125 Swegon, GRC 160 Swgon, GRC 250 Swegon, GRL 400x200 FALCON 160 +ALS 125-160 Rist02 02 02 02 02 02 02 02PlanAntall 2 2 16 11 1 1 2 1KomentarerEksisterende, posisjon justeres Ny eller gjenbruk hvis mulig Ny eller gjenbruk hvis mulig Ny eller gjenbruk hvis mulig Ny eller gjenbruk hvis mulig Ny eller gjenbruk hvis mulig Ny eller gjenbruk hvis mulig Ny eller gjenbruk hvis muligABXCDHenvisningerSystemforklaring