Title: +038=360.002-#####._02-360.002 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
34,00 kW— Kuldemedie dataBarometrisk trykk Tetthet Luftmengde Luft hastighet Lufttemperatur inn/RH Lufttemperatur ut/RH Følbar kjøling Kondensatmengde Trykkfall luft101,325 kPa1,225 kg/m3 2,111 m3/s 2,2 m/s25,0 I 60,0 °C / % 15,7/93,8 °C/% 0,720,223 I/min 48 PaKuldemedie Fordampningstemperatur Fordampningstrykk Totalt trykktap Design Pressure— Fysiske dataPreliminær Nettovekt Rør Samlestokk(L) Prelim. Utv.[B’ x H” x L’] lnnløp dim. Design Pressure53 kgCu,0.40 CuI 220 x 934 x 160 I x 7/8”25 barOverflate lnterntvolum Finner Ramme Utløp dim.Galv.— Pris & LeveringPris pr. stk AntallLevering20141681EU - Pressure Eguipment Directive (PED) §11 Batteriet faller utenom kravene i PED og lages etter god ingen iørpraksis.Inkluderte Tillegg • Emballasje; Standard • Dekkplate, stokker, FeZn plate 1.5 mm • Dryppanne type eskelokk. Hor dren, Galv plate