Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
2.002 Kontor Total lysfluks Totaleffekt Samlet effekt per areal (13 m²) Em Emin Emin/Emid (Uo) UGR2 x Armaturer 9214 lm 94 W 7.18 W/m² 383 lx 282 lx 0.74 <=17.1(>= 500 lx)(>= 0.60) (< 19.00)2.010 Korridor Total lysfluks Totaleffekt Samlet effekt per areal (106 m²) Em Emin Emin/Emid (Uo) UGR13 x Armaturer 30966 lm 301.47 W 2.85 W/m² 146 lx 80 lx 0.55 ---(>= 100 lx)(>= 0.40)2.012 Kontor Total lysfluks Totaleffekt Samlet effekt per areal (13 m²) Em Emin Emin/Emid (Uo) UGR2 x Armaturer 9214 lm 94 W 7.19 W/m² 395 lx 289 lx 0.73 <=17.1(>= 500 lx)(>= 0.60) (< 19.00)2.016 Mottak Total lysfluks Totaleffekt Samlet effekt per areal (20 m²) Em Emin Emin/Emid (Uo) UGR3 x Armaturer 13821 lm 141 W 7.03 W/m² 406 lx 340 lx 0.84 ---(>= 500 lx)(>= 0.60)2.020 Korrdor Total lysfluks Totaleffekt Samlet effekt per areal (26 m²) Em Emin Emin/Emid (Uo) UGR4 x Armaturer 10666.7998 lm 105.37 W 4.10 W/m² 168 lx 101 lx 0.60 <=27.1(>= 100 lx)(>= 0.40) (< 25.00)