Title: 360 Eagle Free.pdf
För utförlig montageanvisning, se separat dokument Montage-Injustering-Skötsel.Injustering Injustering skall göras med spridardelen monterad. Mät- slang och spjällreglage dras ut ur donet via dysorna. K-faktor finns angiven på produktens märkning samt även i gällande injusteringsanvisning på www.swegon.com.3Gäller endast storlek 315 och 400.Figur 1a. Montering.Figur 1b. Alternativ montering.Figur 2. Fjäderbelastad front.Figur 3. Demontering av fördelningsplatta.Användning av handskar rekommenderas, viss risk för sårskador på händer/fingrar4Antalet hål i spjället ska motsvara antalet hål som finns i stosplåtenAntalet hål i spjället ska motsvara antalet hål som finns i stosplåtenSpjället vrids moturs och dras ut.Figur 4. Montering och demontering av spjäll.Användning av handskar rekommenderas, viss risk för sårskador på händer/fingrar5Kastlängd l0,2 är mätt vid isotermisk inblåsning. • Rekommenderad max undertemperatur vid dys inställning medrotation (standard) är 14 K.