Title: 315.022 OSO-NANO-N-MANUAL-NO-SE-FI-EN-146007-05.pdf
3.5.1 Inngående vanntrykk Produktets effektivitet avhenger av inngående kaldtvannstrykk. Vanntrykket bør være minimum 2 bar og maksimum 6 bar over hele døgnet. For høyt vanntrykk kan justeres ved å installere en trykkreduksjonsventil.3.5.2 Montering av kaldt- og varmtvannsrør (KV- VV), sikkerhetsventil og overløpsrør A) Produktet plasseres i ønsket posisjon. B) KV (1) / VV (2) rør i egnet dimensjon førestil anslutningene og tiltrekkes. • Ved større rørdimensjon kan overgang benyttes.C) Den medfølgende sikkerhetsventilen (3) må monteres på inngående KV-rør. D) Evt. overløpsrør (5) > 1/2” innvendig føres til overløp på sikkerhetsventil (4);Kobles til 1/2” utvendig gjenge. Klemrings- kobling kan evt. benyttes (medfølger ikke) • Føres uavstengbart, brutt og frostfritt med fall til sluk.3.5.3 TiltrekkingsmomenterTiltrekkingsmoment Komponent Kobling mot KV / VV (ø15) 40 Nm (+/- 3) Klemringskobling sikkerhetsventil 40 Nm (+/- 3) Skruer for festebåndAvh. av underlag*