Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Detaljtegning Protecta® FR BrannplateALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 180 C/C (E 240)BETONG - DEKKEMaks utsparing 600 x 1200mmAlupex rør ≤ Ø16mm≥ 20mm steinull ≥ 80 kg/m3 monteres ≥ 100cm på begge siderAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider2 lag 60mm FR Brannplate 2-SLINEÆRE FUGER BRANNMOTSTAND EI 90 (E 90)MASSIVTRE & BETONG - DEKKEMaks 400mm bredt mellom gulvplaterPlate-kanter må males med FR Dekkmaling50mm Brannplate 1-S med malt side ned50mm Brannplate 1- S 100mm overlapp av utsparingenAlle åpninger i begge plater må fuges med FR Akryl fra undersidenFestes til dekket med FR Akryl, deretter med 100mm treskruer og stål skiver i hjørne og c/c ≤ 280mm, 50mm fa kantKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 90)MASSIVTRE & BETONG - DEKKEMaks utsparing 600 x 1200mmKabler ≤ Ø21mm knyttede bunter ≤ Ø100mm og Kabler ≤ Ø80mm, singel eller i bunt, med eller uten kabelgatePlate-kanter må males med FR Dekkmaling50mm Brannplate 1-S med malt side ned