Title: VV bereder_SRS ECO 400-6.pdf
4.7 FAREMOMENTER OG BESKYTTENDE TILTAK Varmt vann – Forbrenningsfare! Også på rør og stusser! Sikkerhetsventilens utløp må aldri blokkeres. (Medfører sprengningsfare). Sikkerhetsventilen betjenes ved å vri rattet 90° slik at vann strømmer ut. Benytt originale Høiax-deler. All service/reparasjon, inkludert skifte av nettkabel, skal foretas av autorisert personell. Berederen SKAL monteres i rom med sluk. Vannstoppventil med føler MÅ ellers monteres. KV- og VV-rør skal være i kobber eller rustfritt stål inntil 1 m ut fra ventil. Inngående KV-trykk skal være max. 0,6 MPa (6 Bar). Ved høyere inngående trykk enn 6 Bar må reduksjonsventil monteres iht. forskriftene. Det må da også monteres ekspansjonskar for å ivareta ekspansjonsvannet og hindre lekkasjer fra sikkerhetsventil. Eventuell trykkøkning ved ekspansjon må tas opp i ekspansjonskar. Sikkerhetsventilens overløpsrør må være minst 15 mm innvendig, med jevnt fall til sluk eller vannlås. Hvis det installeres rør fra sikkerhetsventilens utløp, må dette være