Title: Styrecentral-SV-24V-48V.pdf
2x1,5 mm²2x2,5 mm²Kabeltværsnit og antal ledere4x1,5 mm² (2x1,5+2x1,5)4x2,5 mm² (2x2,5+2x2,5)2x6 mm²5x2,5 mm² (2x2,5+3x2,5)2x10 mm²Der anvendes brandsikre kabler iflg. IEC 60331 til flg. funktioner: El-oplukning med aktuatorer 24/48V 2 leder, se dimensionsgraf.Max. kabellængde(3 leder ved extern linieovervågning) Min. 6 x 0,5 mm² (0,8 mm) Min. 2 x 0,5 mm² (0,8 mm) Min. 2x0,5 mm² (0,8 mm) 3 x 0,5 mm² (0,8 mm)Brandtryk 24V Røgmelder 24V Termomelder Totallængde på buskabel *Ved kabellængde længere end 100 m skal der anvendes korrekt afsluttede skærmede kabler.100 m* 100 m* 100 m* 300 m*2 4 6 8 10 12 14 16148 m 74 m 49 m 37 m 30 m 25 m246 m 123 m 82 m 61 m 49 m 41 m 35 m 31 m295 m 148 m 98 m 74 m 60 m 50 m 42 m 36 m492 m 246 m 164 m 123 m 98 m 82 m 70 m 62 m590 m 295 m 197 m 148 m 118 m 98 m 84 m 74 m615 m 307 m 205 m 154 m 123 m 102 m 88 m 77 m984 m 492 m 328 m 246 m 197 m 164 m 141 m 123 m