Title: +038=66.009-##003._02-5DB - Brukermanual.pdf
Para salir del procedimiento:pulseypor 4 s o no obres por 60 s.Parámetros de configuraciónLABEL SPMIN. r1MAS. r2U.M. °C/°F (1)PUNTOS DE AJUSTE DE TRABAJO punto de ajuste de trabajoLABEL CA1 P0 P1 P2MIN. -25 0 0 0MAS. 25 1 1 1U.M. °C/°F (1) - - -ENTRADAS DE MEDIDA offset sonda cámara tipo de sonda (0=PTC, 1=NTC) punto decimal grado Celsius (por la cantidad visualizada durante el normal funcionamiento) (1=SI) unidad de medida temperatura (2) (0=°C, 1=°F)9LABEL r0 r1 r2MIN. 0.1 -99 r1MAS. 15 r2 99U.M. °C/°F (1) °C/°F (1) °C/°F (1)REGULADOR PRINCIPAL diferencial del punto de ajuste de trabajo mínimo punto de ajuste de trabajo máximo punto de ajuste de trabajoLABEL C0 C2MIN. 0 0MAS. 240 240U.M. min minPROTECCIONES DEL COMPRESOR retardo compresor del encendido del instrumento duración mínima del apagamiento del compresorLABEL d0d3 d4 d5 d6MIN. 00 0 0 0MAS. 9999 1 99 1U.M. Hmin - min -