Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
För att trycket ska bli tillräckligt högt, rekommenderas:-att trycksätta köldbärarkretsen med mellan 100 kPa och högst 300 kPa (1 och 3 bar) på sugsidan av pumpen, att rengöra köldbärarkretsen innan den fylls med vatten, att regelbundet rengöra nätfiltret.5 - APPLIKATIONSDATA5.11 - Tryckfall över plattvärmeväxlaren (inklusive invändig rördragning)Förångare - standardenhet utan pumpmodul - endast vattenKondensor - standardenhet utan pumpmodul - endast vattena P k, l la f k c y r T150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0B CD E Fa P k, l la f k c y r T150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0B CD E F0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.00.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0Vattenflöde l/sVattenflöde l/s1 2 3 4 561WG/30WG/30WGA 020 61WG/30WG/30WGA 025 till 61WG/30WG/30WGA 030 61WG/30WG/30WGA 035 61WG/30WG/30WGA 040 61WG/30WG/30WGA 0451 2 3 4 5