Title: Styring og Funksjon NA2.pdf
TRYKKBALANSEN For aggregat med roterende gjenvinner er det viktig at aggregatets trykkbalanse er slik at renblåsningsluftmengden går fra tilluft- til avtrekksiden. Undertrykket ved avtrekksfilteret skal være lavere eller like stort som ved inntaksfilteret. Hvis dette ikke er riktig må undertrykket i avtrekkskanalen økes til trykkbalanse er oppnådd.Side 3Styring og Funksjon NOVAGG AIR 2, V1.24HÅNDTERMINALEN Avlesning, programmering og styring kan gjøres på håndterminalen. Terminalen har et grafisk display, en bryter med TRYKK- og VRI – funksjon, en ”?” (hjelp) - knapp og en ”Esc” - knapp.BRUKERMENYER Menyen er delt i 3 nivåer:Brukernivå med fri tilgang. • Installatørnivå med kodet tilgang. • Servicenivå med kodet tilgang.VRI - funksjonen brukes for å skifte mellom menyer og til innstilling av verdier.(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1) (cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)Høyre vri (cid:1) neste meny / øke verdi Venstre vri (cid:1) forrige meny / redusere verdi