Title: +038=360.003-#####._07-360.003 Gold RXHC-20 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Objekt: Dronning Mauds gate 1-3 (899663) Dato: 21.11.2018 Aggregatnavn: 360.003 GOLD RX/HC-20 +/- 5.000 m*h - 13/1.0.20181120.1181604 Design data Aggregat ID: AD-10000428397Filterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x52010)Lufthastighet i filterseksjonen 1,73 m/sAnbefalt dim. trykkfall 114 PaStarttrykkfall 64 PaSluttrykkfall 164 Pa 1 Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G020FRXHCPO01Kjolemaskinen leveres fylt og montert1 Roterende varmeveksler RX/HCRoterende varmeveksler av typen RECOsorpticSorpsjonsbehandletTurtallsregulertTrykkfall, tilluft 161 PaTrykkfall, avtrekk 173 PaEkstra trykkfall pa avtrekkssiden (spjeld) for a sikkerstille riktig lekkasjeretningRenblasningsluftmengde, inkl. lekkasje 0,113 m?¥s Tilluftens temperaturvirkningsgrad, EN308 (83,7% ved samme 83,7 % luftmengde)