Title: 315.022 OSO-NANO-N-MANUAL-NO-SE-FI-EN-146007-05.pdf
R ESE M 2 RESETT241THERM-O-DISC270°C60°C50°CKytkentäkaavio40°CS3.6.5 Asennusohje! VAROITUS!Tuote on täytettävä vedellä ennen virran kytkemistä.!!Kiinteää sähköasennusta tulisi käyttää asennuksessa uuteen asuntoon tai muutettaessa nykyi- nen asennus asetusten mukaiseksi. Pistotulpalla varustettua virtajohtoa voidaan käyttää tuotetta vaihdettaessa, kun sähköasennukseen ei tehdä muutoksia. Virtajohdon on kestettävä 90 °C lämpötiloja. Vedonpoistaja on asennettava.! VARO! !Sähkökeskuksen kannen edessä on oltava 40 cm vapaata huoltotilaa. Jos pistotulpalla varustettu virtajohto vahingoittuu, se on korvattava toimittajalta saatavalla erikoisjohdolla.3.6.6 AsennussuositusSUOSITUSToimitettua virtajohtoa on käytettävä kiinteässä sähköasennuksessa irrottamalla pistotulppa pisto- rasiasta. (Lämmönkestävä)Pistorasiaan menevä virtajohto vedetään niin, ettei se altistu haitallisille vaikutuksille.