Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022183.005 Pers Gard18.2 Sammendrag, 3.005 Pers Gard18.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10.00.51.01.52.02.53.03.5 x [m]Grenselinje ved 200 lx150200Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 3.00 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (9.69 m²)4764.00 lm 46.4 W 4.79 W/m² (2.17 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1 BrukerprofilEm Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (1.4H 2.1H) PosisjonReferanseplan 1.1 Offentlige områder - Generell 5.28.2 (EN 12464-1, 8.2011) Garderober (Ra >80.00) Horisontal 221 lx 172 lx 0.78 0.70 <=24.9 0.75 m(>= 200 lx)(>= 0.40)(< 25.00)Hovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 58 lx 130 lx 144 lx 179 lx 142 lx(>= 30 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx)Uo 0.86 0.74 0.62 0.53 0.63