Title: Firestopp Gipsmasse.pdf
DETALJTEGNINGER Fire Stop Branntettemasse 2(3)2007 11 19KABLER OG KABELBRO BRANNMOTSTAND EI 120 KABLER | BUNT BRANNMOTSTAND EI 90 LETTBETONG OG BETONG - VEGGER OG DEKKER LETTBETONG OG BETONG - VEGGER OG DEKKER Kabler <= @55mm dybde 50mm og kabelbroStepeplate av steinulldybde 50mm min. densitet150kg/m3, alternativt utenstepeplate med Fire Stopdybde 100mmStepeplate av steinulldybde 50mm min. densitet150kg/m?KABLER OG KABLER | BUNT BRANNMOTSTAND EI 90 STAL- 0G KOBBERR@R BRANNMOTSTAND El 120 LETTBETONG OG BETONG - VEGGER OG DEKKER LETTBETONG OG BETONG - VEGGER OG DEKKERStalrer <= @219mm og Kabler <= @135mm Fire Stop kobbemar <= @54mm2 g:éi ; bunt dybde 50mm A Rarskilavsteinull 80kg/m? ellertilsvarende, min. 60cmpa begge sider. Festesmed tre stykk staltrad.Stepeplate av steinulldybde 50mm min. densitet150kg/m3, alternativt utenstopeplate med Fire Stopdybde 100mmVelges en annen type rorskal, begrenses brannmotstanden til den valgte isolasjonsmetoden