Title: 364_FICO-2 Installationsanvisning brannspjeld.pdf
G5996.3Sv InstallationsanvisningÖvervaknings- och motioneringssystemFCM-11Inkopplingsanvisning1.1 Allmänt1.4 SpjällställdonKontrollenhet FCM-1 innehåller elektroniska komponen- ter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan apparaten spänningssätts ska alla yttre installa- tioner vara klara.Valbart 1 eller 2 st spjällställdon per kontrollenhet med parvis indikering. Ändlägeskontakterna i spjällmotorerna måste kopplas i serie för att rätt funktion ska erhållas.Plastlocket lossas genom att vrida skruvarna motsols. Kontrollenheten monteras med hjälp av 4 st skruvar i hålen under de fyra fästskruvarna för plastlocket.Spjällställdon kopplas in i kontrollenhet FCM-1 på plintar- na märkta med 24 VAC, S4 och S6 indikering öppet spjäll, S1 och S2 indikering stängt spjäll.1.2Ingångar1.5 Rökdetektorer / BrandtermostatMatningsspänning AC 230 V, 2 A, klämmorna L, N och PE. Kabeltyp: EKK3G1,5. Matningsspänning skall an- slutas via en tvåpolig brytare.