Title: Plan 3 360.012 (ikke del av BREEAM-prosjekt).pdf
KONTROLLPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01Blankett nr.: 68-091ANLEGG : SYSTEM :TILLUFTROM NR.Bordtennis Stillerom 101 Gard 404 Åpent 001 Kontor 104 Kontor 105 Resepsjon Møterom 429 Stillerom 2 Kopi/IT Sluse Kjøkken 001-3 Møterom 107 Møterom 116-16 Korridor 322 Åpent 004 BK 414 Wc/Dusj 413 Wc 410 Wc 411 Wc 408 Wc 409 BK 405 Sluse 425 Wc/Dusj 116-26 Forrom 407 Forrom 412Dronning Maud 1-3 +03= 360.012 TILLUFT Prosjektert Målt m3/h 146 72 21 684 76 77 241 276 95 20 19 357 736 179 88 379m3/h 150 70 20 680 80 80 240 280 100 20 20 360 740 180 90 3808081350 350351 349AVTRE Avvik Prosjek Målt m3/h m3/h 157 150 70 70 21 20 687 680 79 80 82 80 236 240 277 280 102 100 20 20 20 20 360 360 741 740 181 180 90 90 380 380 52 50 99 100 101 100 98 100 99 100 101 100 49 50 81 80 102 100%3 3 5 1 -5 -4 0 -1 -5 0 -5 -1 -1 -1 -2 010Dato : Ref. :Avvik %5 0 5 1 -1 2 -2 -1 2 0 0 0 0 1 0 0 4 -1 1 -2 -1 1 -2 1 2Total4 2704 2470,544 2704 2850,35