Title: +038=360.027-#####._01-360.027 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Funksjonsguide.pdf
Vid behov av låga kyl-/värme-effekter, då lägsta kom- pressorvarvtal är för högt, prioriterar funktionen komfort framför ekonomi.Om komfortfunktionen är vald och temperaturbehovet lågt (motsvarande kompressordrift lägre än MIN-nivå), aktiveras komfortläge. Driften av reversibel värmepump låses då till MIN-nivå av kompressorvarvtalet. Den rote- rande värmeväxlaren tillåts reglera för att upprätthålla önskad tilluftstemperatur. Om temperaturbehovet senare överskrider MIN-nivå, återgår driften till normalläge.Stabilisering startar då något av följande inträffar: • Köldmediekretsen startas i stoppat läge • Avfrostning avslutas • Oljeåterföring avslutas • Antal kompressor i drift ändras (utom då antal ändras från ett till noll).Om något av följande inträffar avbryts komfortfunktionen och drift av reversibel värmepump stoppas:Stopp av GOLD-aggregatetTid för komfortläge överskrider 30 minuter (fabriksin- ställning, kan ställas in 5 – 30 minuter)