Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Enheterna används uteslutande med R-410A.Enheterna är utrustade med säkerhetsventiler enligt EU-direktivet 2014/68/UE. Dessa säkerhetsventiler är kalibrerade och dimensionerade i enlighet med den ursprungliga utrustningen på hög- och lågtryckssidan.Enheter inkluderar säkerhetsventiler på hög- och lågtryckssida19.6 - Högtryckspressostat och högtrycksgivareEnheterna är försedda med en pressostat med automatisk återställning på vätskeledningen. Se styrmanualen för kvittering av larm.30WGA-enheter har säkerhetsventil endast på lågtryckssidan. Installatören måste avgöra vilka fältinstallerade tillbehör (säkerhetsventiler, säkringar etc.) som krävs för att säkerställa att den färdigställda högtryckskretsen överensstämmer med tillämpliga lokala föreskrifter och normer.Det är strängt förbjudet att utföra några ändringar på köldmediumkretsen. Pressostaten är särskilt avpassad för enheterna - flytta den inte mellan olika enheter. Pressostatens anslutning omfattar inte en Schrader-ventil.