Title: Brannkonsept, Simployer - Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
som ikke er rømningsvei med areal over 200 m24 Overflate i sjakter ogB-s1,d0 [In 1]hulromWWW.FIRESAFE.NOKommentarer og referanser Eventuelle inngrep i eksisterende seksjoneringsvegg skal ikke svekke veggens brannmotstand.Der dører/porter blendes må det sørges for at veggens brannmotstand opprettholdes. Det må også sikres at rømningssikkerheten fra andre deler av byggverket ikke blir redusert ved at åpninger blendes. Taket er utført med brannmotstand slik at seksjoneringsveggen ikke trenger å føres opp over tak.Kommentarer og referanser Se brannprosjekteringstegninger for nærmere angivelse av brannceller i og rundt tiltaket.Kommentarer og referanserBYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDAnsv. RIBRIBAnsv. ARKARK ARK ARKARKARK ARKAnsv. ARKARKSIDE 10Kledning i sjakter ogYtelseskrav K₂10 A2-s1,d0 [K1-A]hulrom7 Demonterbar himling9Isolasjon vegger10Isolasjon tak12 Fasade, utlekting og