Title: Referat ITB 11 Gjennomføring   - 09.09.2019 .pdf
Diverse 17.06.2019 RIE sjekker hvilke el. systemer som ligger på eksisterende SD-anlegg. RIE sender over oversikt/ liste på systemer som ikke er tatt med i nytt SD-anlegg til Prosjekteringsgruppen (PG) og Automatikk. RIV oppdater automasjonstabeller og funksjonsbeskrivelser Automatikk (GK) sjekker alle systemene som ligger på eksisterende SD-anlegg. Automatikk sender over oversikt/ liste på systemer som ikke er tatt med i nytt SD-anlegg til prosjekteringsgruppen (PG) RIV vurderer oppdatering av automasjonstabeller og funksjonsbeskrivelser 12.08.2019 Iht. sjekk av eksisterende SD-anlegg ble det registrert noen avtrekksvifter som eventuelt skal videreføres til nytt SD-anlegg. Iht. RIV skal signaler fra avtrekksviftene videreføres til nytt SD-anlegg. RIV vurderer oppdatering av automasjonstabeller og funksjonsbeskrivelser. UPS Iht. RIE skal Aut. tilknytte diverse UPSer til nytt SD- anlegg. Tilknytning via IP. (Modbus e.l.) Kondenspumpe. RIV utarbeider funksjonstabeller og -beskrivelse for kondenspumpe.