Title: +135.01=370.001-JP501T_02-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
LES DETTE: Gjennomstrømmingsverdien som vises i displayet til IR-monitoren / IR-stick eller som leveres til bygningsautomatiseringsteknikken, skal ikke brukes til regulering av pumpen. Denne verdien gjengir bare en tendens. Det utleveres ikke gjennomstrømmingsverdier for alle pumpetyper.FORSIKTIG! Fare for materialskader! For lav volumstrøm kan forårsake skader på den mekaniske tetnin- gen. Minste væskestrøm avhenger av pumpeturtallet.WILO SE 03/2018NorskKontroller at minste væskestrøm Qmin ikke underskrides. Beregning av Qmin:Kontroller at minste væskestrøm Qmin ikke underskrides. Beregning av Qmin:Qmin = 10 % x Qmaks pumpe xFaktisk turtallMaks.-turtallInnstilling av reguleringstypeHRegulering Δp-c/Δp-v:HmaxInnstilling (Fig. 43)Δp-cΔp-v12Hs HssHminHHHmax12Hs HsHminFig. 43: Regulering Δp-c/Δp-vQQQ12Driftspunkt på maks.-karakte- ristikkDriftspunkt i styringsområdetInnstillingsom- råde