Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
y a p s i Dl.m m o CA=A-alarm 1=Stopp B=B-alarmm=minutt h=time1=automatisk36:11536EKSTERN KOMMUNIKASJON, I/O-MODUL NR. C KOMMUNIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommu- nikasjon med I/O-modul nr. C. EKSTERN KOMMUNIKASJON, I/O-MODUL NR. C TEMPERATURGIVER NR. 1 DEFEKT I/O-modul C, temperaturgiver 1, er defekt eller ikke tilkoblet. EKSTERN KOMMUNIKASJON, I/O-MODUL NR. C TEMPERATURGIVER NR. 2 DEFEKT I/O-modul C, temperaturgiver 2, er defekt eller ikke tilkoblet. Alarmgruppe 37: Reserve Alarmgruppe 38-47: – MIRU 1-10 7)36:1253736:13538BBB03)03)03)10 s3 s3 s11138- 47:138- 47:238- 47:338- 47:438- 47:538- 47:638- 47:7