Title: Philip_Pedersensvei_20_Aggregat_Norsk_Teknisk_Installasjon_AS_1000646_20201207154912206_SDS_816.pdf
AHU Design Teknisk specikationObjekt: Philip Pedersensvei 20 (1000646) Aggregatnamn: 360.006 - GOLD RXF 35. +/- 10.000m³/h - Nominell luftmengde1Kylmaskin, DX, COOLDX-40-G-2-2-2-0-0EffektvariantKondensorbatteriTillbehör och övriga tekniska data, se tilluftAntal rörraderLamellavståndTryckfallLufthastighet1Spjäll, TCSA040G03Spjällmotor: Med fjäderåtergångSpjällblad: OisoleradeStatiskt tryckfall1Ljuddämpare, TCDA040G01Statiskt tryckfallFrekvensband63125250500Ljuddämpning371514Uppmätt enligt ISO 5136 (kanalmätmetoden för fläktar)1Gavel, avluftsidaStatiskt tryckfall1Avluftshuv för utomhusmontage, TBTA-2-140-060-2TryckfallAntalTillbehör1Tak för utomhusmontageTBTB6040RX1TryckgivareTBLZ123151TryckgivareTBLZ123151k142k9Datum: 2020-12-07 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 10000824583231,8 mm44 Pa2,05 m/s2 Pa12 Pa4k8k87dB8 Pa7 Pa8/29AHU Design ErP specikation