Title: 20200925 - Serviflex 2009 2år Elektro Målinger Fordeling - Bytesteinen 1.pdf
Merking av/i fordelingen må utbedres.Lukkingsfrist25.11.2020ID: 59891Kursfortegnelsen er ikke oppdatert. Og mangelfull.TiltakKursfortegnelsen må oppdateres (NEK 405-10).Lukkingsfrist25.01.2021ID: 59892Kanaler mangler lokk og er overfylt. Det må vurderes å oppgradere fordelingen.TiltakHvilket tiltak bør settes i verk.Lukkingsfrist25.12.202025.09.2020 14:58:16 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres2 - Må utbedres5/41AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Bytesteinen 1, Fordeling FINNSID: 59893Måling av utkoblingstid for jordfeilautomat 28 er ikke tilfredsstillende. "Half Trip"TiltakJordfeilbryter må etterses og evt. skiftes (FEL §24, §29, §37).Lukkingsfrist25.11.2020ID: 59894Det er ikke montert bruksanvisning for overspenningsvern.TiltakDet må monteres bruksanvisning for overspenningsvern (FEL §12, $36). Lukkingsfrist25.01.2021ID: 59895Gjennomgang av egenkontrollen er ikke foretatt.Tiltak