Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Annet tilleggs- produktEnkelt rør av støpejern Ø 40 - Ø 58 mm, 3.5 mm ≤ t ≤ 14.2 mm. U/CUisolertUisolertGPG 250Med eller uten bakdytt av steinullTabell II.2 Brannmotstandsklasse E 240/EI 120 Gjennomføring av enkelt rør.Rørisolasjon, type, densitetRørisolasjon, tykkelse (mm), lengde, FordelingTykkelse GPG (mm)Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Annet tilleggs- produktEnkelt rør av støpejern Ø 59 - Ø 75 mm, 3.5 mm ≤ t ≤ 14.2 mm. U/CUisolertUisolertGPG 250Med eller uten bakdytt av steinullTabell II.3 Brannmotstandsklasse E 240/EI 90 Gjennomføring av enkelt rør.Rørisolasjon, type, densitetRørisolasjon, tykkelse (mm), lengde, FordelingTykkelse GPG (mm)Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Annet tilleggs- produktEnkelt rør av støpejern Ø 76 - Ø 110 mm, 3.5 mm ≤ t ≤ 14.2 mm. U/CUisolertUisolertGPG 250Med eller uten bakdytt av steinull