Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Let op: Voor verdere handelingen moet u eerst controleren of de stroom is af- gesloten voordat u zich toegang verschaft tot de elektrische onderdelen van de schakelkast. Via het speciale raampje (hiernaast afgebeeld) moet de RODE STATUS- led altijd uit zijn.De frequentie waarmee de rode Statusled knippert kan de volgende gevallen aangeven:Normale werking: regelmatig knipperen, een seconde aan, een sec- onde uitNormale werking: regelmatig knipperen, een seconde aan, een sec- onde uitStoring: de led geeft een bepaald aantal impulsen, op basis van de storing van de eenheid. De led blijft 60 ms aan en net zolang uit. Tus- sen een reeks impulsen en de volgende zitten 5 seconden.Storing: de led geeft een bepaald aantal impulsen, op basis van de storing van de eenheid. De led blijft 60 ms aan en net zolang uit. Tus- sen een reeks impulsen en de volgende zitten 5 seconden.De op te sporen storingen staan hieronder vermeld:42 GW79