Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
Eksemplet er baseret på en klemmetilsluttet MAGNA3-udførelse. Tilslutningsklemmerne på stiktilsluttede udførelser adskiller sig fra klemmerne på klemmetilsluttede udførelser, men funktionerne og tilslutningsmulighederne er de samme. Se afsnit 3.9 Forbindelsesdiagrammer og 7.9 Indgangs- og udgangskom- munikation.Trin HandlingIllustration1Afmontér frontpla- den på kontrolbok- sen. Fjern ikke skruerne fra dækslet.2Find klemmestikket til den digitale ind- gang.Træk kablet gen- nem en M16-kabel- forskruning og en af pumpens kabelgen- nemføringer.Tag den ønskede klemme ud, tilslut kabellederne, og sæt klemmen i igen.3Se afsnit 7.7 Eksterne forbin- delser og 7.9 Indgangs- og udgangskommunika- tion for anvisninger om hvordan du til- slutter kablet til de forskellige klemmer i pumpen.148 1 5 11 8 3 07 0 M T8 1 5 12 8 3 07 0 M T8 1 5 13 8 3 07 0 M TTrin Handling4Tilspænd kabelfor- skruningen.5Montér frontpladen på kontrolboksen.Illustration8 1 5 17 0 4 1