Title: firesafe_brannplate_monteringsanvisning_2011_no.pdf
Stålrør Ø 50/2,0 isolert med 30 mm² mineralullisolasjon. Utsparing Ø 14020 mm x 15 mm *100 mm120 minutter (3)Enkeltkabel 3 x 150 mm² ≤ Ø 90 mm. Utsparing Ø 12020 mm x 15 mm *100 mm90 minutter (4)Kommunikasjonskabel 20 x 2 x 0,6 mm2, Ø 17 mm i bunt ≤ Ø 50mm. Utsparing Ø 8020 mm x 15 mm *100 mm90 minutter (5)NOTER * Fugemasse Akryl på begge sider av brannplaten. Bakdytt med mineralull (densitet 40kg/m3)FIG. 1FIG. 2FIG. 3BakdyttBakdyttBakdyttKabelKabelbuntStålrørFugemasse AkrylFugemasse AkrylFugemasse AkrylFIG. 4FIG. 5BakdyttBakdyttKabelKabelbuntFugemasse AkrylFugemasse AkrylFiresafe BrannplateG N N S I V N A E J S A T N O MIDato: 19.05.2011 Reg.nr.: Utarbeidet av: PP Godkjent av: Rev.: Side: 8 av 12 Norge: Sverige: Danmark: El-nummerTetting av gjennomføringer i brannplate CB 511 Firesafe fugemasse Akryl i dekke av betong med tykkelse ≥150 mm.Maks. ledertverrsnitt/kabeldiameter:Min. tykkelse x maks. bredde tetting: