Title: 310-Aiwell controll.pdf
Shunt og pumper AV: Viser status på shunt og pumper. Pumpe: P1 % pådrag - P2 % pådrag Lav prioritet: Varme slått av grunnet annet program har høyere prioritet Lav smeltekapasitet: Ved for lav ute temp og kombinasjon høy vind vil anlegget gå i beredskapsmodus (holde temp til rett under 0 grader) inntil nok smeltekapasitet er registrert, anlegget vil da kjøre for fullt. For lav bakketemperatur T6/T30: Anlegg vil starte for å holde minimum temperatur i bakken. Digital 1: Vises hvis digital inngang 1 er aktiv. Kan trigge på både bryter og klokke signal. F.eks Signal for strømleverandør om rimelig strøm. (Velg ON/OFF: Her kan man snu signalet, Høy = på eller Høy = av) Eller velg tidspunkt: Her kan man velge Default 1 aktiv og stille inn tidsrommet får når VK kan få legges inn. Digital 2: Som digital 1 men kan kun trigges med bryter. Bakke og fotball. Her kan energileverandøren tvinge varmen AV. Når signalet fjernes starter anlegget opp igjen i Modus 3 Snø reguler. Digital 3: Her kan anlegget startes manuelt