Title: +135.01=370.001-SB401T_01-320 Datablad Ventil motor_SQS65.pdf
Ställdonskapsling Kåpa och handom- ställningsratt Utväxling och spindel med koppling Hjälpkontakt ASC9.6 KontaktdataplastAC 250 V, 3 A resistiv, 3 A induktivAC 250 V, 3 A resistiv, 3 A induktiv 1) För applikationer med 60 Hz använd typerna SQS65…U resp. SQS85…UDrift IEC 721-3-3Transport IEC 721-3-2Lagring IEC 721-3-1OmgivningsförhållandeKlass 3K5Klass 2K3Klass 1K3Temperatur–5...+50 °C–25...+70 °C–5...+50 °CFuktighet5...95 % RF< 95 % RF5...95 % RFElektroniska ställdon SQS35… / SQS65… / SQS85…CM1N4573sv 050628. . . . . . . .. . . .… … … … …. .. . .… …. . .. . .… … … … … … … … … … …. . . . . .ApparatschemanSQS35...SQS85...KopplingsschemaSQS85…Building Technologies HVAC ProductsY1Y2321Y1Y2H4100%0%n100%0%max. 50% 0%c211Cm1∼M NCm2 12Lc1 4 51 0 G 3 7 5 4Cm1M ∼NCm2M2 0 G 3 7 5 4SQS35.00, SQS35.03 AC 230 V, treläges, utan snabbstängningsfunktion