Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 120)≥ 100MM MASSIVTRE - VEGGERMaks utsparing 600mm bredde og 1200mm høyde50mm FR Brannplate 1-S monteres med 100mm overmål, plate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderStålrør ≤ Ø22mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderÅpning mellom plate og vegg fuges med FR Akryl, deretter med 100mm treskruer og stål skiver i hjørne og c/c ≤ 300mm, 50mm fra kantSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 20 C/U (E 120)≥ 100MM MASSIVTRE - VEGGERMaks utsparing 600mm bred og 1200mm høy50mm FR Brannplate 1-S monteres med 100mm overmål, plate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderStålrør ≤ Ø324mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderÅpning mellom plate og vegg fuges med FR Akryl, deretter med 100mm treskruer og stål skiver i hjørne og c/c ≤ 300mm, 50mm fra kant