Title: 2016-Kontrakt SD-anlegg Siemens.pdf
SIEMENS :w ServicerapportSide DokumentnavnTavi PHBMO0802 V3.02Dato Mal sist revidert Fra Signatur 1-nov-16 15.05.03 Ketil Fossnes Anleggs nummer: | Ordretype: Kundenummeq'Prosjektnummer Rekvisisjonsnummer | ref / eic. | SKunde: Anlegg: TEntra Eiendom Tungasletla 2Kundens saksbehandler: Bestillingsdato: [ Ordre bekreft: Stig Hasselvoll ] 25.10.16 NeiSelger: Ketil Fossnes | Markedssegment: BA | Subsegment: | Applikasjon: |Oppdrag: Utfart servicekontrakisbesak T system:visGatt over Sdanlegget :visonik us og serverUs 8: feil pa datapunkt $051,052,053 og 055 Us12:Program til terrkjaler stod, startet opp dettte.Us29 : gatt over styring , det 1a feil i program da moduler var falt ut .Rettet feil ok Us50 : okPX sentraler: -Feil med romfaler 360.012 RY603 som styrer VAV til sone Kjgkken 2etg: Deksel tilh. giver var ikke skikkelig pa, slik at faleren stod i feil. Dette ble ordnet.Oppdaterte plantegning og navn pa rom, da romnavn ikke harmonerte med planoversikt.