Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Antes da Instalação Antes de retirar a unidade de dentro da embalagem, recomendamos que a coloque o mais perto possível do lugar onde a irá instalar. A grelha e o comando remoto vêm em embalagens separadas afim de se assegurar uma boa protecção dos mesmos (Fig. 16).(cid:19)(cid:25)(cid:18)(cid:20)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:20)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:19)(cid:28)(cid:29)(cid:20)(cid:22)Depois de instalados os quatro tirantes, aparafusar sem apertar completamente as porcas inserindo as anilhas como indicado na figura 18.Posicionar préviamente as tubagens do refrigerante como indicado na alínea “Ligações hidráulicas”, retirar o perfil “T” para facilitar as operações (Fig. 19).Levantar cuidadosamente a unidade (sem a moldura) segurando-a pelos quatro suportes de suspensão (ou nos quatro cantos) e inseri-la no tecto falso. Caso não seja possível retirar o perfil “T” será necessário inclinar a unidade (esta operação só poderá ser efectuada se o tecto falso tiver uma altura superior a 300 mm) (Fig. 20).