Title: 360 Avtrekksventil EXC.pdf
Injustering Innerkonan roteras medsols för att öka tryckfallet och motsols för att minska. Käglans läge låses via låsmutter på donets baksida. K-faktor finns angiven på produktens märkning. K-faktorer finns också i gällande injusterings- anvisning som finns på www.swegon.com.Donet injusteras via tryckmätning alternativt luftflödes- mätning. Vid tryckmätning används s k "mätkrok" och vid luftflödesmätning används på marknaden förekommande luftflödesmätare. Se figur 2 och 3.Skötsel Luftdonet rengörs vid behov med ljummet vatten och diskmedel.Figur 2. Injustering.Figur 1. Montering.Figur 3. Injustering.2dB(A) gäller för normaldämpat rum, 4dB rumsdämp- ning/10 m2 ekvivalent rumsabsorptionarea.Data gäller för EXC + EXCT 2.Oktavbandens korrektion KOK anges vid käglans noll- punkt enligt figur 2.Oktavbandens korrektion KOK anges vid käglans noll- punkt enligt figur 2.Ljuddämpning DL anges vid käglans nollpunkt för storlek 100-160 och för storlek 200 vid kägelposition +10 mm.Ljuddata