Title: 36 FDV - VAV-spjeld.pdf.pdf
med Belimo spjeldmotor.Brannspjeld benyttes for å hindre spredning av brann, røyk og giftigegasser gjennom ventilasjonskanaler. Spjeldene installeres der ventilasjonskanalen går gjennomen seksjoneringsvegg eller en branncellebegrensende konstruksjon. Spjeldet lukker automatiskved høy temperatur eller ved varsling fra brannmelder, MicroBrann-sentral eller byggets egetbrannvarslingsanlegg. Når spjeldbladet er lukket, hindres spredningen mellom branncellene i engarantert tidsperiode avhengig av spjeldets og veggens klassifisering. Alle MicroBrannbrannspjeld har brannmotstand EI 120 – som vil si at de er godkjent for 120 minutter. Spjeldmed smeltesikring lukkes kun når temperaturen overstiger 72°C, men vil ikke aktiveres ved kaldrøyk. Ettersom denne løsningen ikke sikrer mot røykspredning i kanalsystemet, tilfredsstillesikke TEK17. Ved å benytte motoriserte spjeld med styring, kobles spjeldene opp motbrannvarslingssystemet. Dermed vil brannspjeldene stenge både ved røykutvikling og høy