Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16 (1).pdf
: 433.2.2Fordelingstype: TN-SBeskrivelse:433.2.2Merkespenning:400 VAntall faser:3Laststrøm:0,0 AFasekobling:L1-L2-L3-NCos phi:0.9Temperatur i fordeling:30 °CMerkeeffekt, Pn:0,0 kWKurs nr innmating:0Merkeytelse, Sn:0,0 kVA:Sammenlagret strøm:L1: 39,9 AL2: 0,0 A L3: 0,0 A N: 39,9 ASum nedstrøms tap:0,4 [kW]:Spenningsfall totalt:0,0 V0,00 %Klemmespenning: 400...til siste fordeling:0,0 V0,00 %...over Kabel:0,0 V0,00 %Maksimal lengde:0,0 mKabel:Kabeltype/-lederløsning:PFSP 4x50 ALRef. inst. met.:COmgivelsetemperatur:30,0 °CKabellengde:61,0 mAnnen korreksjonsfaktor1Tap i kabel:0,00 W 0,00 W/mStrømføringsevne:86,90 AKombinert vern, merking:Fabrikat:SCHNEIDERArtikkel nummer:LV429571Bryterenhet:NSX100 Iru: 100 A / BEAN-nummer:4393347Utløserenhet:TM80D NSXBryteevne:25,00 kA IcsMerkestrøm:80,00 AI2-verdi:96,00 A