Title: +038=54.000-NI009._20-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet iARK Sluttrapport.pdf
Prosjekt: Formål:Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest Brann og sikkerhet - iARKDato: Tidsrom:23.06.2022 05:00- 07:00Navn Tormod Gjestvang Ween (RIITB) Emil Sellie Hansen ( Ass. PL) Frode Alm (Vent.) Patrick Janson (Elektro)Gjennomføring / Hendelser (scenario) 1. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft 2. Strømbrudd 3. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbruddKontroll før testSystemVed en detektor utløst skal det gå forvarsel slik at personell i bygningen (SMS-varsel) kan iverksettes tiltak/avstenge alarm eller varlse (manuell melder / ringe 110 sentralen. Rømningsdører Dører adgangskontroll Lys Luftbehandling system 360.014 Solavskjerming1. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft Hendelse: System1. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft Hendelse: SystemLøse ut brannalarm Brannalarmanlegg.Utløst brannBranndetektorer FlashUtløst brannLysUtløst brannVentilasjonssystem 360.014Utløst brannSolavskjerming