Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
Svikt i ventil C; endebryter er ikke aktivert. Rød statuslampe lyser.Alarm: Pump UPS1)Svikt i sirkulasjonspumpe; sikring er gått/ kortslutning. Rød statuslampe lyser.1) Denne alarmen gjelder kun for EnwaMatic® Automatikk som har en egen sirkulasjonspumpe installert. Vennligst se i Vedlegg A: “EnwaMatic® Opsjoner” for flere detaljer.1) Denne alarmen gjelder kun for EnwaMatic® Automatikk som har en egen sirkulasjonspumpe installert. Vennligst se i Vedlegg A: “EnwaMatic® Opsjoner” for flere detaljer.7.3.1 Å sette i drift / stoppe EnwaMatic® vannbehandlingNår det ikke er vannstrøm gjennom EnwaMatic® enheten (ventil C er stengt) viser skjermen (Fig 28, 1) statusen: “EnwaMatic: OFF. Status: Stop”. Når det ikke er vannstrøm gjennom enheten vil EnwaMatic® vannbehandling være deaktivert.1. Å starte vannbehandling/ få vannstrøm gjennom enheten:Trykk på tast #1 “PÅ (ON)” (Fig 26, D). Ventil C åpnes.