Title: VR-SK-XX-001 Systemskjema varmesentral.pdf
IE401RT403RI403SB402NSmin. 10xDDN65320.001 Varme hovedfordelingSB501TA-modulator 40 24 kPaSC501370.002 GulvsvalFølere tilhører pumpeleveransenSG003DN65Belimo Motorisert stengeStusser for evnt fremtidig gatevarmeDN808 1 M MML401Servitec S 200W320.001-JP404 Grundfos Magna-3 50-180F 16000 l/h 100 kPa, 764 WJP404OE002RP502RT504Følere tilhører pumpeleveransenDN25 4 barQV00235/16°CRT405RI405RT505RI50330/21°CDN25 4 barQV003MM 32EARQ001 RP402SG001Alltid åpen **NT001NG 100 Ladetrykk: 1,3 barVinterdrift: T/R: 35/30°CSommerdrift T/R: 21/16°CKV01.05 710 l/h0 2 D A T S320.003 Gulvvarmekurs 15967 l/hSTAD 2003.04 976 l/hSTAD 2002.04 985 l/hSTAD 2001.04 976 l/hSTAD* 32 2940 l/hSTAD* 25 1472 l/hSTAD* 25 1810 l/hSTAD 2003.03 594 l/hSTAD 2002.03 398,6 l/hSTAD 2001.03 893 l/hSTAD* 25 1886 l/hMM 76MM 54MM 54MM 42MM 5401.06 1150 l/hSTAD 2002.05 895,6 l/h0 2 D A T S03.05 829,1 l/h