Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
3. On suositeltavaa asettaa lisävarusteena saatava liitinryhmä mahdollisuuksien mukaan paisuntalinjaan helpottamaan kunnossapitoa.Käyttöönotto Jos tehdasasetettu esipaine ei vastaa laskettua laitteiston esipainetta, on sitä säädettävä. Astian vesipuolen pitää olla tyhjä. Poista venttiilin suojus (F) ja säädä esipaine. Aseta venttiilin suojus (F) sitten takaisin paikalleen. Käyttöönottojärjestys: 1. Avaa ilmanpoistokohdat. (Kuva 6, Kuva 7) 2. Täytä järjestelmää hitaasti, kunnes paisunta-astian täyttöpaineon 0,2 baaria suurempi kuin esipaine. Päästä järjestelmästä ilma täytön aikana pois. (Kuva 8)3. Poista ilma paisunta-astiaan menevästä putkesta. (Kuva 8) 4. Sulje ilmanpoistokohdat. (Kuva 9) 5. Lämmitä järjestelmää puoli päivää mahdollisimman kuumaksi ja poista ilma säännöllisesti.3. Poista ilma paisunta-astiaan menevästä putkesta. (Kuva 8) 4. Sulje ilmanpoistokohdat. (Kuva 9) 5. Lämmitä järjestelmää puoli päivää mahdollisimman kuumaksi ja poista ilma säännöllisesti.