Title: 02 Lett_tak_ nbi_ godkjenning2215g.pdf
For tak med brannmotstand REI 15 og REI 30 er bæreevnen i brannsituasjonen den samme som for ordinær bruddgrensetilstand.Ved en brann fra undersiden vil treflenser og kryssfiner- plater på elementenes overside holde seg intakte gjennom hele brann- motstandsklassene som er angitt i tabell 3. Elementene kan forutsettes å beholde sin avstivende effekt under en brann der elementene anvendes til horisontal avstivning av en bærende hovedkonstruksjon som elementene er festet til. Takelementene gitt i tabell 3 kan benyttes som del av bærende hovedsystem. Det forutsettes at også innfesting av kryssfinerplatene i randsonene til en skivekonstruksjon er tilsvarende beskyttet ved en brann.detaktuelletidsrommetforde