Title: +039=462.001-NB001._02-ITYS UPS Coromatic Produktblad.pdf
Effekt (VA / W)BatteriInngangssikringTilkoblingBatteritid (70% last)Dimensjoner h/b/d (mm)Vekt (kg)ITY2-TW010B1000 / 8003 x 12V 7,2 Ah10 C3 x IEC 320 10A11220 x 145 x 40013ITY2-TW020B2000 / 16008 x 12V 7,2 Ah16 C6 x IEC 320 10A17347 x 192 x 46031ITY2-TW030B3000 / 24008 x 12V 7,2 Ah20 C4 x IEC 320 10 A + terminaltilkobling10347 x 192 x 46031InngangSpenning: Spenningsområde:230 VAC 110-300 VAC, 110 VAC maks 50% lastFrekvens: Effektfaktor:45 til 55 / 54 - 66 Hz 0.99UtgangSpenning: Frekvens:208 / 220 / 230 / 240 VAC (±2 %) 50/60 Hz ± 0,2 Hz i batteridriftOverlastskapasistet:<110 % i 1 min / <125% i 30 sek / <150% i 10 sekMiljøTemperaturkrav: Akustisk støy:0˚C til +40˚C (15˚ til 25˚ for optimal batteridrift) <50dB innenfor 1 meterBatterier:Ventilregulerte vedlikeholdsfrie 3-5 års blybatterierCoromatic AS | Tlf: 22 76 40 0 0 | s al g@ c orom at ic. n o | w ww.corom atic.no