Title: +175=560.001_JV001_Johnson Controls Norden AS.Produktinformasjon.pdf
Utekom pensert tilluftsreguleri ng aktiveres av driftssignal fra vifte. Ved varmebehov avtar kjølebatteri, så øker gjenvinner, deretter varmebatteri. Ved kjølebehov blir sekvensen motsatt. Lav temp. i gjenvinnerkrets reduserer pådrag som hindrer gjenisning (lask Dl1).Utetemp. skifter viftehastighet.sc9100Version:4FunksionsbeskrivelseUtekom pensert tilluftsregulering aktiveres av driftssignal fra vifte. Ved varmebehov avtar kjølebatteri, så øker gjenvinner, deretter varmebatteri. Ved kjølebehov blir sekvensen motsatt. Avising gjenvinner aktives av trykkvakt og pådraget overstyres til innstilt verdi.Utetemp. skifter viftehastighet.01.1 2.00 - SC91_V4_funkbesk.docTvpe: V2021Applikasion:28tekstlnnstillinqer ntvadefaultNV9Kel--qin.-tiIvÍ P-bånd l-tid StartKgmp,-lq]<-tg-r- S G3P motor1 2 2 2 2 2 215"C.----Q'-Q9-Bp-{r- 15"C120sekType: V2121Applikasioni 29tekstlnnstillinqer ntvadefaultnvSkal-min.tilluft15"C -50%d