Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
110120140150170190VärdemedospecificeratskydduppströmsKorttidsström vid 1 s - IcwkA rms5,55,55,55,55,55,5Tillåten högsta ström - IpkkA pk202020202020Maximalt värde med skydd uppströms (strömbrytare)Villkorlig kortslutningsström IcckA rms154154154154154154Schneider-strömbrytare - kompakt serie Referensnummer(2)NSX 100NLV429795(1) Systemtyp, jordanslutning (2) Om ett annat skyddssystem för strömbegränsning används så måste dess utlösningsegenskaper för tid-ström och termisk begränsning (I²t) vara minst lika med de förden rekommenderade Schneider-strömbrytaren. Ovanstående värden för kortslutningsström stämmer överens med TN-systemet.314 - TEKNISKA OCH ELEKTRISKA DATA, 61WG/30WG/30WGA4.5 - Elektriska data, pumpmodul (tillbehör)De fabriksmonterade pumparna i enheterna har motorer i effektivitetsklass IE3. De ytterligare elektriska data som krävs(1) är följande: