Title: +175=364.001_LX001_Døli pleie og omsorgssenter. Sweco rapport ventilasjonsanlegg.Protokoll.pdf
Temp. virkningsg 44,0 % Temperatur etter varmegjenvinner tilluft °C Temperatur etter varmeg| Overfort folbar effekt tilluftside Arlige energikostnader: RotorX g varmekostnad ( kr [ & = it 60254 35 5o L | 311382 g viftekostnad ( kr 125580 Arlig total energikostnad ( kr 436962 Z ) 325821LCC beregningsresultater:Plateveksler RotorXLCC varmekostnad ( kr 3232041 LCC viftekostnad ( kr 1303477 LCC total energikostnad ( kr 4535518 Reduserte LCC energikostnader ( kr ): 3381908 Investeringens lannsomhet: Naverdien av investeringen (kr): 3197293 Inntjeningstiden er (&r): 0,59 Note 1:Krav til lennsomhet er at ndverdien er positiv. Lennsomhetsberegning er basert pd en arlig ekning av energlprls pa 2%, nominell kalkulasjonsrente 7% og 15 ars levetid pa investeringen.T4 AvkastI—— SOBS| Temperaturen inne i aggregatet kan variere. Mal flere steder for & fa en god snittmaling. Tilluftstemperatur ma males for varmebatteri.