Title: Kontrollplan BL.pdf
utbedring. Tallberg finner dokumentasjon på at varmekabler ble målt før og etter støp og oversender til Kim. Status 06.11.20: Kim venter på dokumentasjon enda, og generell tilbakemelding på prosessen. Status 12.02.21: Kim purrer opp Tallberg på tilbakemelding for hva som er galt med varmekabler og hva som kan gjøres. Status 05.03.21: Varmekabelekspert kommer for å sjekke. Tallberg har ikke fått dato på dette. Status 31.03.21: Tallberg feilsøker varmekabler. Mulig det må legges ny tilførsel til denne ‐ utføres tirsdag 06.04.21. Status 09.04.21: Tallberg har lokalisert feil. Varmekabler har kortsluttet. Venter på varmekabelspesialist igjen for å lokalisere mer nøyaktig så man slipper å ta opp mer flis enn nødvendig. Status 16.04.21: Tallberg har etterspurt Hande om de kan bistå med demontering av flis. Hande hadde mer flis tilgjengelig på byggeplass, så det skulle gå fint. Varmekabelspesialist kommer uke 17 eller 18(?) for å lokalisere mer nøyaktig hvor skaden er skjedd, slik at minst mulig flis må demonteres.