Title: +038=370.001-NT014._01-Statico_NO_low.pdf
Statico pa er fylletrykket i kald tilstand som bestemmer vannreserven: = pa ≥ p0 + 0,3 bar; vannetterfylling «på» = pa – 0,2 barpaar ,3 b0 ≥**)s t / 1peOptimalt t r y kkområde))EN 12828: ≥ psvs · 0,9 ≥ 0,5 barSolenergi, Kjøling: ≥ psvs · 0,8 ≥ 0,6 barpe SluttrykkStatico pe er nådd etter oppvarming til tsmax.psvs5IMI PNEUMATEX / Trykksetting og trykkvedlikehold / StaticoHurtigvalgVarmeanlegg TAZ ≤ 100 °C, uten tilsetning av frostvæske, EN 12828. For eksakt kalkulasjon vennligst benytt beregningsprogrammet HySelect.psv = 2,5 barpsv = 3,0 barpsv = 3,0 barHst ≤ 7 m ≥ p0 = 1,0 barHst ≤ 7 m ≥ p0 = 1,0 barHst ≤ 12 m ≥ p0 = 1,5 barEldre radiatorerNye radiatorerNye radiatorerEldre radiatorerNye radiatorerNye radiatorerEldre radiatorerNye radiatorerNye radiatorer90 | 7090 | 7070 | 5090 | 7090 | 7070 | 5090 | 7090 | 7070 | 50Q [kW]Nominelt volum VN [liter]10252518251818352525153525252518183535