Title: 2019-11-27 IK 1.år Elektro Termografi  BS1 AS Bytesteinen 1.pdf
Bygget står tomt, det er kun noen kontorplasser som er i bruk. Fordelinger kan ikke betraktes som fullverdig kontrollert med termografikamera da det er ingen eller for lav belastning på anleggene. Det er kun visuelle tegn til varmgang som blir avdekket.Anleggsinformasjon Lokasjon Fordeling Utstyr / komponent Merking Omgivelsestemperatur AvvikskategoriHele bygget Hovedfordelinger og UnderfordelingerTermiske data Målepunkt Sp1 - Makstemp Sp2 - Referansetemp TemperaturdifferanseTemperaturLastmåling N Fase - Strøm (A)L1L2L3Kommentar og anbefalt tiltakTiltak utførtDato: Signatur:4AVVIK 2Anleggsinformasjon Lokasjon Fordeling Utstyr / komponent Merking Omgivelsestemperatur AvvikskategoriFyrhus 008 U.etg F1 Rekkeklemme Weidmuller X1:0-36 - 2Termiske data Målepunkt Sp1 - Makstemp Sp2 - Referansetemp TemperaturdifferanseTemperaturLastmåling N Fase - Strøm (A)L1 NaL2 NaL3 Na