Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Brannkummer som er vist på figur 4 under er tilstrekkelig tilgang til slokkevann for brannvesenet. Dette er avklart med Trøndelag Brann -og redningstjeneste IKS. Plasseringen oppfyller også retningslinjene fra FM-Global med maks 90 meter mellom brannkummene Slokkevannskapasiteten må være minst 50 l/s**,