Title: +038=360.022-#####._07-360.022 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Statisk trykkfall1Spjeld, TBSA-5-100-040-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertDato: 29.04.2019 16 / 1.0.20190424.1180148 Aggregat ID: AD-1000049314046 Pa137 Pa1,111 m³/s535 Pa490 Pa0,7 °C300 omdr/min1 893 omdr/min1 941 omdr/min2 250 omdr/min1,09 kW1,00 kW1,60 kW1DOMEL 748.3.292161,0 %94,0 %7466,8 %0,81 kW/(m³/s)10 PaSide: 6/8AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 (877695) Aggregatnavn: 360.022 - GOLD RXF TOP-14 +/- 4.000 m³/h - Design dataStatisk trykkfallAntall1TrykkgiverTBLZ123101TrykkgiverTBLZ123101Elektrisk anslutningssatsTBLZ-1-27-2TilbehørDato: 29.04.2019 16 / 1.0.20190424.1180148 Aggregat ID: AD-100004931402 PaSide: 7/8AHU Design Skisse: InspeksjonssideGOLD F RXAggregatstørrelse014Aggregat vekt803Kanalkomponentvekt37Lengde, maks.2 643Høyde, max1 727Bredde, max1 400kgkgmmmmmmTilkoblingsdimensjonUteluftTilluftAvtrekkAvkast