Title: +038=360.023-#####._09-360.023 Gold RXF-12 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Paneler | 56 mm med 1 mm stalplate pa innsiden og utsiden. Utside lakkert gra metallic.Termisk isolasjonsklasseKondensinsoleringsklasseLekkasjeklasse | L1(M)/L2(R) iht. EN 1886:2007 ved -400 Pa og +400 PaKabinettstyrke | D1(M)ElanslutningGOLD F | 3fas, 5leder, 400V10/+15%, 50Hz, 10ASide: 9/24AHU Design9Teknisk spesifikasjon mObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 (877695) Dato: 02.05.2019 Aggregatnavn: 360.023 GOLD RXF-12 +/- 3.000 m*h - 16/1.0.20190424.1180148 100% samtidighet Aggregat ID: AD-10000511825Lufttemperatur | Lufttemperatur inn/ut vinter | inn/ut sommer °C °CEffekt Trykk Lydnivakw Pa dB(A)Funksjonsdeler i Hastighetluftretningen m/sInntakskanalSpjeldAnslutningsgavlFilterRoterende varmeveksler20,0/14,0 26,0/26,0VifteAnslutningsgavlVarmebatteri, vann g 14,8/20,0TilluftskanalAvtrekkskanalAnslutningsgavlFilterRoterende varmeveksler 20,0/14,0 26,0/26,0Ekstra trykkfallVifteAnslutningsgavlSpjeldAvkastkanal