Title: Varmebatteri SD.pdf
Integrerte tester pr dato1671 - Brandengen skolePlanlagtGjennomført2022-07-26+01=434.001 - Automatikktavle 360.01 og 360.02+01=320.002 - VentilasjonskursTest gjennomførtKOMR:Int. kontrakt: HØYEM INTEGRASJON ASInt. ansvarlig: Trond HøyemTestet av: Trond HøyemFunksjonstyring av varmebatterierTestprosedyreAnlegget testes basert på overordnet funksjonsbeskrivelse. Test av regulatorer: 1. Sett et setpunkt så stort eller lite at regulator vil måtte endre aktuelt pådrag. 2. Sjekk at pådrag på ventiler/ aktuatorer endrer seg iht funksjonsbeskrivelse. 3. Sett setpunkt tilbake til normal verdi.KommunikasjonTestkommentarTestet iht til beskrevet prosedyre. Ved setpunkt høyere enn målt verdi åpner ventil og pumpe starter. Ved setpunkt lavere enn målt verdi stenger ventil, og pumpe stopper.AvvikNrAvvikAnsvarligFristOppdatertStatusKommentarF01149Motorventiler før varmebatteri til aggregatetene er ikke montert. Kan disse setter på ventilen? Gjelder begge aggregater