Title: 33 FDV Stat-x.pdf.pdf
Displayet viser nu den tid, der er forløbet, siden slukningen blev påbegyndtLysdioden SLUKKING FORESTÅENDE skifter til fast lysRETABLERING BLOKERETSLUKKING AKTIVERET 00:00:30 forløbetHvis tidsstyring av slukningsperioden benyttes viser displayet, at slukningsgassen er udtømt.SLUKNINGSGAS UDTØMT (Intet flow målt)Det er nu muligt at avstille lydgivere i det beskyttede områdeRETABLERING BLOKERETSLUKKING AKTIVERET 00:00:50 forløbetHvis måling av flow benyttes, vil displayet nu vise SLUKKING BEKRÆFTET, og lysdioden SLUKNING UDLØST tændesSLUKKING BEKRÆFTET SLUKNINGSGAS UDTØMT RETABLERING BLOKERETSummer genstarter, hvis den tidligere er blevet avstillet. Trykk på AVSTIL SUMMER for at stoppe den.SLUKKING AKTIVERET 00:00:55 forløbetNår slukning er fuldført, starter sentralen automatisk udsugning eller udsugning skal startes manuelt (avhængig av programmeringen)SLUKNINGSGAS UDTØMT UDSUG IGANG RETABLERING TILLADTDette indikeres på displayet som UDSUG IGANG eller TRYKKK FOR UDSUGNING