Title: Bromstadvegen_59_FG-Sprinklerkontroll_2023.pdf
MERKNADRøropphengAvviksbeskrivelse Det er oppgitt at installasjonen skal utføres etter FM Global datablad 2-0. Da skal alt utstyr også være FM- godkjent. Det må dokumenteres at benyttet rørop- pheng og innfesting har slik godkjenningReferansePoengtrekk0Bildebeskrivelse: -1. gangs uavhengig kontroll - Side 19 av 22 Generert 12.03.2023 10:55 fra versjon 20230311-f2b5b16cPUMPER Sprinklerpumpen er korrekt installert med alle beskrevne funksjoner og automatikkIDAlvorlighetsgrad0602 - 1MERKNADAvviksbeskrivelse Bypass forbi sprinklerpumpe til sprinkleranlegget var avstengStedSprinklersentralReferansePoengtrekk0VENTILER Stengeventiler for vanntilførsel og brannalarmfunksjoner er overvåketIDAlvorlighetsgrad0903 - 1LITENAvviksbeskrivelse Hovedstengeventil inn fra kommunal forsyning er uten overvåkingStedSprinklersentralReferansePoengtrekk1Bildebeskrivelse: -KLASSIFISERING Lagringsforhold - varekategori - lagringsmåte og lagringshøydeID