Title: 2023.08.30 Elektro Tilstandskontroll År 2 Fosnagata 13 36771956.pdf
Tilstandsrapport Elektro 09.04 Elkontroll Næring ihht. NEK 405-3 del 8Kunde (#10092254) EIENDOM NORDVEST I ASFirma Caverion Norge ASOrdrenummer 36771956Adresse F13 Fosnagata 13 6509 Kristiansund NLeder Brevik Tore,Utførende tekniker (Tekniker) Kristian Flovik Skar,Kontrakt nummer 40020481Besøksdato 30.08.2023 - 30.08.2023KontaktpersonUtstyr Tilstandskontroll År 2441.1 - Synlig kurs/kabelopplegg/utstyr er uten skader, festet og mekanisk beskyttet/2Avvikskategori: 2: Avvik, må rettes snarest mulig.Kommentarer: 4.etg, Engdal Assuranse, kontor ved kjøkkenkrok. Kabel til aktuator på radiator har blitt dratt ut av koblingsboks. Kabel må trekkes inn i boks og strekkavlastes. Dette gjelder alle kontor der det er brukt Ap9 boks for kabel til aktuatorer.Disse har ikke mulighet for strekkavlastning.Kostnadsoverslag Indikativ pris, ca kr:Status | Avvik312441.1 - Synlig kurs/kabelopplegg/utstyr er uten skader, festet og mekanisk beskyttet/3