Title: 364_VAV Leo.pdf
17503712916502611Statisk egendemping for LEV, lengde 1000 mmLeoDemping [dB]Dim.63 125 250 500 1k100616274350125111193850160181533502001813284625015112441315139212840032818185003261110630124119Tabell 94K2719152016151616124K241819191616154K23191922 -17171615142k4k504050364924351526101478575548K2719172114141716128K251716161514138K25171521 -14151514148k261410855454LeoMONTERINGFor å opprettholde enhetens målenøyaktiget er det viktig at den monteres med avstander som vist i figurene 10 og 11. Det anbefales å montere Leo med serviceavstand i henhold til figur 12.