Title: Lysberegninger - SG_Rev.050221.pdf
: 5046212154 : Sense Opalprism 600x600 White 3000lm 26W LED 3000K Ra>80 (700mA)Bestykning: 1 x LED Strip 3300lm 3000K 26 W / 3300 lmSG Armaturen ASRelux1Side 25/29Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: Bøifot hovedavdeling : : : 05.02.202112Kontor 8,1m212.1 Sammendrag, Kontor 8,1m212.1.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10.00.40.81.21.62.02.4 x [m]Grenselinje ved 500 lx300500Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 2.50 m 0.80Total lysfluks for alle lyskilder Totaleffekt Totaleffekt per areal (7.93 m²)6600.00 lm 52.0 W 6.56 W/m² (1.24 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (1.9H 2.6H) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 528 lx 487 lx 0.92 0.85 <=15.3 0.75 mHovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 92 lx 285 lx 223 lx 285 lx 224 lxUo 0.97 0.68 0.81 0.68 0.81Type Ant.\Prod.