Title: DCV BL, RC, CF, MF.pdf
Allmänt Material Mätdonet består av hölje och mätfläns av förzinkad stålplåt samt mätrör av aluminium men kan även erhållas i andra material och ytbehandlingar, se material under beställningsinformation ovan.BTabell 2: Dimensioner, mått , vikt och K-faktor.Kanaltätning av EPDM-gummi.Ø, mmABCVikt (Kg)k-faktorStorlekar Ø125 – Ø630 mm enligt EN 1506:20071251603838404025250,350,49,515,4Flödesmätning Rekommenderat mätområde: 0,5 – 6,0 m/s2002503860404025250,60,823,936,9Maximalt intervall*: 0,2 – 8,0 m/s3156040251,457,8Mätnoggrannhet*: ± 5 % eller minst ± x l/s (x = kanalarean i dm2) *Gäller tillsammans med Lindinvents flödesgivare och regulatorer.4005006307878784040402525251,51,852,491,7141236Ljudalstring LW = LWA + K0Flödesberäkning: q = k x √ Δp [l/s]