Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16 (1).pdf
Kabel t=k²S²/I² [s]t utkobling [s]Ik1p max0,4161,000,6000,4780,010Ik1p max ende0,3051,000,4400,8890,010Ik1p min0,2231,000,3221,6620,010Ij max0,4051,000,584Ij max ende0,2991,000,431Ij min0,2191,000,316@ = Vernet tilfredsstiller ikke alle krav i forskrift/norm # = Ikke forskriftsstridig, men vær oppmerksom på løsningenAnleggets adresse:Beregningsresultater for anlegget: Døli Pleie og OmsorgshjemSørum Elektriske ASFordeling 433.U.2Sørumsandvegen 931921 SØRUMSANDVer.5.5.06Tel: 63825575Dato.29.04.2015Dato:19.04.2016 15:12:11NEK 400:2014400 V TN-SSide42(56)av42Vern i anleggetFabrikatBryterenhetCHINTNB1L 10KACHINTNB1L 10KASCHNEIDERNS100SCHNEIDERNS160SCHNEIDERNS400SCHNEIDERNS630SCHNEIDERNSX100Sørum Elektriske ASSørumsandvegen 93 Postboks 70 1921 SØRUMSAND Tel: 63825575Iru [A]1525