Title: +175=300.001_ALMINNELIG TILSYN.Drift.pdf
For komponenter som inngår som del av regulerings- / overvåkingsanlegget som følere / givere, spjeld- og ventilmotorer etc. henvises til egen instruks for Sp-antðgget.VVSNITTEDAL KOMMUNE DØHLT SYKEHJEMFDV-DOKUMENTASJONKap. 8ALMINNELIG TILSYNKOMP.NR KOMPONENTARBEIDSBESKRIVELSE NR.36.003 6 LUFTBEHANDLINGSANLE GG GENERELT ( Gjelder samtlige systemer ).36.LuftinntakKontrollere gj ensetting og snøinndriving36.LuftavkastKontrollere gj ensetting og snøinndrivingKontrollere drenering fra Jet-hetter.FRE- KVENSWSBlad 1AV14 ANMERK.NITTEDAL KOMMI.JNE DØHLI SYKEHJEMFDV-DOKUMENTASJONKap. 8ALMINNELIG TILSYN GJELDER SYSTEMER MED ROTERENDE GJENVINNERKOMP.NR KOMPONENTARBEIDSBESKRIVELSE NR.FRE- KVENS36.003 6 LUFTBEHANDLINGSANLEGG SYSTEM 36.01Spjeld luftinntakKontrollere at spjeld stenger ved stopp og åpner ved start.Filter luftinntak Trykkgiver tilluftKontrollere trykkfallVarmegjenvinner