Title: 2019-11-27 IK 1.år Elektro Termografi  BS1 AS Bytesteinen 1.pdf
27.11.2019 10:12:43 - www.norik.no5/48AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1UF 1.etg, Bytesteinen 1ID: 51171Noen av de ubenyttede innføringer i fordelingen/sikringsskapet er ikke tette. Fordeling K2 felt 1 og 2. Nippler er ikke tettet, TET 7-10 (2stk), TET 10-14 (12 stk), TET 14-20 (1stk), TET 26-35 (1stk) og 1 stk M25.TiltakUbenyttede innføringer i fordelingen/sikringsskapet må tettes (FEL §10). Lukkingsfrist25.05.2020ID: 51172Kurser i fordelingen/sikringsskapet er ikke sikret i henhold til kursfortegnelsen. Fordeling P1, innstillt verdi effektbrytere - XQ01, -XQ02 og -XQ03 er ikke dokumentert i kursfortegnelse.TiltakKurser i fordelingen/sikringsskapet må sikres i henhold til kursfortegnelsen (FEL §12, §32). Lukkingsfrist25.05.202027.11.2019 10:12:43 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres6/48AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1UF 1.etg, Bytesteinen 127.11.2019 10:12:43 - www.norik.no7/48AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1UF 1.etg, Bytesteinen 1ID: 51173