Title: +038=360.027-#####._04-360.027 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Antall rørraderAntall kretserAnslutningsnummerLamellavstandTrykkfallLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighetØnsket batterieffektBatteriets overkapasitetVæsketemperaturVæskemengdeVæsketrykkfallBatteriets væskevolumNominell rørtilbkobling, ventilVæsketrykkfall åpen ventilTilbehørAntallProdukt1Ventilsats, varme og kjølingAntallAvtrekk1Anslutningsramme, AvtrekkStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonenDato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000572045221125 utv.2,0 mm15 Pa2,08 m/sInnUt3,520,0°C7626%35,10 kW3 %InnUt60,033,1°C0,317 l/s7,1 kPa6 I15 utv.8,1 kPaArtikkelbenevningTBVL-3-040-12 Pa1,30 m/sSide: 14/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.027 - 360.027 GOLD25FRXHC +/- 7.000 m³/h - 90%