Title: Waterguard - Tekn_Godkjenning.pdf
Fuktfpleren ma plasseres slik at lekkasjevann registreres raskt. Lekkasjevann skal i stgrst mulig grad samles opp og fores Gl fuktfgler uten at det oppstar skade pa andre installasjoner eller bygningsdeler.Vedlikehold/renholdProdusentens brukerveiledning skal benyttes. Systemet skal kontrolleres arlig ved funksjonstest.Side 3av 3Driftsspenning Waterguards lekkasjestoppere er avhengig av strom for a fungere etter hensikten. Systemenes strgmtilfgrsel baseres pa 220 'V nettspenning. Tradlgse fglere har 3,0 V knappcellebatteri (CR2450), mens tridlgs dgrbryter har 1,5 V AA batterier.Ved strgmstans skaapen.lekkasjestopperens magnetventil forbli8. ProduksjonskontrollWaterguard lekkasjestoppere er underlagt overvikende produksjonskontroll gjennom kontrakt mellom SINTEF Byggforsk og Waterguard om Teknisk Godkjenning.9. Grunnlag for godkjenningen Godkjenningen er primart basert pa egenskaper som er dokumentert i fglgende rapporter: