Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Regelung gelieferten Anleitungen installieren.ACHTUNG: Die Kabel innerhalb des Stromkastens wie in Abb.37 angezeigt verlaufen lassen.Die Ventile gemäß den folgenden Anleitungen anschließen, indem man die elektrischen Schemen benutzt, die in den Unterlagen der Maschine aufgeführt sind.Es müssen Ventile installiert werden, die den Geräte- Wassereintritt schließen, wenn die Stromversorgung ausfällt.Es müssen Ventile installiert werden, die den Geräte- Wassereintritt schließen, wenn die Stromversorgung ausfällt.230-V-Ventile (EIN-/AUS-Ventile) • In diesem Fall muss das Ventil des gekühlten Wassers vom Signal EIN-/ AUS mit 230V, das von der Klemme V ausgegeben wird und das Ventil des warmen Wassers von der Klemme H angesteuert werden.Werden diese Anleitungen nicht beachtet, kann das Kondensat aus der Ablaufwanne überlaufen.Werden diese Anleitungen nicht beachtet, kann das Kondensat aus der Ablaufwanne überlaufen.