Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
Minnefunksjon Når funksjonen "Setup > Pulse memory" er aktivert, kan opptil 65.000 ikke-behandlede pulser lagres for etterfølgende behandling.Advarsel Etterfølgende behandling av lagrede pul- ser kan forårsake en lokal økning i kon- sentrasjon!Innholdet i minnet slettes i følgende tilfeller: • Strømforsyningen slås av • Driftsmodusen endres •Forstyrrelser (f.eks. alarmer, External stop).0 1 1 16 2 1 14 0 M T6.4.3 Analog 0/4-20 mA I denne driftsmodusen doserer pumpen i hen- hold til eksternt analogt signal. Doseringsvolu- met er proporsjonalt med signalinngangsverdien i mA.DriftsmodusInngangsverdi [mA]Doseringsflyt [%]4-20 mA≤ 4,1≥ 19,801000-20 mA≤ 0,1≥ 19,80100Hvis inngangsverdien i driftsmodusen 4-20 mA faller under 2 mA, vises en alarm og pumpen stoppes. Et kabelbrudd eller en signalsenderfeil har oppstått. Symbolet for kabelbrudd vises i området for signal og feil i displayet.Q [%]10080600 - 20 m A40204 - 20 m0048121620[mA]