Title: F_001_Brannkonsept_PP20 (2).pdf
n:\517\57\5175708\5 arbeidsdokumenter\53 ribr\f_001_brannkonsept_pp20.docxOppdragsnr.: 5175708 Dokumentnr.: F_001 Versjon: B01 Philip Pedersensvei 20 | BrannkonseptKommentarAnsvarLøsningen skal sikres vha. «steng-inne» prinsippet for alle nye aggregater (kontor og arealer som dekkes av arealer på plan U1. Ved brann i bygningen skal spjeld lukkes og ventilasjon stanses.RIV RIEI eksisterende anlegg som dekker U1 og U2 og som ikke endres av tiltaket skal eksisterende løsning beholdes.Unntak kan gjøres for små komponenter som ikke bidrar til brannspredning.RIVAvtrekkskanaler må ha fettfilter og kunne rengjøres i hele sin lengde. Kanaler og ventilasjonsutstyr må være festet slik at de ikke faller ned og bidrar til økt fare for brann- og røyk spredning.Merk at gjennomgående sjakter skal være EI 60 A2-s1,d0. Her skal det legges opp til branntetting i hvert dekke.RIVRIE2017-11-03 | Side 17 av 29Oppdragsnr.: 5175708 Dokumentnr.: F_001 Versjon: B01 Philip Pedersensvei 20 | Brannkonsept