Title: +038=242.003-QZ001T_02-FR Brannplate Protecta - Teknisk Datablad.pdf
Lettvegger samt murteeller stopte veggerInntil 2400 mm bred og 1200 mm hey tom utsparing med dobbel 50 mm Protecta FR Brannplate 1-S1120 (E 120)NS 7ProtectaSingel 50mm Protecta FR Brannplate 2-SI Alle andre konfigurasjoner | >55dBProtecta® FR Brannplate er testet ved BM Trada (UKAS akkreditert); i henhold til NS-EN ISO 10140-2:2010.EmisjonsdataKomponentTVOCFormaldehydAmmoniakkKreftfremkallenden.d. betyr ikke detektertProtecta® FR Brannplate tilfredsstiller kravene angitt i BREEAM- NOR i henhold til M1 Protokollen for ‘Chemical and Sensory Testing of Building Materials’ versjon 15.12.2004 publisert av RTS, som er den beste mulige miljpmessige og hygieniske inneklima klassifisering tilgjengelig for dekkmalinger. Testet av Eurofins Product Testing, rapport nummer 392-2014-000004078.Tekniske DataTilstand Klar til bruk, ferdig spreytemaite platerEgenvekt Plate: 160 — 180 kg/m3