Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Side 34/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202261.016 Musikk stort6.2 Sammendrag, 1.016 Musikk stort6.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1311357911 x [m]250300 Belysningsstyrke [lx]350400450Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 5.21 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (83.42 m²)64498.00 lm 658.0 W 7.89 W/m² (1.81 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (2.5H 2.5H) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 435 lx 255 lx 0.59 0.47 <=17.0 0.75 mHovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 100 lx 220 lx 254 lx 281 lx 241 lxUo 0.78 0.51 0.75 0.57 0.45Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5500Side 35/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202261.016 Musikk stort