Title: +038=360.000-OS013T_01-MicroBrann BSS-60 Brannspjeldsentral Micro Matic - Brukermanual.pdf
Betydning: Hvis DIP 1 for sone 1 er PÅ, og det er en alarm i denne sonen, vil alle spjeld gå til sikkerhetsposisjon i sone 1. Det samme gjelder for sone 2 dersom DIP 1 for sone 2 er PÅ.** Betydning: Hvis DIP 1 for sone 1 er AV og det er en alarm, vil bare spjeldet som er koblet til MicroBrann BSM, og som oppdager en alarm, gå til sikkerhetsposisjon. Alle andre spjeld i denne sonen forblir i utgangsstilling. Det samme gjelder om DIP 1 for sone 2 er AV. Alarmsignalet vil være synlig på MicroBrann BSS-60.Net 3 Modbus Port: Fast Baud Rate 9’600.Kommunikasjon/integrasjon med Modbus og BACnetGenerell informasjon3 alternativer arbeider parallelltHvilken som helst Gateway til Modbus ilOg mange flere …BSMBSMBSMBSS-60Side 9 av 11Versjon: april 19www.micro-matic.noSone 1 InngangSone 1 UtgangSone 2 InngangSone 2 UtgangBrukermanual MicroBrann BSS-60Kommunikasjon LayoutBACnet MS/TP, Modbus RTUMicroBrann-BSS-60Alarm inngangBSS-60 vil oppføre seg som en BACnet enhet