Title: 360.028 - Swegon GOLD25FRXHC +- 7.600 m³h Ventilasjonsaggregat_Datablad.pdf
Maks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 90,5%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringDato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 10000761020Ut ved avriming7,8°C55%kWUt ved avriming6,7°C57%InnUt26,016,0°C5083%26,23kW0,129l/minInnUt26,041,1°C5021%6 080 m³/h525 Pa481 Pa0,7 °C280 omdr/min1 476 omdr/min1 515 omdr/min2 100 omdr/min1,41 kW1,29 kW3,40 kW2DOMEL 749.3.393163,0 %93,0 %7113/17AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.028 - GOLD25FRXHC +/- 7.600 m³/h - 80%Forordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, TilluftStatisk trykkfall1Varmebatteri, vann, TBLA-5-120-050-2-2Ventilsats varme/kjøleInkl.motor, ventil, frostvakt og hurtigkobling (kvs = 2.5)EffektvariantAntall rørraderAntall kretserAnslutningsnummerLamellavstandTrykkfallLufthastighet