Title: GRL Avtrekksrist i vegg.pdf
Gallerdon for vagg/tak och fran/éverluft i rektangulart utférande_— [iSNABBFAKTAO For franoch 6verluftO 91% fri areaO Klarar stora flodenO RensbartO Monteras i fastram FHA eller FHB alternativt anslut- ningslada TRGO Standardfarg Vit RAL 9003 - 5 alternativa standardfarger - Andra farger pa forfraganLUFTFLODELJUDTRYCK RUM (Lp10A))GRL 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A) Storlek /s m¥h s m¥h Is m¥h 200-100300100400-100 47 169 80 130 468 500-100 70 252 105 150 540 300-150 80 288 120 160 576 400-150 115 a14 150 190 684 500-150 100 360 165 230 828 400-200 115 a4 195 270 972 500-200 125 450 | 265 350 1260 600-200 145 522 | 280 375 1350 600-300 215 774 | 400 510 1836) LP,M = Ljudtryck inkl. Afilter med 4 dB rumsddmpning och 10 m? rumsabsorptionsarea.Tabellen anger frénluftsdata for GRL + TRG vid tryckfall 50 Pa.Swegon’GRLInnehallTeknisk beskrivning .........cccoeevuniiicnncinnscnnnns 3UtférandeMaterial och ytbehandling ..Anpassning.Tillbehor