Title: +175=542.001_OS001_5D Dokumentasjon 542 Utstyr for brannalarm.Produktinformasjon.pdf
Tilkoblinger DELTA Net - eksempel DELTA ly'el kommunikasjonen - mellom DELTA OP panelet og DELTA DA moúJrer - består av 2 parkabler, hvor en av kablene brukes somnødalarm linje og den andre som eBus linje. Nødølarm linjen må termineres med en 6k8 endemotstand. eBus linjen må også termineres med en endemotstand - eller RC ledd. For informasjon om:0 eBus linjens termineringsverdier,se "eBus nettverk - kabeltyper og terminering", på side 8 se Appendiks i"Brukerhåndbok DELTA OP", art. nr. 351204.011"0 Funksjonsbeskrivelse av DELTA Net,0 Kabeltyper,se "Anbefalte kabeltyper" , på side 8.ResepsjonDELTA DAMerk at Nødalarm lìnjen kan også brukes i de tilfellene hvor du anvender en RS232-linje i stedet for eBus lìnjen-rDELTA DADELTA DA2DELTA NetfomFigur 6 Eksempel på rekkeklemme tilkoblinger for et DELTA N¿f nettverk