Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
Instale el depósito en el conducto de retorno, lo más cerca posible de la caldera, en el lado de entrada de la bomba. Instale el depósito de modo que el agua que contiene no pueda circular. 1. Aplique cinta de PTFE (G) (¡no utilice cáñamo!) a la conexión del6. Cuando la temperatura del agua descienda a unos 50 °C, rellene el sistema hasta 0,3 bares por encima de la precarga del depósito de expansión. Asegúrese de que la manguera de llenado se purga.6. Cuando la temperatura del agua descienda a unos 50 °C, rellene el sistema hasta 0,3 bares por encima de la precarga del depósito de expansión. Asegúrese de que la manguera de llenado se purga.depósito de expansión. (imagen 5)3. Mantenimiento y servicio4. DesinstalaciónSe recomienda que personal autorizado compruebe el depósito de expansión anualmente.Los depósitos de expansión son equipamiento de presión y cumplen la directiva de equipos a presión 2014/68/EU. Flamco pone a su disposición una declaración de conformidad previa solicitud.