Title: +175=312.001_KN001_KJ-MAsystemet.Produktinformasjon.pdf
Koblingen brukes på alle lyper rør og rørdeler foravløpsinstallasjoner i bolig, industri og næringsbygg. Ved bruk til laboratorie¡ storkjøkken og sykehus kan avløps- vannet inneholde stoffer som kan angripe EPDM gummi- mansjett. Se egen resistensliste.Unic-koblingen skal ikke brukes i kombinasjon medplastrør.Pådragsmoment og tillatt innvendig vanntrykk i ikke klamret leding med Jet-kobling, DuoDimensjon NmNmminimum maksimumMaks innvendig trykk i ledningen kPa58 75 110I I I't010 1050 50 50rtr'gvsTEmUltrajet@-koblingenUltrajet-koblingen består av rustfritt stålbånd i kvalitet SS 2320 og en kadmerVgalvanisert bolt og firkantmutter med M8 gjenger og gummi mansjett av EPDM. Stålbåndet har 2 påsveisede "ører" som feste for bolten.Ved montering av Ultrajet-koblingen kan elektrisk,hydraulisk eller pneumatisk verktøy med slureeffekt bru- kes. Bolten er beregnet for 6 mm bits. Ved behov kan man bruke fastnøkkel for ettertrekking.