Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
Sørg for at stikket og kablet er tilsluttet korrekt i sensoren. Sensoren er placeret på bagsiden af pumpehuset. Udskift sensoren, eller kontakt Grundfos Ser- vice.Passer det elektriske signal (0-10 V eller 4-20 mA) til sensorudgangens signal? Hvis ikke, ændr indstillingen af den analoge ind- gang, eller udskift sensoren med en der passer til opsætningen. Kontrollér om sensorkablet er beskadiget. Kontrollér kabeltilslutningen ved pumpen og ved sensoren. Korrigér om nødvendigt tilslutningen. Se afsnit 9.1 Differenstryk- og temperatursen- sor. Sensoren er fjernet, men den analoge indgang er ikke blevet deaktiveret. Udskift sensoren, eller kontakt Grundfos Ser- vice.11.1 Grundfos GOPumpen er udviklet til trådløs radiokommunikation eller infrarød kommunikation med Grundfos GO. Grundfos GO muliggør indstil- ling af funktioner og giver adgang til statusoversigter, teknisk pro- duktinformation og aktuelle driftsparametre.