Title: 36 UPK_ATK (NO0416).pdf.pdf
0 1BESTILLINGSKODE, UPK-HUPK-H / 0 - 0ProduktSL = Spesiallakk SM = SpesialmaterialeEksempel: UPK-H / 0-0 Forklaring: UPK-H avtrekksrist for T-profilhimling 600x600.BESTILLINGSKODE, ATK-H Kammer (Under UPK-H rist side 2, høyre kolonne)BESTILLINGSKODE, ATK-HATK-H - S - 160Produkt Anslutning utløp: B = Bakanslutning S = Sideanslutning= BreddeDimensjon utløp: Ø 160 - Ø400Eksempel: ATK-H-S-160 Forklaring: ATK-H avtrekkskammer for profilhimling 600x600 med sideanslutning Ø160.= BreddeUPK-rist med ATK kammerANVENDELSEATK-kammer benyttes for å gi bedre lyddemping, samt reguleringsmu- lighet. Kammeret er et rektangulært kammer med demonterbart spjeld som gir tilgang til anslutningskanal.UTFØRELSEATK-kammer har spjeld for innregulering, ATK-B, S og LS har måle- uttak. Kammeret er isolert med en lydabsorbent i polyester.MATERIALE OG OVERFLATEBEHANDLING ATK-kammer er produsert i galvanisert stål og innvendig isolert med lydabsorbent i polyester. Anslutningen har EPDM gummipakning.