Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
Øk trykkdifferansen.Kalibrer pumpen (se avsnitt 5.3 Kalibrering av pumpen).Luft ut pumpen.Skift ut membranen (se avsnitt 7.4 Utføring av service).Kontroller og reparer ledningene.Kontroller og rengjør ventilene.Kontroller at pilen på ventilhuset peker i flytretnin- gen. Kontroller at alle O-ringer er installert riktig.Rengjør sugeledning / installer filter.Reduser sugehøyden.Installer sugeanordning.Aktiver "SlowMode" (se avsnitt 6.6 SlowMode). Aktiver "SlowMode" (se avsnitt 6.6 SlowMode). Bruk slange med større diameter.Installer en fjærbelastet ventil på utløpssiden.Kalibrer pumpen (se avsnitt 5.3 Kalibrering av pumpen).Steng utluftingsventilen.Rens ventilene, og skift dem ut om nødvendig (se avsnitt 7.4 Utføring av service).Hold mottrykket konstant.Aktiver "AutoFlowAdapt" (kun DDA-FCM). Koble pumpen umiddelbart fra strømsforsynin- gen! Se avsnitt 7. Service og særlig avsnitt 7.6 Membran ødelagt.Stram til skruene (se avsnitt 4.2 Hydraulisk tilkobling).