Title: MicroBrann-BSM-230-2 - Teknisk datablad.pdf
MicroBrann BSM-230-2 er utstyrt med en Bus-overvåkings funksjon. Hvis Bus-signalet til enheten avbrytes eller uteblir, vil spjeldet lukkes etter en definert tidsperiode og forblir stengt inntil Bus- kommunikasjonen er tilbake til normal drift.Objekter Det er 2 objekter som kan aktiveres via BACnet, Modbus eller i sentralen BSS.Logic Alarm Communication • Delay Alarm CommunicationGrunninnstilling:Logic Alarm Communication not activeAktivering (via Bus):•Logic Alarm Communication 1 (on) Forsinkelse alarmkommunikasjon er aktivert, standard forsinkelsestid 120 sek med mulighet til å stille inn forsinkelsen via Bus mellom 30 ... 360 sekFunksjonalitet Brannspjeld Etter definert tidsperiode vil brannspjeldene endre seg til lukket posisjon og bli den posisjonen til Bus- kommunikasjonen er tilbake til normal drift.Micro Matic Norge AS Nye Vakås vei 28 1395 Hvalstad Tlf support: 66 77 57 50 E-post: support@micro-matic.noSide 15 av 15Versjon: Mai 2021www.micro-matic.no