Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
FS-EXKabelbunt (F) Tele -Comd ≤ 100FS-EXKabel (G) uisolertd ≤ 24Tabell I.13 Brannmotstandsklasse E 90/EI 60. Utsparing ≤ 1200 x 1200 mm. Aluminiumskabler, Type AXQJ 0,6/1 kV. Isolasjon XLPE. Ytterkappe PVCKabelgruppeDiameter (d) (mm)Kabelstige eller kabelbroTykkelse GPG (mm)Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Kabler av aluminium28 ≤ d ≤ 50Med og utenGPG 40 på begge siderSteinull 150kg/m3, 20 i midtenRISE Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 TrondheimBesøksadresse Tillerbruveien 202 7092 TillerTelefon 464 18 000E-post / web post@risefr.no www.risefr.noForetaksnummer NO 982 930 057 MVARISEFR AA-050 FIRESAFE GPG MORTAR Side 8 av 32II. RØRGJENNOMFØRINGER (støpejern-, stål-, kobber-, aluminium-, kompositt- ogplastrør)RØR AV STØPEJERNBETONGDEKKE ≥ 250 mm:Tabell II.1 Brannmotstandsklasse E 240/EI 240 Gjennomføring av enkelt rør.Rørisolasjon, type, densitetRørisolasjon, tykkelse (mm), lengde, FordelingTykkelse GPG (mm)