Title: MicroBrann-BSM-230-2 - Teknisk datablad.pdf
velges via DIP-switch terminal:Bus-kommunikasjon: Modbus eller BACnet • Konvensjonell: Digitale inn- og utgangssignaler for konvensjonell bruk.Bus-kommunikasjon: Modbus eller BACnet • Konvensjonell: Digitale inn- og utgangssignaler for konvensjonell bruk.Den digitale inngangen i MicroBrann BSM-230-2 vil alltid overstyre Bus-kommandoene.Universal System Link mellom to brannspjeld og Modbus eller BACnet- system eller konvensjonell kontroll.SpenningsforsyningMicroBrann BSM-230-2 må være forsynt med 230 V AC.MicroBrann BSM-230-2 gir strømtilførselen til spjeldmotoren.For mer informasjon se side 8.Side 4 av 15Versjon: Mai 2021www.micro-matic.noTeknisk datablad MicroBrann BSM-230-2KommunikasjonBus-kommunikasjon – RS-485Via Modbus RTU (RS-485) eller BACnet MS/TP (RS-485). BACnet må benyttes ved bruk av sentralen BSS.Konvensjonell modus - digitale inn- og utganger MicroBrann BSM-230-2 kan brukes uten Bus-kommunikasjon. Det er en inngang for hver av spjeldene til å lukke spjeldet.