Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Maks utsparing 1100mm x 1100mm (mellom vegg og dekke 550mm høyde x 1100mm bredde med innfestning på 3 sider)2 lag 50mm FR Brannplate 1-S monteres med 50mm overmål på begge sider. Kantene males med FR Dekkmaling≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERGjennomføringProtecta Rørstruper på begge siderØ 40mm Rehau Raupiano Plus rør Ø 50mm Rehau Raupiano Plus rør Ø 75mm Rehau Raupiano Plus rør Ø 90mm Rehau Raupiano Plus rør Ø 110mm Rehau Raupiano Plus rør Ø 125mm Rehau Raupiano Plus rør Ø 160mm Rehau Raupiano Plus rørFR Rørstruper 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 7.2mm (4 lag) 50 x 10.8mm (6 lag)Brannmotstand EI 120 U/U (E 120 U/U) EI 120 U/U (E 120 U/U) EI 120 U/C (E 120 U/C) EI 120 U/C (E 120 U/C) EI 120 U/C (E 120 U/C) EI 120 U/C (E 120 U/C) EI 120 U/C (E 120 U/C)Alle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderKompositt- rør