Title: +038=360.019-#####._01-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Drifts- og vedlikeholdsanvisning.pdf
Trykk inn håndtakene (A) slik at filtrene klemmes på plass i filterholderen.Lukk inspeksjonsdøren.Utfør filterkalibrering iht. avsnitt 2 i Funksjonsmanual bruker.Eventuelle forfiltre i aggregat: Før filtrene så langt det går inn i aggregatet og press lett mot filterrammene slik at de slutter tett.Utfør filterkalibrering iht. avsnitt 2 i Funksjonsmanual bruker.www.swegon.com94.2 Rengjøring og kontroll4.2.1 Generelt Ved prosjektering og installasjon av aggregatet skal det sørges for tilgang for rengjøring. Dette kan for eksempel omfatte oppstilling av aggregat, rør- og kabeltrekking.Innvendig rengjøring av aggregatet utføres ved behov. Kontroll skal skje i forbindelse med filterbytte eller minst to ganger per år.4.2.2 Filterrom Rengjøring utføres fortrinnsvis i forbindelse med filter- bytte.4.2.3 Varmegjenvinner Kontroll av rengjøringsbehov skal skje minst to ganger i året. Rengjøring skjer fra filterrommet.