Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
≥ 20mm steinull ≥ 80 kg/m3 monteres ≥ 100cm på begge siderPLASTRØR BUNT BRANNMOTSTAND EI 240 U/C (E 240)≥ 150MM BETONG - VEGGMaks utsparing ubegrenset bredde med 1200mm høydePVC rør med vegg tykkelse1.0-2.4mm, PE rør 2.0-4.4mm og PP rør 1.8-4.4mm2 lag 60mm FR Brannplate 2-SProtecta Rørstruper 2 lags av 50mm bredde på begge siderPVC, PE & PP rør ≤ Ø32mm, single eller i bunt ≤ Ø107mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032Polyseam ASTlf.: 3330 6700 53 (65) 2021 2 9Detaljtegninger Protecta® FR BrannplatePLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 30-60Maks utsparing 1200mm bredde og 600mm høydePlastrørAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider≥ 75MM BETONG - VEGGRør & Mansjett Beskrivelse