Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Antes de fazer a ligação da unidade à corrente eléctrica, localize a linha L e o neutro N e, em seguida, estabeleça as ligações, segundo a figura 40 (ref. 25, 20).A unidade pode ser equipada com comando fio "CRC" ou comando I.R. disponíveis como acessórios. Se for usado o comando “CRC” ligado à régua de bornes ref. 33 fig. 40 e desprenda o cabo receptor I.R. do conector J5 (remoto) ref. "D". Conecte o cabo "CRC" ref."E" predisposto na caixa ao conector J5 (remoto) ref. "D"A unidade pode ser equipada com comando fio "CRC" ou comando I.R. disponíveis como acessórios. Se for usado o comando “CRC” ligado à régua de bornes ref. 33 fig. 40 e desprenda o cabo receptor I.R. do conector J5 (remoto) ref. "D". Conecte o cabo "CRC" ref."E" predisposto na caixa ao conector J5 (remoto) ref. "D"Controlo da janela (1WS) e presença (1ECO) (fig. 40c) Efetue as conexões de contato janela e presença à régua de bornes ref. 33 fig. 40 conforme diagrama.