Title: Niprox - Vannbehandling - Tungasletta 2 Bygg B - varme-vent-kurs-2023-11-07.pdf.pdf
Tungasletta 2 Varme vent kursKundeEntra Eiendom ASAnleggKontaktpersonRobert Hansen (Servicekontakt)TelefonSerienummer: 1628-PS4-10-09Servicedato: 31.10.2023O2 ( <20 ppb)0VannkvalitetpH (9-10,5 Glyk. >7,5)9.6Ledningsevne265Trykk før katalysator4.2Trykk etter katalysator3.2Før serviceDifferansetrykk1Vannmengde40Trykk før katalysator3.7Trykk etter katalysator3.2Etter serviceDifferansetrykk0.5Vannmengde40Sjekkliste av anleggetVurdering ved serviceKatalysator p. for katalysator / prosess evneOKSystemtrykk turOKSystemtrykk returOKVentil system vann innOKVentil system vann utOKStrømningsregulerings ventilOKLuftepotte m/filterOKPumpeOKManometerOKLekkasjeNeiTiltak på anleggetVurdering ved serviceSkifte katalysatorpatronJaEtterfylle hydrogenNeiJustere pH nivåJaVurdering av anleggetVurdering ved serviceVannkvalitet/ utseendeKlartTilstand / driftgodBekymringsmeldingNei