Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
15.2 Sammendrag, 1.032 WC15.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10.00.20.40.60.81.01.21.41.61.82.02.2 x [m]Grenselinje ved 200 lx150200Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 2.95 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (2.70 m²)2382.00 lm 23.2 W 8.59 W/m² (4.32 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (2.0H 2.0H) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 199 lx 167 lx 0.84 0.79 <=24.7 0.75 mHovedoverflater m 1.3 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg)Em 100 lx 177 lx 179 lxUo 0.74 0.38 0.36Type Ant.\Prod.Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 63/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022151.032 WC15.2 Sammendrag, 1.032 WC15.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 121 xLuzense Bestillingsnr. Armaturnavn Bestykning