Title: +135.01=564.005-XS107T_02-Datablad P30 termostat.pdf
Långtryckning av programmeringsknappen (>20 s). Enheten är blockerad och startar om inom 10 sekunder. Rumsautomationsstationen raderar rumsenheten från sin lista. Under denna tid, kan enheten säkert bortkopplas från nätverket. Anm.: Dioden är inaktiv under denna procedur. Om busskontakten är ansluten, fungerar rumsenheten som en ny insatt enhet, vilket kräver återigen en automatisk eller manuell konfiguration.Obs!Denna procedur återställer samtliga användardefinierade data och konfigurationsinställningar till fabriksinställningar. Denna procedur går ej att ångra.9 / 16Siemens Building TechnologiesVäggmonterade givare och rumsenheter QMX3.P..