Title: Beskrivelse av tekniske arbeidsoppgaver vedr drift service og kontrollpunkter i fase 3 - Nittedal EPC - 2018.pdf
Oppgave Sjekk status drift pumper. Pumper som ikke har vært i drift i lengre tid mosjoneres jevnlig (eks 1 minutt i uken) Noen systemer har automatisk pumpestopp etter utetemperatur og noen pumper går etter ur og blir styrt av automatikk. Ofte bør systemvendere stå i autodrift hele tiden. Tvillingpumper har ofte automatikk som gjør at den ene tar over etter den andre ved feil. Sjekk evt. ved å løse ut motorvernet på pumpen som er i drift om den andre tvillingpumpen starter.Intervall UkentligKvittertAutomatikk snøsmeltingSjekk innstilling automatikk. Bryter skal stå i auto under drift og kan slås av om sommeren.2 ganger pr år og etter snøfallOljekjelerOljekjeler