Title: 10226516-RIA-RAP-001 Brandengen skole, premissrapport.pdf.pdf
Lp,A,T < 35 dB Lp,AF,max < 37 dB SpiseromDer WC monteres mot skillevegger med lydkrav anbefales det at det benyttes separat stenderverk.Ventilasjon: Kanalanlegget må dimensjoneres på en slik måte at krav til støy fra tekniske installasjoner kan tilfredsstilles. Dette påvirker valg av kanaler, lydfeller, kanalstørrelser etc.Lp,A,T < 38 dB Lp,AF,max < 40 dB Transportareal, korridor, fellesgang, trapperom Anbefalt krav for garderober.Heis: Støy fra heis må tilfredsstille angitte lydkrav. Dette påvirker valg av heistype, plassering av heismaskin etc.Det skal påvises at det ikke er spesielt forstyrrende komponenter i støyen.10226516-RIA-RAP-00116. desember 2021 / 00Side 12 av 261671 – Brandengen Skole Lydtekniske prosjekteringmulticonsult.no 4 Oppsummering lydtekniske ytelser og forslag til tekniske løsninger4.5 Støy fra utendørs lydkilderGjeldende grenseverdi for innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder er angitt i tabell 6.