Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
6.8 Pressure monitoring Gjelder kontrollvarianten DDA-FC/FCM. En trykksensor overvåker trykket i doseringshodet. Hvis trykket under utløpsfasen faller under 2 bar, vises en advarsel (pumpen fortsetter å kjøre). Hvis menyen "Setup > Pressure monitoring" har akti- vert funksjonen "Min. pressure alarm", genereres en alarm og pumpen stoppes. Hvis trykket overskrider "Max. pressure" angitt i menyen "Setup > Pressure monitoring", stopper pumpen. Den går så i standbymodus og en alarm utløses.AdvarselPumpen starter automatisk på nytt når mottrykket faller under angitt "Max. pressure"!6.8.1 TrykkinnstillingsområderTypeFast min. trykk [bar]Justerbart maks. trykk [bar]DDA 7.5-16< 23-17DDA 12-10< 23-11DDA 17-7< 23-8DDA 30-4< 23-5Advarsel Installer en overtrykksventil for å sikre beskyttelse mot unormalt høyt trykk.AdvarselTrykket målt i doseringshodet er noe høy- ere enn det faktiske systemtrykket. Derfor må "Max. pressure" stilles inn minst 0,5 bar høyere enn systemtrykket.