Title: +135.01=370.002-JP501T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Begge elektronikkmodulene melder feilen via ESM/SSM-kontakten. • Slavepumpen går i nøddrift (manuell drift), i henhold til nøddriftstur- tallet som er forhåndsinnstilt på master (se menypunktene <5.6.2.0>). Fabrikkinnstillingen av nøddriftsturtallet ligger på ca. 50 % av maksimalt turtall for pumpen. For 2-polede pumper: n = 1850 1/min.Etter kvittering av feilmeldingen vises statusvisningen på begge pumpedisplayene så lenge kommunikasjonsavbruddet varer. Dermed tilbakestilles samtidig ESM/SSM-kontakten. • På displayet til slavepumpen vises symbolet (Etter kvittering av feilmeldingen vises statusvisningen på begge pumpedisplayene så lenge kommunikasjonsavbruddet varer. Dermed tilbakestilles samtidig ESM/SSM-kontakten. • På displayet til slavepumpen vises symbolet (– pumpen går i nød-drift) blinkende.