Title: ESS_59420_okernveien.pdf
SPRINKLERSENTRAL. Er ikke sprinklet. BRANN SPJELL. Ved sprinkler sentral inngang må dokumenteres at det har riktig funksjon ved brann.Liten alvorlighetsgrad3.4. 5. 6.7. 8.9. 10.SPRINKLERSENTRAL. Driftsinstruksjon skal vise utstyret som er montert. sprinkler kontroll boks. SPRINKLERSENTRAL. Det mangler reserve sprinkler skall vare 24 stk. ALARMSIGNALER. Ca 40 sek forsinkelse fra nøkkel bokks til brannalarms sentral. SPRINKLERSENTRAL. Det er montert drenering til alarmventil med utilstrekkelig rør diameter/funksjon, vann vil sprute ut i rommet ved ettersyn, drenering bør bygges om. Ettersyn utføres normalt ikke når driftspersonell blir våte. Vedlikehold er utført men dokumentasjon er ikke fremlagt. SPRINKLERSENTRAL. Det mangler navn og mobilnummer til ansvarlig og stedfortreder i sprinklersentralen. SYKKEL PARKERING. Vegg skjermer sprinklernes spredning INNKJØRING. Skjene fra port skjermer sprinklerKommentarer:OPPSUMMERINGJeg har den11.05.2018