Title: 542 Brannalarm- Projektanvisning_FireSCAPE_SE_103.pdf
Bilden visar en fullt utbyggd central. Centralkort med LOOP EXPANDER (Art.nr. FS-LOOP-CARD- ADAPTER)Hedengren Security AB : 08-23 16 009Detektorer / larmdon / modulerDETEKTORER / LARMDON / MODULERManuell aktiveringLarmknappHCP-E/SCI är en analog larmknapp med inbyggd kortslutningsisolator. Larmknappen levereras som standard med ett ﬂexibelt element som trycks in för att skapa ett brandlarm. Larmknappens element kan sedan återställas med medföljande nyckel för att användas igen.Detektorer för rökdetekteringOptisk rökdetektorALN-E är en analog optisk detektor. För säker och stabil detektering använder detektorn Hochiki’s unika High Performance Chamber Technology. Detektorn har justerbar känslighet vilket minskar eventuella falsklarm. Kammaren är konstruerad så att rök kommer in men inte omgivande ljus. Brandlarm indikeras med 2st röda lysdioder och ger 360° synlighet. Endast kammaren behöver bytas ut vid smutsig detektor.Kombidetektor