Title: +135.01=523.001-OQ001T_02-Datablad undersentral PXC3.PDF
TX-I/O-modulerna snäpps fast på monteringsskenan på höger sidan av rumsautomationsstationen. Modulbussen skapas automatiskt när detta genomförs.Rekommenderade · På väggen, horisontellt från vänster tillhöger eller från höger till vänsterMed vissa begränsningar *) · Över huvudet · På en plan yta · På väggen, vertikalt uppifrån och nerOmgivningstemperatur -5…50°C / 23...122 °Feller nerifrån och upp Omgivningstemperatur -5…45 °C / 23...122 °F *)) 50°C / 122 °F är tillåtet om bussmatningarna använder max. 2/3 av uteffekten som erfordras: KNX PL-Link 105 mA, DALI 85 mA och modulbuss 400 mA. PXC3.E16A-100A: 50 °C / 122 °F är tillåtet utan begränsningar. … … … …) 50°C / 122 °F är tillåtet om bussmatningarna använder max. 2/3 av uteffekten som erfordras: KNX PL-Link 105 mA, DALI 85 mA och modulbuss 400 mA. PXC3.E16A-100A: 50 °C / 122 °F är tillåtet utan begränsningar. … … … …