Title: 360.024 Swegon Gold RXF TOP-14 +-4000 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
InnUtLufttemperatur22,014,3°CRelativ fuktighet30100%Tilluftsside, sommerInnUtLufttemperatur26,026,0°CRelativ fuktighet5050%KjøleeffektSide: 17/22AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.024 GOLD RXF TOP-14 +/- 4.000 m³/h - 63% samtidighetAvtrekksside, sommarInnLufttemperatur26,0Relativ fuktighet501VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.TilluftsmengdeInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)Statisk trykkøking i SFPv beregningTemperaturheving p.g.a. vifteMin. hastighetTurtall i SFPv beregningDimensjonerende hastighetMaks. hastighetDimensjonert eleffekt til motor(er)Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffektMotoropsjon