Title: Montasjeanvisning FR-akryl med ventilasjonskanaler.pdf
GENERELL PRODUKTBESKRIVELSETYPISK DETALJTEGNINGProtecta® FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass, røyk og lyd gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer’ i brannklassifiserte vegger og dekker.Protecta® FR Akryl ekspanderer når den utsettes for brann og lukker dermed hullet etter at gjennomføringer brenner bort.Proteca® FR Akryl bør brukes med passende bakdytt for å sikre korrekt bredde til dybde forhold og for å redusere krymping av fugen ved herding.I områder med høy grad av fuktighet og i fuger med mye bevegelse, anbefales det heller å benytte Protecta® FR IPT.BRANNKLASSIFISERING - TABELLENSIDIG TETTING I MURTE KONSTRUKSJONERType tetting Maks dimensjonUtførelse Min. fugedybde og bakdyttEI Min.Åpen fuge15mm akryl på 25mm steinull120Kabel Ø25mmStålrør Ø219mm15mm akryl på 25mm steinull15mm akryl på 25mm steinull6090INSTALLASJONCu-rør Ø54mmKanal 1000x100015mm akryl på 25mm steinull15mm akryl på 45mm steinull120601.