Title: +038=67.005-##004._02-Systembeskrivelser Kuldeanlegg - CAJ9480-Z1V-160.1.pdf
Se-glass: I se-glasset kan man se kuldemediumet sirkulere. Se-glasset skal være fult og uten bobler . Ved bobler indikerer dette for lite kuldemedium i systemet. Se-glasset har også fargeindikator, slik at hvis denne skifte farge så indikerer dette for eksempel syre i kuldemediumet. Da må kuldemontør tilkalles. Er som regel plassert på kompressoraggregatetTherma Kulde as W: www.thermakulde.no @: post@thermakulde.no Tlf: 22 11 28 11Høytrykk / lavtrykkspressostat: Høytrykkpressostaten: med føler i varmgassen har til oppgave å stanse maskin hvis trykket blir for høyt i kondensator. Sikkerhetspressostaten har manuell reset. Hvis den slår ut – indikerer dette at det er problemer med bortføringen av varme over kondensatoren.Lavtrykkpressostat: Denne føler på kjølekretsens sugetrykk og åpner hvis trykket faller under innstilt grense.