Title: 2014-Årskontroll Tungasletta 2 Blokk A.pdf
Detektorer for nære vegg(se rapporten) Rømningsvei mangler detektering Nye rømningsveier må oppgraderes med nødlysUtbedret 06.01-14 06.01-14 06.01-14Side 3 av 4Sted i bygningen: Beskrivelse avvik: 3 og 4etg Under kontrollen fremkommer følgende anbefalinger i forhold til gjeldende regelverk: (Med anbefaling menes forslag til utbedring som vil bety en forbedret funksjonalitet)Defekte nødlysbatterier på 2stk nødlys.Utbedret 06.01-14Sted i bygningen: Beskrivelse anbefaling:Referanse regelverk:FOBTOT § 2 -1 Generelle krav til eier (innehaver av grunnbokshjemmel)Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann.Kravene til brannteknisk utforming og utstyr er ivaretatt når tekniske krav gitt i eller i medhold av gjeldende plan- og bygningslov er oppfylt.Under kontrollen fremkommer følgende avvik i forhold til gjeldende regelverk: