Title: +175=300.001_KR001_Prøvetrykningsprotokoll NR 1.Protokoll.pdf
x/oAnmärkningFel åtgärdatDatum, signVarmeledn. Tekn.Rum Krets Q¿n \Lüt-> PumpuD Ào -, gD /FStvrventil Strvpventiler Termometrar WX Exp.karISäk.ventilX X Y XX X,t@', ú uø-A,"( +/tzQewe-*¿*n, E* ,,L(,c- la-,,rw.LqLel4.,Tillbakaslaqventil AvstänqninqsventilerGivare AvluftninqarX (-)t" Vnç..Ø"u'+(¿ 9/ tZ^Batteri rätt anslutetD ifferenstrvckmätn i nq E.*¿etq, ,^r{"t¿o€4 wt t*\v/¿--l 7l I ¿Sida 1(Bladl(jDOHLI SYKEHJEM EGENPROVNING Tekniskt Rum lng Morten Juel A/S Plan: [¡L=uLtt L Byggnadsdel : Provningarjshuttf"iätt kopplad, tur retur, Pump rätt storlek, Styrventil rätt vänd, Strypventil rätt storlek , termometrar rätt tempområde WX rätt storlek,rätt kopplad ,expansionskärl rätt storlek, säk.ventil.rätt tryck, backventil rätt vänd, filter rätt vänt F= Funktionsansvar E= Egenprovning X= Provat, Utan anmärkning O= Fel eller brist, ange orsak under anmärkningRum: KiÉuEgutvt1,3PosBeteckning Varmeledn. Tekn.Rum Krets l/f¡t¡ HOfz-9 PumpUF5 ;'¡, - bO/2F