Title: +175=433.001_433 Underfordelinger.Beskrivelse.pdf
r forskjellige varianter av AC- og A-typene: for å kunne oppfylle dagens behov finnes det en rekke forskjellige lyper jordfeilbrytere. ¡ selektive "S", som beskytter mot brann og samtidig er selektive mot 30 mA ¡ momentane D Si er en variant av A{ypen, og er beregnet på situasjoner der standardtypene ikke er tilstrekkelige, for eksempel i belysningskretser med HF-utstyr, der EMC- filter monteres på utstyr som lekker til jord. De er også sikrere ved lynnedslag.Selekt¡v¡tet mellom jordfeilbrytere I en installasjon har man jordfeilbrytere på forskjellige nivåe¡ og det er derfor vlktig at de utløses selektivt, slik at ikke hele installasjonen frakobles ved jordfeil. Tabellen nedenfor forklarer hvilke kombinasjoner som er selektive med hverandre.Beskyttelse mot tilfeldige transienter Alle standardtyper har transientbeskyttelse iht. kravene i standarden. Spesifikasjonene for Si-typen overstiger klart kravene (se over).