Title: +135.01=744.001-UP001T_03-O80 LED brukermanual.pdf
Sikringer og jordfeilbrytere Det anbefales at automatsikringer med type C-karakteristikker brukes for belysnings- kretser. Informasjon om antall armaturer/ ballaster/drivere som kan kobles til en automatsikring kan bli funnet på våre WEB-produktsider. På en lyskrets må du ikke kombinere induktive laster (magnetisk ballast) og elektroniske enheter. Armaturstandarden (IEC / EN 60598) tillater en maksimal jordfeilstrøm på 3,5 mA fra en armatur. Elektroniske enheter genererer en høyere jordstrøm enn gammelt konvensjonelt utstyr. Du bør derfor bruke en jordfeilbryter som er klargjort for elektroniske belastninger. Jordfeilbryteren må være tidsforsinket, og tåle høye startstrømmer uten å ”snuble”.