Title: Tømmervåg Roar_14_43_19-01-2022.pdf
40 °C + 70 °C -40 °C +80 °cGodkjenninger:CE; ROHSBredde:53.4 mmTverrsnitt nominell: Tilkoblings tverrsnitt (min): Tilkoblings tverrsnitt (maks): Flertråd (min) Hoved: Flertråd (max) Hoved: Tiltrek. Moment: Tiltrek. Moment max.: Avisoleringslengde: Fleksibel (max) Hoved:16 mm2 2.5 mm2 50 mm2 2.5 mm2 SO mm2 2 Nm 3 Nm 15 mm 25 mm2Overspenningskategori:IIIBrennbarhetsgrad:V-0Norm: Relativ fuktighet: Nominell spenning:IEC61643-11, EN61643-11 0 ... 95 % (no condensation) 400 V/ 690 VSivilingeniør J.F. Knudtzen AS • Tel. 66 98 33 50 • www.jfknudtzen.no3334135288Klasse, iht. til IEC 61643-1: Maks. kontinuerlig spenning , Uc (AC): Klasse, iht. EN 61643-11: Testpuls: Avlederstrøm pr bane (8/20 ps): Avlederstrøm, maks. (8/20 ps): Responstid: maks. forankoblet sikring: Lekkasjestrøm: Midlertidig overspenning Utov: Signalkontakt:Type II 400 V T2 10 kV 20 kA 40 kA s 25 ns 125 A gl 30 µA 620 V NoAvlederstrøm (8/20 us), Imax:40 kA