Title: 2014. Avviksrapport. Økernveien 94.docx
4 etg. Kurs 45 er tilkoplet, men ikke merket i kursfortegnelse Kurs 45 er tilkoplet, men ikke merket i kursfortegnelse 2 2 500,- Tavle 4-U1 Tavle 4-U2 Kurs 8, 18 og 41 er tilkoplet, men ikke merket i kursfortegnelse Kurs 8, 18 og 41 er tilkoplet, men ikke merket i kursfortegnelse 2 2 1 500,- Tavle 4-U2 Kopling på koplingsstykke på bakvegg er ikke berøringssikker. Kopling på koplingsstykke på bakvegg er ikke berøringssikker. 2 2 1 000,- Tavle 4-U3 Kopling på koplingsstykke på bakvegg er ikke berøringssikker. Kopling på koplingsstykke på bakvegg er ikke berøringssikker. 2 2 1 000,- Tavle 4-U4 Kurs Q40 er tilkoplet, men ikke merket i kursfortegnelse Kurs Q40 er tilkoplet, men ikke merket i kursfortegnelse 2 2 500,- Alle tavler Det er installert en hovedeffektbryter eller hovedlastbryter i bunn på hver tavle. Disse bør alle merkes. Det er installert en hovedeffektbryter eller hovedlastbryter i bunn på hver tavle. Disse bør alle merkes. 2 2 4 000,- Kus sakkyndig betjening Kus sakkyndig betjening Termografi Det ble