Title: MA Norsk FDV 2014 LR.pdf
Ledninger i mark og under bunnplaten skal tilpasses grunnforholdene og byggets grunnledningstype hvor man må ta hensyn til eventuell setningsdifferanse mellom bygget og marken. Geotekniske undersøkelser skal benyttes ved prosjektering. Ved marklegging av KJ-MA System® henvises det til Normalreglement for sanitæranlegg.Spillvattenledninger under bunnplaten Utbyttbare rørledninger En utbyttbar ledning, er en ledning som uten å ødelegge byggeskjelettet kan nås for reparasjon og utbytting.Eksempel – Rør lagt i kanal og dekket med demonterbare plater. – Rør lagt i krypkjeller og sjakterIkke utbyttbare rørledninger En rørledning anses for å være ikke utbyttbar om man ødelegger byggeskjelettet for å foreta reparasjoner eller utbytting.Eksempel – Innstøpte rørledninger – Rørledninger som er lagt i sjakt og murt igjen.