Title: Bruksanvisning for UV-system 8.220.pdf
(cid:1) Bruk personlig verneutstyr (hansker og briller) ved transport, vedli-kehold eller montering.(cid:1) UV - lampen skal transporteres i den originale forpakningen. Ta denut først der den skal monteres.Det skal ikke være mulig å komme til lampen uten at strømmen er kut- tet.Produktbeskrivelse3 ProduktbeskrivelseUV Control System behandler prosessluft med UV-stråler.Koblingsboksen inneholder elektroniske reaktorer , et styrekretskort, ventilatorsystem for koblingsboksen samt driftstimeteller for UV- lampene og styringen av UV Control System.KabelanbefalingAnbefalt kabel for UV-lampe til koblingsboks (maks. lengde 20 m, ved avvik bør Heraeus Noblelight kontaktes)Lapp Ölfelx 150 5x1,5 mm2 (AWG 15 pr. UV-lampe)Styrekabel 5 G 1,5 mm2 ÖLFLEX 540 PSkjermet styrekabel 5 G 1 mm2 ÖLFLEX 110 PSkjermet styrekabel 5 G 1,5 mm2 ÖLFLEX CLASSIC 115 SYSkjermet styrekabel 5 G 2,5 mm2 ÖLFLEX CLASSIC 115 SYAnbefalt kabel strømningsvakt til koblingsboks3x0,75 mm2 AWG 17