Title: Pelican Ceiling HF - avtrekksrist Montering og vedlikehold.pdf
Mellanlådans stos fixeras mot anslutande kanal med skruv eller popnit. Vid infällt montage i fasta tak skruvas donet fast i byggnadskonstruktionen genom mellanlådans sidor eller tak.Vid montage i kassettundertak rekommenderas att luft- don med yttermått 595 x 595 mm används. Dessa läggs direkt ned i T-bärverket för att sedan fixeras till kanal- system alternativt anslutningslåda.qp(cid:31)= k p q =( )2 kFigur 1. Injustering.pq = uppmätt flöde l/sp = aktuellt mättryck (Pa)k = injusteringsfaktorNär anslutningslåda ALS används skall denna fixeras mot byggnadskonstruktionen med pendlar eller montageband.Avståndet mellan anslutningslådan och donet kan förlängas med cirkulär kanal av en längd upp till 500 mm utan att mätslang och spjällreglage behöver förlängas, se figur 3.för att mätnoggrannhet ±10% på flödet ska innehållas.K-faktor finns angiven på produktens märkning, i detta dokument samt även i gällande injusteringsanvisning på www.swegon.com.