Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Draai de 2 schroeven een kwart slag.Reinigen van het filterHet luchtfilter verwijdert stof en andere verontreinigingen uit de lucht. Een vervuild luchtfilter heeft een nadelige invloed op de goede werking en de bedrijfskosten van de unit. Controleer het luchtfilter minimaal eenmaal per maand of vaker indien de unit in een stoffige ruimte is geplaatst.Het acryl luchtfilter kan met water worden gereinigd. (vedi zie fig. 49).Reinig het met de stofzuiger, spoel het uit onder de lopende kraan en laat het drogen. Breng het filter weer op zijn plaats.Als de unit voor langere tijd uit bedrijf is geweest: • Alvorens de unit te starten:Reinig of vervang de luchtfilters in de unit - Controleer en reinig de condensaatafvoerbak van de unit. - Controleer de goede bevestiging van de elektrische aansluitingen.N e d e r l a n d sAanvullend onderhoud • Het paneel van de schakelkast kan gemakkelijk worden verwijderd