Title: BREEAM-NOR ver 1.1.pdf
Pol 4 – Nox-utslipp fra varmekilde 316Ant. poeng tilgj.EmneMinstestandard.h e r a Vr o t n o K. t s u d nI.n a d t UP G VG E OPol 4 – NOx-utslipp fra varmekilde3323MålBegrense NOx-utslipp fra byggets oppvarmingssystemerVurderingskriterierFølgende viser samsvar:1. Hvis produsentens opplysninger viser at anlegget som er installert for å forsyne bygningens romoppvarming, har NOx-utslippskonsentrasjoner (tørr gass) ved 0 % overskudd O2, som følger:1. Hvis produsentens opplysninger viser at anlegget som er installert for å forsyne bygningens romoppvarming, har NOx-utslippskonsentrasjoner (tørr gass) ved 0 % overskudd O2, som følger:Kun kontorer, varehandel og utdanningTabell 12.2 NOx-utslippskonsentrasjoner (tørr gass), avhengig av nominell varmetilførsel – kontorer og forretningerNominell varmetilførsel < 70 kWNominell varmetilførsel > 70 kWPoeng1 2 3NOx- konsentrasjon, tørr (mg/kWh) 100 70 40Kjel-klasse (EN 297:1994)4 5 -