Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
www.swegon.com314.10 Luftbehandlingsaggregat4.10.1 InnstillingerHer stiller man inn type aggregat. Type aggregat er normalt forhåndsinnstilt for levert aggregat, unntatt for avtrekksaggregatet GOLD SD, som skal stilles inn her. OBS! Ikke still om aggregatet til annen type enn levert. Aggregatet kommer da ikke til å fungere tilfredsstillende.Aggregatet kan gis et spesifi kt navn (f.eks. aggregatets serienummer). I håndterminalen kan navn bare gis med tall, men på nettsiden kan navn også gis med bokstaver. Angitt navn vises deretter i alle visninger på håndterminal og nettside.Aggregattype, størrelse på tillufts- henholdsvis avtrekks- vifte, kan avleses.GOLD RX/PX/CX Aggregatets vifteposisjon 1 (venstre vifte sett fra inspek- sjonssiden, se skisser) kan avleses og stilles inn.OBS! Forandrer viftenes funksjon fra tilluft til avtrekksluft og omvendt. GOLD RX str. 004-120/ GOLD RX Top kan endres på stedet. Andre varianter skal ikke endres fra fabrikkinnstilling.