Title: RIBfys02_rev05 - Autronica - Energinotat.pdf
< 30.0 %EnergikarakterAndel fossil/el. oppvarmingFigur 2: Energimerke for verksted uten bruk av varmepumpe (byggherrekrav)x:\nor\oppdrag\trondheim\515\34\5153488\5 arbeidsdokumenter\52 ribfys\ribfys02 - energinotat\rev05\ribfys02_rev05 - autronica - energinotat.docx2016-10-27 | Side 10 av 14Norconsult AS | Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika | Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 | Fax: +47 67 54 45 763.2.2 KontorerKontordelen oppnår energimerke B uten bruk av varmepumpe som vises i Figur 3.>= 82.5 %E <= 220.00 kWh/m²< 82.5 %< 47.5 %D <= 180.00 kWh/m²B <= 115.00 kWh/m²< 65.0 %F <= 275.00 kWh/m²ENERGIMERKEG > 275.00 kWh/m²A <= 90.00 kWh/m²BBeregnet levert energi normalisert klima: 111.57 kWh/m²Sum andel el/olje/gass av netto oppvarmingsbehov: 20.0 %C <= 145.00 kWh/m²< 30.0 %EnergikarakterAndel fossil/el. oppvarmingFigur 3: Energimerke for kontor uten bruk av varmepumpe (byggherrekrav)