Title: V20-03-02 VVS-anlegg plan 3 - DM3.pdf
Ikke i bruk, kan rives og eventuelt gjenbrukes i hvile-nisje01345Kanal tilpasses kjølerørSTAP/STAD DN 20Løsning multirom tilpasses. Konfigurer Hande.Ventil består, men snus 180 graderLD010T Maks:120 m³/h Kjøling: 265 W 0.021 L/s Varme: 265 W 0.006 L/sLD010T Maks:120 m³/h Kjøling: 265 W 0.021 L/s Varme: 265 W 0.006 L/s2LD010T Maks:120 m³/h Kjøling: 265 W 0.021 L/s Varme: 265 W 0.006 L/sLD010T Maks:120 m³/h Kjøling: 265 W 0.021 L/s Varme: 265 W 0.006 L/sLD010T Maks:120 m³/h Kjøling: 265 W 0.021 L/s Varme: 265 W 0.006 L/sOpp/ned 320.102: 54mm 320.102: 54mm+03 = 320.102 - OE 031 0.089 L/sLD010T Maks:125 m³/h Kjøling: 410 W 0.033 L/s Varme: 265 W 0.006 L/sø125 UK=2647LD010T Maks:125 m³/h Kjøling: 410 W 0.033 L/s Varme: 265 W 0.006 L/sOpp/ned 370.101: DN 100mm 370.101: DN 100mm+03 = 370.101 - OE 031 0.331 L/sToelettkjerne: -Spjeld, lydfeller og vifte tlpasses. -Avløpsrør fra etg over, samt vannrør tilpassesSonespjeld tilknyttet avtrekk montert i U1.