Title: 68-513 Protokoll innregulering, ventiler_4 Etg AL.pdf
68-513Protokoll innregulering, ventiler - HjelpemiddelOrdrenr: 10013006Dato/Sign.: 8 Jan 2016Prosjektnavn: Pilotveien 2, TechnoportSystem:TilluftAvtrekkTegning nr.:Betjener: WC, Gang, Arkiv – 4 Etg.Utbalansering av: Hovedstreng Bistreng VentilerHovedstreng:Instrument type/nr.: Swema Air 300 / Swema Flow 300Bistreng:Innregulert av: Odd Arne Strand1 Ventil /streng2 Ventil type3 Rom nr.4 Prosj- ektertm³/h B5 Måltm³/h A6% A/B7 Innregulering av terminal% ventil% ref.8 Måling etter innreg.%9 Måling etter justert hovedluft -mengde m³/h10 Avvik%11 Anmerkn.V1KSO 160WC 42910085856464V2KSO 125ARKIV60681137272V3KSO 160HC WC 42710088887576V4KSO 125ARKIV60611028586V5KSO 160WC 4261006868(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)96V6KSO 125BK 42560621039596Anmerkninger:GK INNEKLIMA AS Org.nr.: 952 391 992 MVABankgiro: 8101.06.31491 IBAN: NO5481010631491