Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Akseptkriteriet iht TEK § 11-3: «Ut fra den konsekvens en brann kan innebære for skade på liv og helse, samfunnsmessige interesser og miljø, skal byggverk, eller ulike deler av et byggverk, plasseres i brannklasse».Preakseptert løsning: Iht VTEK § 11-3 skal bygg i risikoklasse 2 med 4 tellende etasjer oppføres i brannklasse 2, mens samme bygg med 5 tellende etasjer skal oppføres med brannklasse 3.Prosjektert løsning: Bygget prosjekteres i brannklasse 2, uavhengig om bygget oppføres med 4 eller 5 etasjer.Fastsettelsen av brannklasse får konsekvenser for flere grunnleggende forhold til et byggverk. Hovedforskjellen mellom et bygg i brannklasse 2 og 3 er imidlertid kravet til de bærende- og brannskillende konstruksjonene. Alle bærende konstruksjoner prosjekteres med ubrennbare materialer, som er bedre enn kravet til bærende konstruksjoner i brannklasse 2.