Title: Serviceavtale TILSYN.PDF
Funksjonskontroll kompressor/kuldemediumBeskrivelse Vibrasjoner og lyd kontrolleres. Oljenivå Kontrolleres og etterfylles. Oljevarmerfunksjon kontrolleres i tavle. Kulde- og smøresystemer kontrolleres for lekkasje. Defekt varmebelte/varmekabel/oljevarmerelement byttes for kundens regning etter avtale. Elektrisk tetthet måles. Hvis jordfeil utenfor tavle avdekkes, varsles ansvarlig, så utbedring kan utføres av ansvarlig elektroinstallatør. Tørrefilter kontrolleres, og seglass kontrolleres m. h. p. fargeendringer og gassbobler.Funksjonskontroll tørrkjøler/luftkjølt kondensatorVifteoppheng kontrolleres. Alle vifter kontrolleres for drift, vibrasjon og ulyd. Frigang kontrolleres ved strømløse vifter. Kontroller og juster automatikk og sikkerhetsautomatikk. Rørføringer kontrolleres m. h. p. oppheng, isolasjon og korrosjon. Mangler og skader utbedres for kundens regning etter avtale.Funksjonskontroll vannkjølt kondensator