Title: 360.004 Teknisk underlag.pdf
Rotasjonsvakt for roterende varmeveksler1xInngang for manuell start av aggregat og felles drift og feillys, lagt ut til rekkeklemme.1xSpjeldmotorer for stengespjeld på tilluft og avtrekk levert med fjærtilbaketrekk.1xFrekvensomformer roterende varmeveksler > CK0717.12.2021 07:27Side7 / 8CoventAir v11.07Kunde:Bjerke VentilasjonProsjektnr.:200690Gate :Systemnummer: 03By:Tegning-ID:03Ansvarlig:Jon E. JamesonBygg prosjekt:RavinenSystem mark:360.04Dato:17.12.2021Konstruksjons-gate:Revisjon:1Kontruksjons-by:Side:8 / 81xStyring av varmtvannsbatteri inkludert 2-veis ventil, maks 0,35 l/s, tilpasset for konstant væskemengde i sekundærkrets, og variabel i primærkrets. - Frostføler for returvann. - Sikring for sirkulasjonspumpe, 1x230V, 10 amper. - Rekkeklemmer i EL-tavle for potensialfritt start/stopp og feilsignal for sirkulasjonspumpe. - Pumpe er ikke med i leveransen.1x