Title: 10 FR Trekker'n - Montasjeanvisning.pdf
2 lag 60mm Protecta FR Brannplate 2-SFR Trekker‘n Diameter 110mm Lengde ≥ 250mmKabler ≤ Ø21mm i bunt ≤ Ø100mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med Protecta FR Akryl på begge siderSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.KABLER BRANNMOTSTAND EI 180 (E 240)≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 300x300mmSteinull bakdytt dybde ≥ 25mm på begge siderFR Trekker‘n Diameter 110mm Lengde ≥ 250mmProtecta FR Akryl dybde ≥ 15mm på begge siderKabler ≤ Ø21mm i bunt ≤ Ø100mm