Title: Styring Novema aggregat.pdf
1) Vises kun ved dynamisk filteralarm(" INNSTILLING FILTER ALARMTYPE OG MALING AV FILTERTRYKK“| Innstilt alarm type: Statisk / DynamiskStart filtermdling: Ja / Nei Vis status pé filtermaling: Ingen tekst Filter mdling i gangStatisk: Alamgrensen er fast og innstilles i PaDynamisk:Alarmgrensen er avhengig av aktuell luftmengde og innstilles i % awvik i henhold til malt filtertrykk som funksjon av luftmengde.Filtermaling:Nér det velges alarmtype dynamisk, skal det males filtertrykkdifferanse pé et rent filter Skiftes filtr ifbm. service, skal filtermélingen tas pa nyttNar det velges Ja, méler aggregatet automatisk filtertrykk som funksjon av luftmengde, sekvensen varer ca. 10 minuter Begge filtre males samtidigSTART FILTERMALING Bekreft for & starte filtermalingTrykk pa Esc for & avbryteFILTERMALING UTFRRT Kvittering for at filtermalingen er igang/ utfartNOVEMA AGGREGATER AS + Hovedkontor Skedsmokorset T: 63 8Styring og Funksjon NOVAGG AIR 2, V1.24FORTSETTER FRA FORRIGE SIDE