Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
6.11 Auto deaeration Dosering av avgassende medier kan forår- sake luftlommer i doseringshodet under pau- ser i doseringen. Dette kan føre til at det ikke dose- res noe når pumpen startes på nytt. Funksjonen "Setup > Auto deaeration" utfører auto- matisk utlufting av pumpen ved jevnlige intervaller. Programvarekontrollerte membranbevegelser påvir- ker eventuelle bobler til å stige og samle seg ved utløpsventilen slik at de kan fjernes ved neste dose- ringsslag. Funksjonen fungerer i følgende tilfeller: • •når pumpen ikke er i driftstilstanden "Stopp" under pauser i doseringen (f.eks. External stop, ingen innkommende pulser osv.)NotatMembranbevegelsene kan flytte små volu- mer over i utløpsledningen. Ved dosering av sterkt avgassende medier er imidlertid dette praktisk talt umulig.6.12 Key lock Tastelåsen aktiveres i menyen "Setup > Key lock" ved å legge inn en firesifret kode. Dette beskyt- ter pumpen ved at endringer i innstillingene ikke kan foretas. To nivåer for tastelås kan velges:Nivå