Title: +038=360.019-#####._06-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.Tillåtet driftsområde vid nedreglering. Undre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering, se svart streckad linje i diagram. Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).Min- och maxflöden Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handter- minalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.Korrektionsfaktorer KOK , dBLjudvägOmråde i diagram163Oktavband, nr/medelfrekvens, Hz2345678125250500 1000 2000 4000 8000Storlek007Minflöde (vid luftflödesreglering)m3/h 290m3/s 0,08m3/h 2880Maxflödem3/s 0,8Till utlopps- kanalTill inlopps- kanal*Till aggregatets omgivning1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41 -1 -1 -2 -2 -3 -2 -3 -12 -12 -12 -136 -5 -2 -3 -5 -6 0 -1 -20 -19 -16 -176 -8 -6 -5 -4 -9 -6 -4 -29 -31 -29 -288 -8 -15 -13 -11 -7 -16 -11 -29 -29 -36 -347 -7 -14 -13 -16 -14 -20 -19 -40 -40 -47 -46