Title: Døli Sykehjem - Styrings-skjemaer.pdf
Sirkulasjonspumpe, CP2, stopper vintertid når det ikke foreligger kjølebehov. En stoppet sirkulasjonspumpe "luftes" én gang per døgn, valgfritt.Uteluftventil, ST1, åpnes til innstilt tid før start av aggregatet. Ved stopp av aggregatet eller ved spenningsbortfall, stenges uteluftventilen, ST1, via fjærer.Avluftventil, ST2, åpnes/stenges parallelt med ST1.ENERGY WATCH: Varmevekslerens gjenvunnede energi, effekt og virkegrad vises i håndterminalen. Viftenes tilførte energi, effekt og SFP-verdi vises i håndterminalen. Luftmengden måles og densitetskorrigeres. Ettervarmerens tilsatte energi og effekt beregnes, det utløses alarm ved eventuell lekkasje. Alle verdier kan avleses ved modbus i eventuell DHC.TEMPERATURREGULERING: Temperaturmåler, GT1, holder tillufttemperaturen konstant via sekvensregulering. Tilluftverdien justeres etter innstilt kurve. Om tillufttemperaturen avviker fra utregnet verdi etter innstilt tid, aktiveres en alarm.REGULERINGSSEKVENS: