Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (31.75 m²)37749.00 lm 404.0 W 12.72 W/m² (1.68 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (12.0H 8.0H) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 756 lx 577 lx 0.76 0.67 <=28.8 0.75 mHovedoverflater m 1.7 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg) m 1.5 (Vegg) m 1.6 (Vegg)Em 162 lx 446 lx 338 lx 447 lx 428 lx 460 lx 424 lxUo 0.88 0.67 0.69 0.61 0.57 0.63 0.59Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 249/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022103.031 LAB10.2 Sammendrag, 3.031 LAB10.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1Type Ant.\Prod.17 xLuzense Bestillingsnr. Armaturnavn Bestykning: 3306415 : LED Panel 600x600 47W 3000K med DALI driver : 1 x LED 47 W / 4607 lm155 xLuzense - Unilamp Norden Bestillingsnr. Armaturnavn Bestykning: 32 295 58 : FlexiLink 97 1100lm 830 : 1 x 15 W / 1100 lm