Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Installationens komponenter (installationsexempel) 15 Pump (hetgasvärmeväxlarkretsens hydraulikkrets) 16 Avstängningsventil 17 Hetgasvärmeväxlarens ventil för balans och kontroll av vattenflöde 18 Tillbehör för skadeståndsbegränsning i händelse av brand (säkerhetsventil) 19 Expansionstank 20 Fyllnings- eller avtappningsventil 21 Avluftning 22 Värmeväxling, plattvärmeväxlare 23 Tryckmanometer 24 Flödesvakt 25 Pump (tappvarmvattenkrets) 26 3-vägsventil + styrenhet 27 Filter som skyddar pumpen och hetgasvärmeväxlarna 28 Tappvatteningång 29 Tappvarmvatten ut5816 - PARTIELL VÄRMEÅTERVINNING MEDELST HETGASVÄRMEVÄXLARE(TILLBEHÖR 49)16.2 - InstallationSe de bestyrkta måttritningarna som medföljer enheten.Röranslutningarna på hetgasvärmeväxlarens vatteninlopp och utlopp får inte blockera lokala rörelser vid värmeväxlarna. Installera böjbara anslutningshylsor vid behov.