Title: FDV - UPK sentralavtrekk med kammer.pdf
ATK kammer og montasjeramme sammenmonteres som vist i figur 10, deretter plasseres avtrekksristen inn i montasjeramme. Montasjeprinsipp for ATK-H er vist i figur 11.Figur 9, montasje UPK BxHFigur 10, montasje UPK-R med ATK kammer.Figur 11, montasje ATK-H.UPK er utviklet og produsert av:INNREGULERINGVed innregulering må ventilfronten være påmontert. Regulerings vairen trekkes ut gjennom fronten. På ATK-B, S eller LS trekkes også måle- slangen ut gjennom fronten. Spjeldet låses med låsemutter på wiren, husk å skru låsemutteren skikkelig til slik at spjeldet ikke endrer stilling. For innregulering av UPK BxH anbefales separat måle- og reguleringsenhetVEDLIKEHOLDVentilen rengjøres med en fuktig klut. Ved rensing av kanalnettet fjernes ventilfronten for å komme til kanalen. Dersom Luna benyttes, demonteres fordelingsplaten og spjeldet for fri tilgang til kanalen.MILJØForespørsel vedrørende byggvaredeklarasjon kan rettes til en av våre selgere, eller finnes på vår hjemmeside: www.trox.no