Title: firesafe_gpg_hurtigveiledning_2016_no.pdf
Stålrør isolert med glassull, 50 mm tykkelse. 75kg/m3 LI isolasjon avbrutt i gjennomføringen, lengde 600 på mm på begge siderd ≤ Ø 168,330 + 30Steinull 40kg/m3 40E 120/ EI 60Stålrør UISOLERTd ≤ Ø 4840 + 40Steinull 40kg/m3 20E 120/ EI 45Aluminiums rør PE-X isolert med cellegummi 12 mm. CS (1 lag FS Wrap LX rundt celle gummi på begge sider av vegg - tettingen)d ≤ Ø 6340 + 40Steinull 150kg/m3 20E 120/ EI 90Glass fiber rør type Climatherm faser el, lign. (2 lag FS Wrap LX rundt røret på begge sider av vegg - tettingen)d ≤ Ø 6340 + 40Steinull 150kg/m3 20E 120/ EI 90Plastrør. PP, PE, PVC, og multilayers plastrør U/U. (2-6 lag FS Wrap LX rundt røret på begge sider av vegg - tettingen)d ≤ Ø 16040 + 40Steinull 150kg/m3 20E 120/ EI 60Plastrør elektro trekkerør. 15 mm avstand mellom rørene ved flere rør2xd ≤ Ø 32100Med og uten bakdyttE 120/ EI 120Plastrør PE-X vannrør. 15 mm avstand mellom rørene ved flere rør2xd ≤ Ø 32100Med og uten bakdytt