Title: 01 - Brannkonsept, Ahlsell - Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
WWW.FIRESAFE.NOBYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDSIDE 3SAMMENDRAGRapporten dokumenterer at hovedutformingen av Ahlsell sine lokaler i Bytesteinen 1 tilfredsstiller funksjonskravene i plan- og bygningsloven[1] (Pbl.), Teknisk forskrift[3] (TEK).Hovedelementer i brannkonseptet Deler av Bytesteinen 1 skal bygges om og bruksendres til Ahlsell sine lokaler.Følgende branntekniske hovedføringer er gjeldende for tiltaket:Bærende konstruksjoner: R 60 [B 60] • • • • Heldekkende brannalarmanlegg, kategori 2, utført iht. NS 3960 Brannalarmanlegget må ha alarmoverføring til 110-sentral.Seksjoneringsvegg: REI 120-M A2-s1,d0 [A 120] Takkonstruksjon: REI 60 A2-s1,d0 [A 60] Klassekrav til brannceller: EI 60 [B 60]Nødlys og markeringsskilter i hele kontorlokalet tilpasses møbleringsplan når denne foreligger. • • Evakueringsplan skal oppdateres før tiltaket tas i bruk. Tiltaket må ha enten håndslokkeapparat eller egnet brannslange.