Title: Brandengen skole_uavhengig kontroll notat_versjon 2_juni 2022.pdf
Seierstads prosjekteringsnotat [1], er merket som «Første versjon, primært for løsning ved masseutskifting med spunt», dette ser ut som mulig gjenstår del av prosjekteringen, i hvert fall er del av prosjekteringen mangelfull. Kommentar juni 2022. VSO Consulting har gått gjennom oversendt oppdatert prosjekterings rapport [A].Tegninger av planlagt tilbygg har ikke blitt mottatt:o Situasjonsplan, tversnitter. Kommentar juni 2022. Motatt 25 mai. o Fundamentplan. Kommentar juni 2022. Motatt 25 mai. o Lastplan. Kommentar juni 2022. Motatt 25 mai.Videre ble det avklart grensesnitt i epost datert 30 mai med Uavhengig kontrollerende for RIB, (Dag Sverre/Multiconsult) at At kontroll av peler/peleplan/laster osv ligger hos PRO-RIB. At kun oppgitt laster per pel ligger hos PRO-Geo.3Brandenge Skole, Drammen kommune Uavhengig kontroll geoteknikk – TEK17/SAK10Prosjektering av spunter er neppe tilstrekkelig.o Det mangler prosjekteringen, kapittelet „spunt for masseutskifting“ viserkun resultatene