Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Intern brannalarm Tilluftstemperatur, alarmgrense Avtrekkslufttemperatur, alarmgrense Intern brannalarm, tilbakestilling Intern brannalarm, etterkjøling Ekstern brannalarm 1/2 tilbakestilling Ekstern brannalarm 1/2 etterkjøling Viftedrift ved intern brannalarmTilluftsvifte ved intern brannalarm Avtrekksvifte ved intern brannalarm Viftedrift ved ekstern brannalarm 1/2Tilluftsvifte ved ekstern brannalarm 1/2 Avtrekksvifte ved ekstern brannalarm 1/2 PrioritetsrekkefølgeBrannbypass i fl ytskjemaNO.GOLDSKFFI.200320Innstillings- område On/Off 10–90 °CFabrikk- innstilling Off 70 °C10–70 °C45 °CManuell/AutoManuellAktiv/Ikke aktivIkke aktivManuell/AutoManuellAktiv/Ikke aktivIkke aktivIkke aktiv/Tilluft/ Avtrekksluft/Tilluft og avtrekksluft 10-100 %Ikke aktiv100 %10-100 %100 %Ikke aktiv/Tilluft/ Avtrekksluft/Tilluft og avtrekksluft 10-100 %Ikke aktiv100 %10-100 %100 %Ekstern brannalarm 1/Ekstern brannalarm 2/ Intern brannalarm/ Automatikk On/Off