Title: 2014-Årskontroll Tungasletta 2 Blokk A.pdf
Alle feiloverv.:OK X FeilAlarmkl./høyt.:OK X FeilStyringer:OK X FeilSløyfer:OK X FeilOKViftestopp:FeilDørmagneter: Manuelle meldere: Operatørpanel:OK X FeilOK X FeilOKFeilOKDeteksjon:FeilAnnet:Røkluke bitrapp OK X FeilAnnet:Røkluke hovedtrappOK X FeilVisuell kontroll, vurdering av:Deteksjon og varsling i fellesarealerJa X NeiDeteksjon og varsling i rømningsveier Ja X NeiDeteksjon og varsling i trappeløp Ja X NeiDeteksjon og varsling i sanitærromDeteksjon og varsling i tekniske romJaNei X Ja X NeiDeteksjon i sjakter og over himlingsarealer NeiJaDeteksjon og varsling i andre sikrede områder NeiJaOrganisatorisk kontroll:Kontrolljournal gjennomgått og ført:Brukeropplæring ansvarshavende:Brukeropplæring driftspersonellGjennomgang rutiner for kundens egenkontrollVurdering intern alarmorganiseringVurdering intern aksjonsplan ved alarmsituasjonGjennomgang orienteringsplanJa X NeiJaNeiJaNeiJaNeiJaNeiJaNeiJa