Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Om du använder andra tillsatser eller väskor än dem som rekommenderas av tillverkaren, ska du se till att vätskorna inte klassas som gas och att de inte tillhör klass 2, enligt definitionen i direktivet 2014/68/UE.Rekommendationer för värmeväxlingsvätskor:Inga ammoniumjoner (NH4+) i vattnet - de är mycket skadliga för koppar. Det här är en av de viktigaste faktorerna när det gäller kopparrörens livstid. En koncentration på några tiondels mg/l korroderar koppar allvarligt på sikt (plattvärmeväxlarna som används i enheterna har lödda kopparfogar).Kloridjoner (Cl-) är skadliga för koppar, med risk för hål till följd av korrosion. Håll om möjligt en koncentration lägre än 125 mg/l. - Sulfatjoner (SO4 2-) kan orsaka perforerande korrosionKloridjoner (Cl-) är skadliga för koppar, med risk för hål till följd av korrosion. Håll om möjligt en koncentration lägre än 125 mg/l. - Sulfatjoner (SO4 2-) kan orsaka perforerande korrosion-