Title: DM1-3. 360.028 (9 etg) R&H - Målerapport rev.2.pdf
MÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01 Blankett nr.: 68-091ANLEGG : Dronning Maud 1-3 SYSTEM : AHU 360.028 RomROM NR.9-001 Møterom 9-002 Møterom/telefonrom 9-003 Åpent kontorlandskap A 9-003 Åpent kontorlandskap B 9-007.1 Prosjektrom 9-101 Åpent kontorlandskap A 9-101 Åpent kontorlandskap B 9-105 Kontor 9-106 Stillerom 9-107 Stillerom 9-108 Møterom 9-109 Møterom 9-110 Møterom 9-307 Sluse 1 9-501.2-s PatcheromTILLUFT Prosjektert Målt m3/h 126 94 932 947 128 1521 1115 290 147 147 262 258 280 80 50m3/h160 90 1170 1170 150 1950 1365 340 180 180 320 320 320 80 50AVTRE Avvik Prosjekt Målt m3/h m3/h%2 4 0 1 7 -3 2 7 2 2 2 1 9 0 0Total7 8456 377200KVALITETSHÅNDBOK Randem Hübert A/S - Stansevn. 11, 0975 OSLO - Telefon: 22 90 07 00 - Telefax: 22 90 07 10 E-mail: service@hybra.noDato : Ref. :Avvik %17.06.2020ANMERKNING