Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Förberedelser innan pluggarna på vätske- och hetgasledningarna löds upp:Ta bort alla komponenter som kan skadas vid upplödningen - Rörlödning: ta bort käglorna från de koniska Schrader- ventilerna nära området, ta bort rörkragarna, ta bort täckpanelerna och tvärstagen av metall.Alla de här komponenterna måste sättas tillbaka innan systemet driftsätts.Löd upp pluggarna och förbered rören för anslutning. - Anslut vätskeledningen till systemet, installera filtertorkaren före enheten.Löd upp pluggarna och förbered rören för anslutning. - Anslut vätskeledningen till systemet, installera filtertorkaren före enheten.Utför högtrycksanslutningarna (hetgasledningen) mellanenheten och kondensorn.Låt inert gas som kvävgas cirkulera i rören vid de häråtgärderna, så att inte kopparoxid bildas.VIKTIGT! Rördragningen i kondensorkretsen måste utföras enligt praxis för fast förankring med stöd och kopparrörs värmeexpansion.