Title: +038=360.028-#####._07-360.028 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonenDato: 09.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000568558221320 utv.2,0 mm26 Pa2,47 m/sInnUt6,620,0°C5824%34,37 kW16 %InnUt60,030,0°C0,277 l/s4,3 kPa4 I15 utv.15,9 kPaArtikkelbenevningTBVL-3-025-18 Pa1,57 m/sSide: 6/17AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.028 - 360.028 GOLD25FRXHC +/- 7.600 m³/h - 100%Dato: 09.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000568558Anbefalt dim. trykkfall101 PaStarttrykkfall51 PaSluttrykkfall151 Pa1Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G025FRXHCP011Roterende varmeveksler RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluft1Reversible trinn1Batteri RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluftAntall rørrader5.7Lamellavstand2,1 mmTrykkfall44 PaLufthastighet1,91 m/s1VifteVifte av typen GOLD Wing+