Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Avstanden måles i gangsone og gjelder fra et hvertsted i lokalene. Det må derfor tas hensyn til innredning ved måling.Ansvar KommentarArkLengde til nærmeste rømningsvei fra innerste hjørnet i p-kjeller ca. 64 meter. Forholdet er et fravik fra VTEK10 og er dokumentert i Notat 03. Avstand fra dør i branncelle til nærmeste trapp ellerutgang til sikkert sted (terreng eller annen brannseksjon) må være: a) Maksimum 15 meter der det er tilstrekkelig meden trapp.b) Maksimum 15 meter der det er utgang tilc)korridor med sammenfallende rømningsretning Maksimum 30 meter der det finnes flere trapper eller utganger.Fri bredde til/i rømningsvei  Minste fri bredde på dør til/i rømningsvei*:0,9 meter (10M). Fri høyde skal være minst 2,0 meter.  Fri bredde i rømningsvei og trapperom må minstArkVær oppmerksom på at med bredde menes lysmål når dør står i åpen stilling.være: 0,9 meter.** Håndlist kan stikke ut inntil 0,1 meter på begge sider