Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Stålrør: Diameter ≤ D = 48 mm. Veggtykkelse 2,6 mm. C/CUisolertGPG 40Steinull 40 kg/m3, 20BETONGVEGG ≥ 150 mm:PE-X-plastrørTabell II. 50* (Tabell/Figur 1) Brannmotstandsklasse E 240/EI 240. Gjennomføring av enkeltrør.Rørisolasjon, type, densitetRørisolasjon, tykkelse, lengde (mm), FordelingTykkelse GPG (mm)Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)PE-X plast vannrør av PVC, innvendig rør av PP: Ø ≤ 41,3 mm, Veggtykkelse (t): 4,8 mm. C/CUisolertGPG 150_______________________ * Avstand mellom utsparingskant og rør må være minimum 20 mm.RISE Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 TrondheimBesøksadresse Tillerbruveien 202 7092 TillerTelefon 464 18 000E-post / web post@risefr.no www.riesfr.noForetaksnummer NO 982 930 057 MVAALUMNIUM PE-X-rørTabell II.51* (Tabell/Figur 2) Brannmotstandsklasse E 240/EI 240. Gjennomføring av enkeltrør.Rørisolasjon, type, densitetRørisolasjon, tykkelse, lengde (mm), Fordeling