Title: +038=360.017-#####._03-360.017 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
mmHg kW Sm3Ih kg/h oc % °c %Følbar varme faktor Kondensat mengde Aktuell hastighet Trykkfall Trykkfall u/avfukting0.72 15.20 2.40 71 30kg/h m/s Pa PaR407c°c 00 006.17 18.42 5.00 918 28.00Fordam pi ngstem p. Væske temperatur U nderkjøl ing Trykkfall Trykktap over fordeler Trykkfall kappilarrør9.00 47.00 2.00 0.22 0.65 0.54bar(a) bar(a) 00bar bar barkg/h mmTILLEGGTEKNISKE DATA: Rør Finner Ramme FeZn Sugestokk matr. Materiale tilsi.mm Vekt mm lnnv. volum mm Tot. utv. overflate64 Kg 19 dm3Cu Al12.45 x 0.35 0.11 1.5 Cu CuHorisontal dryppanne 1nox304I 1.5070.12 m2 Article 3.3 21 .0 bar -20/80 °CPED 971231CE Maks. Tillatte trykk Maks. Tillatte temp.Reduced tolerance calculation - Counterflow150 i187517016400co’___E E LO c)65L j.160åååLIIiIrc1. DIrd, S5DB.M. SpA a Socio Unko Via Ugo La Malfa 10—28040 Varallo Pombia (NO)— Italv TeL +39 0321 955794 — £ malt: saiedbmcoiis.cornR&H DM 1-3360,016+017 CDB 100%KAPASITETS DATA: