Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
… kaikkia esteitä kiertoilma- ja puhallussäleiköiden edessä (Kuva 3). … öljyisille huuruille altistamista (Kuva 4). … asentamista paikkoihin, joissa on korkeataajuuksista värähtelyä (Kuva 5). … kaikkia nousukohtia kondenssivesiputkessa. Nämä on sallittu vain lähellä yksikköä ja maksimi korkeus ero on 200 mm yksiköstä (Kuva 6). … alle 2%:n laskua kondenssivesiputken vaakaosissa (Kuva 7). … altistusta suoralle auringon säteilylle kojeen toimiessa jäähdytyskäytössä; käytä aina kaihtimia tai varjostimia. … paikkoja, jotka ovat liian lähellä lämmönlähteitä, jotka saattavat vahingoittaa kojetta (Kuva 8).AsennusKuva 15.Asenna yksikkö mahdollisimman keskelle huonetta; ilmanvirtauksen suuntaa voidaan säätää muuttamalla käsin siipien asentoa toimintatavan mukaan (jäähdytys tai lämmitys); näin saadaan mahdollisimman hyvä ilman jakaantuminen huoneeseen.