Title: +038=542.001-OU007T_02-BSM-230-2 brannspjeldmodul Micro Matic - Teknisk datablad.pdf
Teknisk datablad MicroBrann BSM-230-2MicroBrann BrannSpjeldModul kan individuelt kontrollere opp til to motoriserte brannspjeld. MicroBrann BSM er den optimale løsning for integrering av brannspjeld mot bus- systemer (Modbus og BACnet) eller analog tilgang til andre systemer. Brukes til tilkobling av to stykk 230 V spjeldmotorer.OBS: 230 V STRØMTILFØRSELInnholdSeksjonSideSeksjonSideTeknisk data1Tilkobling11Kabelspesifikasjon5Analog modus12Målskisse6LED - Forklaring13Demontering av frontdekselet6Testknapp funksjon14Elektrisk installasjon7Gangtidsovervåking av spjeldmotor 14Strømforsyning8Automatisk testfunksjon 14Modbus og BACnet adressering9Bus overvåking 15DIP-switch oppsett10Teknisk dataOBS: 230V STRØMTILFØRSELTilkobling SpenningAvvik EgetforbrukTilkoblinger230 V AC ± 20% 2 VA + Spjeldmotor (maks 24 VA) 2 W + Spjeldmotor Hurtigplugger/skrutilkoblingSide 1 av 15Versjon: april 2019www.micro-matic.no