Title: +038=54.000-NI009._13-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet  Pecunia  10 etg. - Slutrrapport.pdf
Ventilasjonssystem 360.0293. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbrudd Hendelse: System3. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbrudd Hendelse: SystemLøse ut brannalarm - brannalarmanleggetBrannalarmanleggUtløst brannBranndetektorer flashUtløst brannNødlys / antipanikkbelysningUtløst barnnElektriske låste dører til og i rømingsveiUtløst brannDører på holdemagnetFullskalatestObjektByggets UPSBrannsentral - Egen UPSNødlys / antipanikkbelysning - Egen UPS / batteriVentilasjonssystem 360.029ObjektDetektor / melder 10.045Branndetektor med flashNødlys med antipanikkbelysning av deteksjonDører med automatikk i rømingsveiDører med holdemagnetReaksjonStarter umiddelbartStatus spenning / strømStatus spenning / strøm Tenner kun ved strømbruddStanser og brannspjeld stengerReaksjonVisning av alarm med angivlese av sone på betjeningspanel og sentral. Test av manuell melder. Blink og hørbar lyd