Title: 365 IV B -003 Aggregat 360.001(1).pdf
Resultat Front hastighet Trykkfall Antall rør rader Mål tilkobling innløp Mål tilkobling utløp Væske mengde Trykktap væskeside Tilluft temperatur inn Tilluft temperatur ut Varme effekt kvs verdi motorventil VentilmotorKjølebatteri Inndata Batteri størrelse Batteri tilkobling side Medium Kalkuler med Batteri profil Finne avstand Fin matriale Antall rader Batteri matriale Maks trykkfall væske side Ønsket temperatur ut fra batteri Væske temperatur innløp Væske temperatur utløpVarme Valg av varmeTilbehør MotorventilResultat Luftmengde Front hastighet Trykkfall (våt) Type Antall rør rader Antall kretser Mål tilkobling innløp Mål tilkobling utløp Væske innhold Vekt Batteri kvs verdi motorventil VentilmotorSommer ResultatPhilip Pedersens vei 20EXselectPRO Versjon 1.0.39.220,00 kPa 1 EC 2.1 mm Al 0.12 Cu 0.353 veis ventil2,1 m/s 15 Pa 1 stk. 13 mm 13 mm0,07 l/s 3,85 kPa 13,2 °C 22,0 °C 9,53 kW 0,63 LR24A-SRManuell Innspeksjonsside Vann Væske temperatur utløp EC 2.1 mm Al 0.12 4 Cu 0.35