Title: 365_360.011 Aggregat og batterispec DV100 DV80.pdf
4.724.72m³/sEffekt ved rene filtre og hastighetsregulering3.913.33kWSFP internt i W(m³/s) 2018699366333W/(m³/s)Fronthastighet1.971.97m/sNominelt eksternt trykk200.00200.00PaInternt trykktap i komponentene235.24209.89PaSamlet statisk trykk ved rene filtre532.90443.69PaVifteeffekt ved rene filtre64.2865.52%Maksimal ekstern lekkasje @ ± 400 PaLekkasejklasse L3 i henhold til EN 1886. Lekkage er under 1%Maksimal intern lekkasjeLekkasje er mindre enn 3 %.Energiklasse for filtreBBBeskrivelse av synlig filteralarmSkal installeres med automatikkLydeffektnivåTilluft, innblåsningUteluft, inntakFraluft, avkastFraluft, avtrekkLyd, omgivelserTotal79 dB(A)65 dB(A)84 dB(A)65 dB(A)71 dB(A)Ecodesign er beregnet for et referanseaggregat med F7 filter i tilluft og M5 filter i avtrekk.Systemair AS+47 51969700