Title: 542 Brannalarm- Projektanvisning_FireSCAPE_SE_103.pdf
FIREscape-UP är en kombinerad manöverpanel och brandförsvarstablå. För varje ansluten manöverpanel ges en unik adress mellan 1-8.BrandförsvarstablåSS 3654BRANDManöverpaneler ansluts till MUP porten i centralen med 4 par. 2st spänningsmatningar och 2st kommunikation.  Rekommenderad kabel är datakabel CAT-6(partvinnad med skärmad) eller likvärdig. Manöverpanelerna kopplas i serie efter varandra och/eller i stjärnnät. Spänningsfallet på MUP porten får inte vara mer än 4,5V. Det maximala kabelavståndet mellan central och manöverpaneler är 500m (sammanräknade kabelavståndet till alla manöverpaneler).FLERA LARMLARMSÄNDARE AKTIVERADFELÖVERFÖRING AKTIVERADNÄSTAKVITTERINGEVAKUERINGADRESSINTERN SUMMERTESTTILLManöverpanelSEKTIONFRÅNLARMDON TYSTSLINGASERVICEÅTERSTÄLLNINGTill MUP porten kan upp till 8st enheter anslutas, alltså tillsammans Manöverpaneler och Larmlagringstablåer(FS-LL/SE).Manöverpanel Larmlagringstablå123456