Title: 33 Funksjonsbeskrivelse Stat X.pdf.pdf
Funksjonsbeskrivelse av EX3001 slokkesentralSentralen er utstyrt med 2stk batterier for drift ved tap av nettspenning. Sentralen kan sende signaler som (feil, brann og utløst) til byggets brannsentral og SD-anlegg. Den kan i tillegg styre spjeld og avtrekksfunksjoner som er viktig med hensyn til over/undertrykk.Slokkeanlegget funger slik at en detektor gir brannalarm og 2 detektorer starter utløsning av aerosol etter angitt forsinkelse f.eks. 30 sekunder.Gul manuell utløser på frontpanel dras ned og løser ut anlegget momentant eller etter angitt tid.Ved en detektor i alarm starter brannklokke og folk som befinner seg i sonen evakurerer.Ved 2 detektorer i brann starter ``slokkeanlegg utløst`` blitz lampe. Etter nedtellingen som vises i displayet på slokkesentralen løses anlegget ut og eventuelle spjeld lukker og åpner avhengig av funksjon.Ved utløst anlegg må beholder demonteres og ny beholder monteres så slokkesentralen kan tilbakestilles og anlegget er klart til bruk igjen.