Title: +038=30.001-NI002._03-370.000 Forenklet DV instruks Kjøling - DrM.pdf
Anlegget omfatter nødvendige utstyr og kjølesentral for forsyning av kjølebaffler, kjølebatterier i ventilasjonsaggregater og fancoils i EF rom etc. Videre omfattes et komplett rørsystem for distribusjon av kjøling på sekundærside med tilhørende pumper, reguleringskretser osvKjøleanlegget er utført som et konvensjonelt to-rørs-system.370.000 Brønnpark – 100kW, 5,63 l/s Betjener varmepumpe og blir benyttet som varmedump om sommeren. Uviss kapasitet, da ingen kjenner eksakte grunnforhold. Den er fylt opp med HX 35% sprit og har egen sirkulasjonspumpe370.001 Hovedkurs isvann 11/18 °C – 600kW, 22,2 l/s Hovedkurs isvann består av én hovedpumpe, akkumuleringstank og ekspansjonssystem som forsyner 370.101 – 370.104.370.002 Dumpekrets / tørrkjølekrets 36/42 °C – 780kW, 33,2 l/s Dumpekrets / tørrkjølekrets benyttes i hovedsak for å dumpe overskuddsvarme fra kjølemaskin. 3 stk. tørrkjølere på tak med tilhørende treveis ventil og ekspansjonssystem. Dowcal 100 er benyttet som væske – frysepunkt – 18 °C.