Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Plate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderStålrør ≤ Ø40mm2 lag 50mm FR Brannplate 1-S montert i senter av vegg≥ 20mm steinull ≥ 80 kg/m3 monteres ≥ 50cm på begge siderAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/U (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-SStålrør ≤ Ø40mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider≥ 20mm steinull ≥ 80 kg/m3 monteres ≥ 50cm på begge sider