Title: 320.002_SC001.pdf
Selvjusterende motorkraft Avhengig av ventiltype settes motorkraften automatisk til enten 160 eller 200 N for IMI TA/IMI Heimeier-ventiler. Standardinnstilling: PåInnstilling av slaglengdebegrensning Slaglengden kan settes til en prosentandel (20-100 %) av detektert ventilslag. For enkelte IMI TA/IMI Heimeier-ventiler, kan den også settes til Kvmax/qmax. Standardinnstilling: Ingen slaglengdebegrensning (100 %).Ventilblokkeringssikring Aktuatoren vil gjennomføre en fjerdedel av full slaglengde og deretter gå tilbake til ønsket verdi hvis den ikke aktiveres i løpet av en uke eller en måned. Standardinnstilling: AvDeteksjon av ventiltilstopping Hvis posisjoneringen stopper før ønsket verdi er nådd, vil aktuatoren tilbakestille seg for å gjøre et nytt forsøk. Aktuatoren vil flytte seg til konfigurert feilsikker posisjon etter tre forsøk. Standardinnstilling: På