Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
Steinull dybde ≥ 20mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarendeKOBBER ELLER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 180 C/U (E 240)≥ 35MM DT-ELEMENTER ELLER LIGNENDELysåpningsbredde 10mmKobber eller stålrør ≤ Ø54mmFR Akryl dybde ≥ 15mm overside≥ 20mm tykk rørskål av steinull densitet ≥ 80kg/m3Steinull dybde ≥ 20mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarendeALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 120 C/C)≥ 73MM DT-ELEMENTER ELLER LIGNENDEMaks utsparing 300x300mmAlupex rør ≤ Ø75mmFR Akryl dybde ≥ 25mm oversideSteinull dybde ≥ 48mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende