Title: +135.01=370.001-SB401T_03-320 Datablad Ventil_VVG44_xx.pdf
Lyfthöjd H / H1002-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 16, VVG44..CM1N4364sv 2010-04-20Arbetstryck och temperaturAnvisningarProjekteringMonteringMonteringslägenFlödesriktningIgångkörningUnderhållOBSSiemens Building Technologies] r a b [k c y r t s t e b r A16 15 14 13 124 0 D 4 6 3 41 0402012080100120150Medietemperatur [°C]Arbetstryck och medietemperaturer enligt ISO 7005Gällande lokala föreskrifter skall beaktas.Montering i värmeanläggningens returledning är att föredra, på grund av att temperatu- rerna i denna är lägre, vilket ökar packboxens livslängd.Vi rekommenderar att ett smutsfilter monteras före ventilen. Detta ökar ventilens funktionssäkerhet.Ventil och ställdon kan enkelt sammanbyggas på monteringsplatsen. Inga specialverk- tyg eller justeringsarbeten erfordras. Monteringsinstruktionen 4 319 9564 0 medföljer ventilen.90°90°6 1 Z 6 1 7 4Vid montering skall pilen flödesriktningen → på ventilen beaktas.