Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing Ø 55mmÅpningen må tettes med 25mm dyp bakdytt av steinull på undersidenØ55mm FR Rør- mansjett med ≥ 30mm høyde på undersidenFestes med Ø4mm betongskruerKABLER I BUNT BRANNMOTSTAND EI 120 (E 120)≤ 10mm åpning mellom bunt og konstruksjonKabler ≤ Ø21mm i bunt ≤ Ø55mmDEKKEKONSTRUKSJONERÅpningen må tettes med 20mm dyp bakdytt av steinull på undersiden≤ Ø55mm FR Rørmansjett med ≥ 30mm høyde fra undersidenFestes med Ø4mm betongskruerKABLER I BUNT BRANNMOTSTAND EI 90 (E 90)≤ 10mm åpning mellom bunt og konstruksjonKabler ≤ Ø21mm i bunt ≤ Ø100mmDEKKEKONSTRUKSJONERÅpningen må tettes med 20mm dyp bakdytt av steinull på undersiden≤ Ø110mm FR Rørmansjett med ≥ 50mm høyde fra undersidenFestes med Ø4mm betongskruer