Title: +038=66.009-##003._02-5DB - Brukermanual.pdf
Au cas où la sonde de la chambre résulterait cassée ou si le branchement relatif résultait interrompu, le display affichera l’étiquette [E0].La machine continue à fonctionner en phase de conservation d’après les valeurs attribuées aux paramètres « C5 » et « C6 ».Le ventilateur interne continue à fonctionner d’après la valeur attribuée au parmètre « F7 ».Le contrôle du dégivrage évolué est inhibé automatiquement, ce qui désactive le procès d’auto-étalonnage de la carte.Erreur sonde évaporateurAu cas où la sonde évaporateur résulterait cassée ou si le branchement relatif résultait interrompu, le display affichera l’étiquette [E1].Le dégivrage s’effectuera une fois écoulées les heures réglées avec « dO » à partir du dernier defrost exécuté. Le ventilateur interne fonctionnera d’après la valeur attribuée au paramètre « F3 ».Le contrôle du dégivrage évolué est inhibé automatiquement, ce qui désactive le procès d’auto-étalonnage de la carte.ALARME DE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE EN COURS