Title: NOT-RIEN-01-Energiytelse - as-built.pdf
Bygningen skal designes for å redusere omfang av luftlekkasjer. Det skal utføres tetthetsprøving og termografering for å bekrefte at isolering utføres i samsvar med detaljtegninger, unngå unødvendige kuldebroer, unngå veier for luftlekkasje gjennom konstruksjonen. I tillegg er det krav til at målt lekkasjetall er mindre enn eller lik 1,5 omsetninger målt ved 50 Pa trykkforskjell (1 poeng) eller 0,6 omsetninger målt ved 50 Pa trykkforskjell (2 poeng).Tetthetsprøving og termografisk undersøkelse skal utføres iht. regler i NS-EN13829 og NS-EN13187. Eventuelle feil som oppdages under inspeksjon og tetthetsprøving skal utbedres og bygget skal inspiseres på nytt for å bekrefte at det samsvarer med kriteriene for emnet.Krav til netto energibehov til oppvarming og kjøling vist i tabellen under for oppnåelse av hhv. 1 eller 2 poeng for nybygg og rehabiliteringsprosjekter på Ene 23.Tabell A.5: Krav for maks oppvarmings- og kjølebehov for å oppnå 1 eller 2 poeng på Ene 23:Beregningspunkt