Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
År/Mån/dag År/Mån/dagMån 1-12/Odd/Even/Hver dag 1-7/8-14/15-21/22-28/29- 31/Siste 7 dager/Hver dag Hver dag/Mandag/Tirsdag/ Onsdag/Torsdag/Fredag/ Lørdag/SøndagHver dag4.3.6 Forlenget drift Styreenhetens innganger for ekstern lavfart (klemmer 14-15) respektive ekstern høyfart (klemmer 16-17) kan kompletteres med forlenget drift. Kan f.eks. benyttes til overtidskjøring med trykknapp.Forlenget driftØnsket tid i timer og minutter stilles inn.Innstillinger:VerdiEkst. lavfart Ekst. høyfartInnstillings- område 0:00 - 23:59 0:00 - 23:59 (tim:min)Fabrikk- innstilling 00:00 00:00 (tim:min)www.swegon.com254.4 Energiovervåking Her kan energiforbruk for vifter, varmeveksler og luftbe- handlingsaggregat avleses. SFP-verdi for aggregatvifter og virkningsgrad for roterende varmeveksler kan også avle- ses. Beregnede effekter for ettervarme og kjøling kan også avleses. Akkumulert energiforbruk kan nullstilles.