Title: Himling plan 2 iArk Glass og system - FDV.pdf
bruke flere pendler til å motvirke potensiell nedbøyning. For meravlastningsstenger, som hviler på profilsystemet og som overførerinformasjon om systembæreevnen henviser vi til nedenståendevekten av det monterte armaturet til profilsystemet.tabell, gjeldende for Rockfon System T24 A, E.SystembæreevneMaks. belastning (kg/m²)Pendelavstand (mm)Pladestørrelse (mm)Maks. 2,5 mm nedbøyningMaks. 4,0 mm nedbøyning600 x 6009,916,5900 x 90018,630,4*1200 x 60010,917,912001200 x 9008,614,21200 x 12007,211,72100 x 60032,934,7*2400 x 60031,334,5*Systembæreevne er bestemt ut fra en maks. nedbøyning av de enkelte komponenter tilsvarende 1/500 av spennvidden eller den akkumulerte nedbøyning av alle konstruksjonskomponenter, som ikke overskrider 2,5 eller 4,0 mm. Bæreevnen er oppgitt som jevnt fordelt last i kg/m², platevekten er ikke tatt med, og profilvekten er inkludert.Maks. belastning er begrenset av maks. bæreevne av pendlene.14