Title: 365 IV B -003 Aggregat 360.001(1).pdf
25,00 kPa 16,0 °C 9,0 °C 17,0 °CNei3 veis ventil3200 m³/h 2,1 m/s 65 PaCW-EC-2.1-900-480-4R-4-V1-Cu 0.35/Al 0.124 stk. 4 stk. 19 mm 19 mm7,95 I27 kg1,60 LR24A-SR30-04-2018 12:36side 6 av 14Exhausto A/S Industriveien 25 N-2020 SkedsmokorsetTelefon: +47 63 87 07 70firmapost@exhausto.noTrykkfall (trørr) Væske mengde Trykktap væskeside Væske hastighet Kondensat Kjøleeffekt Væske temperatur innløp Væske temperatur utløp Tilluft temperatur inn Tilluft temperatur ut Tilluft relativ fuktighet inn Tilluft relativ fuktighet ut Følbar kapasitetAvtrekkInntakFilterInndata Filter type Inntak Pose lengde Prefilter typeTilbehør FMekanisk filter vaktResultat Filter konfiguration Trykkfall dim. Front hastighet Slutt trykkfall Start trykkfallKammer vifte Resultater Type Trykkfall vifte montering Statisk trykk vifte Total trykk vifte Vifte turtall Vifteturtall maks Nødvendig aksel effekt K-faktor Elektrisk effekt opptatt (Psys) Fan section static sys PmRef