Title: ESS_73948_Tidligere.pdf
Har anlegget løst ut p.g.a brann?Ble brannen slokket av anlegget?NeiNeiDato løst ut: Sted løst ut: Antall sprinkler som ble løst ut:0Har anlegget løst ut uten brann?NeiÅrsak: Antall sprinkler som ble løst ut:0Inngår anlegget i virksomhetens KS- eller HMS-program? Er vedlikeholdsprogram utført? Er alarmoverføring prøvet?JaJa JaFungerte alarmoverføring?JaKommentar:DN150 GEM F200 våtventil '93. Caverion har serviceavtale.Anbefaler å montere inn nøkkelboks for å forenkle testing av ukentlige alarmer, samt montere inn doble alarmpressostater som kan testes hver for seg, samt etter dette fjerne vannturbinklokken.Tidligere Lilleborg AS Avd. Ello Rutinekontroll utført 11.05.2020 av VVS Planlegging ASSide 2 / 3AVVIKStor alvorlighetsgradStedMiddels alvorlighetsgrad1.2.