Title: +038=360.029-#####._02-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Dimensjonerende hastighetMaks. hastighetDimensjonert eleffekt til motor(er)Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffekt/motorMotoropsjonMotorbetegnelseAntall motorer/vifter i hver luftretningTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 88,5%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, TilluftStatisk trykkfallInnInnInn22,03026,05026,050Dato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 10000761024Ut14,3°C100%Ut26,0°C50%Ut26,0°C50%2 040 m³/h424 Pa379 Pa0,6 °C400 omdr/min1 821 omdr/min1 897 omdr/min2 780 omdr/min0,44 kW0,39 kW1,15 kW1DOMEL 747.3.392154,5 %93,5 %7465,4 %0,69 kW/(m³/s)3 Pa17/20AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.029 - GOLD RXF TOP-11 +/- 2.550 m³/h - 80%1Varmebatteri, vann, TBLA-5-000-050-2-1