Title: +038=433.000-NI003._09-Testrapport elektriske anlegg - DM3.E3=433.08.03, Pareto plan 08.pdf
GODKJENT*GODKJENTGODKJENT*GODKJENTGODKJENT*GODKJENT*Nr.174174175175176176177177178178179179180180TEST RAPPORTResultatSPĆNDINGU12: 232V U1pe: 0V U2pe: 233V f: 50.0HzDM1-3. Plan 8 / DM3.E3=433.08.03 / XF046 16C2/003 06.11.2020 13:23R ISOR: >200MΩ Um: 262VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 8 / DM3.E3=433.08.03 / XF047 16C2/003 06.11.2020 13:23R ISOR: >200MΩ Um: 263VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 8 / DM3.E3=433.08.03 / XF047 16C2/003 06.11.2020 10:24SPĆNDINGU12: 234V U1pe: 0V U2pe: 235V f: 49.9HzDM1-3. Plan 8 / DM3.E3=433.08.03 / XF048 16C2/003 06.11.2020 14:13R ISOR: >200MΩ Um: 262VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 8 / DM3.E3=433.08.03 / XF048 16C2/003 23.11.2020 11:40SPĆNDINGUln: 236V Ulpe: 236V Unpe: 0V f: 50.0HzDM1-3. Plan 8 / DM3.E3=433.08.03 / XF049 16C2/003 06.11.2020 14:13R ISOR: >200MΩ Um: 262VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 8 / DM3.E3=433.08.03 / XF049 16C2/003 19.11.2020 12:24Z-LINEZ: 0.38Ω