Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
6.4.2 Pulse I denne driftsmodusen doserer pumpen det angitte doseringsvolumet for hver innkommende (potensial-fri) puls, f.eks. fra en vannmåler. Pumpen beregner automatisk optimal slagfrekvens for dosering av det angitte volumet per puls. Beregningen er basert på: • •frekvensen til eksterne pulser det angitte doseringsvolumet/puls.Operation0.0400 ml/Pulse3.40l/hFig. 16 Pulse-modusDoseringsvolumet per puls angis i ml/puls i menyen "Operation" ved bruk av klikkhjulet. Innstillingsområ- det for doseringsvolumet avhenger av pumpetypen:TypeInnstillingsområde [ml/puls]DDA 7.5-160,0015 - 14,9DDA 12-100,0029 - 29,0DDA 17-70,0031 - 31,0DDA 30-40,0062 - 62,0Frekvensen til innkommende pulser multipliseres med det angitte doseringsvolumet. Hvis pumpen mottar flere pulser enn den kan behandle ved maksi- mum doseringsmengde, kjører den med maksium slagfrekvens i kontinuerlig driftsmodus. Det oversky- tende antall pulser ignoreres hvis minnefunksjonen ikke er aktivert.