Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
I de aller fleste tilfeller vil scenario 1 være tilfelle. Altså en åpen kanal som føres gjennom en branncellebegrensende vegg eller dekke. Når kanalen er plassert oppunder taket, vil åpningen i kanalen være plassert oppe i røyksjiktet. Dette vil etter kort tid føre til at kanalen fylles med varme røykgasser, som igjen vil føre til at kanalgodset varmes opp fra innsiden. I et slikt tilfelle vil isolasjonen på utsiden ha liten eller ingen betydning. Svenske forskrifter løser dette problemet med å brannisolere til nærmeste samlekanal, men dette praktiseres ikke i Norge. Ved å isolere til samlekanalen vil kald luft fra andre tilførselskanaler kjøle ned røyken fra brannrommet. Så lenge norske forskrifter ikke krever denne løsningen vil isoleringen av kanalene ha begrenset effekt for brannspredning som følge av varmeledning.