Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Enheternas styrsystem TouchPilot Junior innehåller algoritmer som tillåter kontinuerlig optimering av:- - -styrningen av en 3-vägs riktnings- och avstängningsventil utifrån behovet av värme eller tappvarmvatten styrningen av elvärmestegen som möjliggör avlastning av värmekretsen förskjutningen av hetvattnets börvärde (värmedriftstillämpningar) utifrån lufttemperaturen prioritetsstyrningen mellan värmedriftstillämpning och tappvarmvattenstillämpning.OBS! Installatören ansvarar för att installationen motsvarar gällande lagstiftning om elektrisk och termisk säkerhet.12.2 - Extra elektronikkort (AUX1) - analoga och digitala in- och utgångarSTATUSSIO9 J+11 21 12 4 V A CJ 1O SIG-23+1CH14G2T PVT P8 J-VSR34 1 H CJ2J3J4J5J6CH13V7 JVSR3 1 H CCH 1--CH 2--CH 3--CH 4--CH 5--CH 6--CH 7--CH 8--CH 9--CH 10--CH 11--CH 12--