Title: Ene23.v01.pdf
Energimerkeordningen klassifiserer bygg fra A til G og er basert på levert energi. Det vil si at energiforsyningen er interessant. I dette tilfellet er det regnet med en varmepumpeløsning med drift på energibrønner som grunnlast og fjernvarme som spisslast. Varmepumpen er beregnet å dekke 80 % av normert energi til romvarme, 70 % av normert energi til tappevann og 80 % av normert energi til ventilasjonsvarme.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimerichsen-horgen.noE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerNOTATSide 11 av 14EnergikildeTotalt levert energi[kWh/år]Spesifikk levert energi[kWh/m2år]Elektrisitet1 167 00083,8Fjernvarme73 0005,2Total energibruk1 242 00089,1Tabell 4-3: Levert energi (beregnet) fordelt på poster beregnet iht. NS3031:2014Ved gjeldende forutsetninger oppnås energiklasse A (< 90 kWh/m2), da levert energi er beregnet til 89,1 kWh/m2.