Title: 03 - Døli pleie- og omsorgssenter 18.03.2016.pdf
noe oljeforbruk har det vært. VVB er tilrettelagt til varming med varmeanlegg, men er stengt ut og lever selvstendig på el.kolber i tanker. VVB er parallellkoblet. Det går en kurs til ventilasjon, en kurs til radiatorer og en kurs til basseng. Bassenkkursen er stengt i fyrrom og fysisk koblet fra i teknisk rom for basseng. Anlegget går i dag på høy temperatur hele året.AF tilbyr å sette inn en luft-vann varmepumpe på bakken ved nordøst enden av bygget (øst for vareinngang) som kobles mot varmeanlegget. Tilpasninger i teknisk rom for å få anlegget kompatibelt med varmepumpe er inkludert. Dette omfatter utekompensering av el.kjele, struping/fjerning av bypass koblinger i anlegget, bygge om berederpark slik at vi oppnår forvarming med varmepumpe og toppvarming med el.kolber. Varmepumpen vil fungere som grunnlast og el.kjele som spisslast. Oljekjel vil fungere som backup.Input søknadInstallert effekt [kW]100