Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
Kobber eller stålrør ≤ Ø54mmDEKKEKONSTRUKSJONERTett åpninger med 10mm dyp Protecta FR Akryl på 40mm dyp bakdytt av steinull fra undersiden≤ Ø110mm FR Rørmansjett med 50mm høyde fra undersidenFestes med Ø4mm betongskruer19mm gjennomgående elastomerisk skumISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)≥ 10mm åpning mellom isolasjon og konstruksjonAlupex rør ≤ Ø75mmDEKKEKONSTRUKSJONERTett åpninger med 10mm dyp Protecta FR Akryl på 40mm dyp bakdytt av steinull fra undersiden≤ Ø110mm FR Rørmansjett med 50mm høyde fra undersidenFestes med Ø4mm betongskruer9mm gjennomgående elastomerisk skumISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 120)≥ 10mm åpning mellom isolasjon og konstruksjonAlupex rør ≤ Ø75mmDEKKEKONSTRUKSJONERTett åpninger med 10mm dyp Protecta FR Akryl på 40mm dyp bakdytt av steinull fra undersiden≤ Ø110mm FR Rørmansjett med 50mm høyde, eller Ø125- 200mm med 60mm høyde, fra undersidenFestes med Ø4mm betongskruer10-50mm gjennomgående elastomerisk skum