Title: 360.002 Tegning.pdf
920700196076,53396092089433129240331880140018142402918125 v a i — AT = — — > ? AN R DR DR %ﬂ - < 800x870 600x1740 400x870 800x870. > o AV> 7 [ % N Av} g s AN d < ePM1 65% — > I - - - 560-PB31-7HHr| P = T T BE = rr o % 9 DR DR Al ~ N 400x860 |\ Z 8G6x870 900x870 || | % L < @ Sl o L, \+| N T P ~ S P ePM] 65% N a L Z I = [l K3G560-PC04=8 = = o I o Q 1206 906 706 1306 ; ' L4-379kg ' L1-373kg " L2-336kg L3-500kg 4124 A LY LY T ] o J — . o AVT — = B AVR] (=] a 3 =R eRev1 [16.12.2021 Lagt til AvtrekksspjeldTILLF@RSEL cK 07 STD AVKAST cKo7 STD [E— 200690.02 Luftmengde mh 10 439 Luftmengde m3h 10 439Ekst. trykk Pa 200 Ekst. trykk Pa 200 Kunde Bjerke Ventilasjon Total ekst. statisk trykkfaPa 640 Total ekst. statisk trykkfaPa 535 sygprosie: | RavinenSpenning 3x400V /50Hz | Spenning 3x400V / 50HzMotoreffekt Kw 50 Motoreffekt Kw 33 Togning 02Viftehastighet dim/maks o/min 1392/ 1760 Viftehastighet dim/maks o/min 131971540 sysommarc | 360.02Vifte Kfaktor Vifte Kfaktor