Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
När tillbehöret väljs byggs ett särskild elektroniskt kort in i kylmedelkylarens elskåp.En LEN-kommunikationsport för den övergripande systemstyrningen måste anslutas mellan kylmedelkylaren (kort AUX1) och vätskekylaren.Kabeln bör vara av typen 3-polig Wago (5 mm avstånd eller motsvarande) och skärmad.Kortet som är inbyggt i kylmedelkylarens elskåp har analoga ingångar för utomhustemperatur (mark 1), returvattenkretsens temperatur (mark 3) och sensorer för kylmedelkylarens utvattentemperaturen (mark 2), samt digitala utgångar som gör det möjligt att styra fläktarna.60Tillbehöret fungerar som ett system delat i två delar:Vätskekylaren (med tillbehöret frikyla):Dedikerade styralgoritmer med LEN-anslutning för attkommunicera med och styra kylmedelkylarenKylmedelkylaren (med tillbehöret frikyla):AUX-kort med I/O - U t o m h u s t e m p e r a t u r s e n s o r s o m s k a p l a c e r a s utomhusdelen.