Title: Tekniske data Novema aggregat.pdf
21 m/s 59/142 Pa Filtermodul 2x592x592 mm Integrert kjgling, Kjglebatteri DX Fronthastighet / Trykkfall 24 m/s 112 Pa Lufttemperatur inn/ut 26.0/14.8 °C Relativfuktighet inn/ut 50787 % Batterieffekt 26.9 kw Kjglemedium R407C Kjelemedie mengde 9 kg Fordampningstemperatur 7.0 °C Antall rader 4 Finneavstand 25 mm Finne / Rarmateriale AllCu Reranslutning inn/ut /35 mm Tilkoplingsside for rar Foran Type Cu-Al-FeZn P3012ED 4R-21T-985A-2.5pa 8C 35 mm Kompressor ZRU110KCE-TFD Kjalekapasitet 26.9 kw Maks driftsstrem 10/12.4 A Tre trinn av/pa Roterende varmeveksler, tilluftsside Fronthastighet / Trykkfall 25 m/s 147 Pa Type: Enventus ST1-L-W-1245-CS-200-U-O-A-1 Rotor ikke hygroskopisk aluminium , Bgigehgyde 1.7 mm Rotortykkelse 250 mm Temperaturvirkningsgrad 81 % Tilluftstemperatur inn/ut, vinter -20.0114.1 °C Avtrekkstemperatur inn/ut, vinter 22.0/-12.1 °C Effekt vinter 75.4 kW Rotorstyring RHX2M 1212 2Nm Modbus 0-10V IP54 1 Novema aggregater as Skedsmokorset Bergen Trondheim Haugesund Fla