Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.PE TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 60 U/C (E 60)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 900mm bredde og 1200mm høydePlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bredde på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-S montert i senter av veggKabler ≤ Ø14mm singel eller i buntPE rør ≤ Ø110mm med veggtykkelse 4.2-10.0mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderPVC TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 90 U/C (E 120)