Title: +038=249.001-#####._01-10203518-01-RIA-NOT-007 Lydmålinger Collier_rev01.pdf
Signature:HGA10203518-RIA-NOT-00722. februar 2022 / Revisjon 00Side 19 av 30Dronning Mauds gate 1-3multiconsult.noKontrollmålinger av lydisolasjon plan 5, akse 0-8Vedlegg 2.12-1Apparent sound reduction index according to ISO 16283-1Field measurements of airborne sound insulation betw een roomsClient: Description:Dronning Maugs gt. 1- 3 Lydisolasjon fra Corporate landskap 5- 122 til telefonrom 5- 211Date of test:09.02.2022Object:Telefonrom med dør (glass og gipsvegg)Source room: 5- 122Receiving room: 5.211Condition:Condition:Type:Type:Location:Location:Frequency range according to theArea of common partition:10,00m²curve of shifted reference values (ISO 717- 1)Source room volume:Receiving room volume:7m³→ ⎯ B d60FrequencyR'f1/3 octave'R[Hz]50[dB]28,3, x e d ni50638010012516020025030,721,424,931,933,430,830,8n o i t c u d e r d n u o s t n e r a p p A4031533,43040036,4500