Title: +135.01=370.001-JP502T_01-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Reguleringens funksjonsretning avgjøres av fortegnet på P-andelen. Positiv-PID-Control (standard): Ved positivt fortegn på P-andelen reagerer reguleringen på en under- skridelse av settpunktet med en økning i pumpeturtallet til settpunk- tet nås. Negativ-PID-Control: Ved negativt fortegn på P-andelen reagerer reguleringen på en underskridelse av settpunktet med en reduksjon i pumpeturtallet til settpunktet nås.LES DETTE: Hvis pumpen bare dreier med minimalt eller maksimalt turtall ved bruk av PID-regulering og ikke reagerer på endringer av parameterverdi- ene, må regulatorens funksjonsretning kontrolleres.Vedlikehold og reparasjoner må kun utføres av kvalifisert fagpersonell!Det anbefales å la Wilo-kundeservice vedlikeholde og kontrollere pumpen.FARE! Risiko for fatal skade! Ved arbeid på elektriske anordninger er det risiko for fatal skade pga. elektrisk støt.