Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.ISOLERTE KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 180 C/C (E 240)Maks utsparing 300x300mmDEKKEKONSTRUKSJONERKobberrør ≤ Ø54mmFR Akryl dybde ≥ 25mm oversideSteinull dybde ≥ 48mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende20-80mm tykk gjennomgående steinull ≥ 80kg/m3KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 90)Maks utsparing 300x300mmDEKKEKONSTRUKSJONERKobberrør ≤ Ø54mmFR Akryl dybde ≥ 15mm over- eller undersideSteinull dybde ≥ 20mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarende