Title: +038=360.006-#####._08-360.004-008 Varme- og kjølebatteri for vann R&H - Materialspesifikasjon.pdf
Montasje Luftmengde Effekt Lufttemp. inn Lufttemp. ut Trykkfall luft Væske Væskemengde Væsketemp. inn/ut Trykkfall væske:: Med geid for kanalmontasje : : : : : : : :7.500 m3/time 21,95 25/60 18,0 62 Vann 1,05 11/16kW oC/%RF oC Pal/s oC20,0kPaKvalitetssystemRandem & Hübert A/S, Stansevn. 11, 0975 Oslo - Tlf.: 2290.0700 - Fax.: 2290.0710R&H DM 1-3VVB-360,004+fire andre.. . . . . . . .. . . .KAPASITETS DATA:CC Arild B-1103-00818/1 22 2Utv. gass Omgivende trykk Kapasitet Gassm. Luftmengde - vekt Inng. temperatur Relativ fuktighet . Utg. temperatur Utg. rel. fuktighet Innv. væske Inng. temperatur . Utg. temperatur Væske mengde Væske mengde Aktuell hastighetLuftVannmmHg kW Sm³/h kg/h °C % °C %°C °C kg/h l/h m/s760 20.20 7500 9032 14.00 0.00 22.00 0.0060.00 30.00 582 587 0.50Følbar varme faktor Kondensat mengde Aktuell hastighet Trykkfall Trykkfall u/avfuktingTrykkfall Tetthet Viskositet Konduktivitet Spesifikk varme