Title: Tankdokumentasjon.pdf
Tankene leveres uten trykkregulator, avlastingsventiler eller isoleringskoblinger. Dette medfarer at et trykkreduksjonssystem (regulator) ma installeres pa gassuttaket og elektrisk isolering vil matte installeres mellom tanken og gassreret for a gi beskyttelse fra offeranoder. PE-rgr mellom tank og husvegg/serviceskap gir en slik elektrisk isolering.ForsiktigTilkobling av installasjonen uten en egnet trykkbegrenser kan fare til eksplosjonsfare. Tilkobling uten elektrisk isolering av tanken vil gdelegge katodebeskyttelsen.Tankene festes ved tilbakefylling i utgravingen av den opprinnelige massen. Tankene er utstyrt med fglgende utstyr:Pafyllingsventil med automatisk fyllstopp som lukker ventilenNivamalerDekselGassuttaksventil med avlastingsventil og mulighet for montering av en trykkventil VVeskegjenvinningsventilSikkerhetsventil med checklockOfferanoder for katodebeskyttelse med klemmeblokk og tilkoblingskabler Forankringssystem