Title: 360.028 - Swegon GOLD25FRXHC +- 7.600 m³h Ventilasjonsaggregat_Datablad.pdf
Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.AvtrekksluftmengdeInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelseDimensjonerende statisk trykk (våte forhold)Statisk trykkøking i SFPv beregningTemperaturheving p.g.a. vifteMin. hastighetTurtall i SFPv beregningDimensjonerende hastighetMaks. hastighetDimensjonert eleffekt til motor(er)Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffekt/motorDato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 100007610208 Pa1,57 m/s101 Pa51 Pa151 Pa5.72,1 mm44 Pa1,91 m/s7 600 m³/h671 Pa621 Pa0,9 °C280 omdr/min1 805 omdr/min1 841 omdr/min2 100 omdr/min2,39 kW2,23 kW3,40 kW7/17AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.028 - GOLD25FRXHC +/- 7.600 m³/h - 100%MotoropsjonMotorbetegnelse