Title: +135.01=370.001-SB401T_02-320 Datablad Ventil_VVF31_xx.pdf
= 0,278 l/s vatten vid 20 °Cs v k/10.82 0 D 0 1 3 40…30 % → Linjär 30…100 % → Logaritmiskngl = 3 enligt VDI / VDE 2173v k0.6e d ö Fl0.40.2kvs-värde 100, 160, 250, 315 m3/h:0…30 % → Linjär30…75 % → Logaritmisk (ngl = 3)000.2 0.40.60.81enligt VDI / VDE 217375…100 %→ Optimerat för max. flöde kv100Lyfthöjd H / H1005/122-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN10, VVF31..CM1N4320sv 2010-02-15KavitationAnmärkning KylvattenExempel: Varmvatten6/12Building TechnologiesKavitationen orsakar förslitning av ventilkäglan och sätet och ger dessutom upphov till störande ljud. Kavitation kan undvikas genom att inte överskrida, i flödesdiagram på sidan 6, angivna tryckdifferensvärden samt genom att upprätthålla, i följande diagram, angivna statiska trycken.