Title: +038=360.000-FA041._04-UV Control filterkontroller Jeven - installasjonsguide.pdf
INSTÄLLNINGAR OCH HANDHAVANDE4. PROGRAMMERING AV LARMGRÄNS forts.Fönster 1: Visar att vi ska mäta växelström AC, detta får inte ändras! Tryck på knappen ”SET/RESET” för att gå vidare.Fönster 2: Här syns värdet av den interna strömtransformatorn, det värdet får inte ändras! Tryck på knappen ”SET/RESET” för att gå vidare.Fönster 3: Här väljer man om man vill mäta under eller överström, systemet ska mäta underström och får inte ändras! Tryck på knappen ”SET/RESET” för att gå vidare.Rätt till ändringar förbehållesJEVEN UV-Control Installation19INSTÄLLNINGAR OCH HANDHAVANDE4. PROGRAMMERING AV LARMGRÄNS forts.Fönster 4: Här kan man ändra larmgränsen för UV-strömmen, kontrollera vilken nivå som är programmerad och ändra vid behov. Använd knappen ”SET/RESET” för att flytta markören i fönstret, ändra siffrorna genom att trycka på knappen ”SELECT” tills rätt siffra är på fönstret. Som i exemplet ovan ville vi ha 37A. Tryck på knappen ”SET/RESET” för att gå vidare.