Title: FDV - Luftfordelingsutstyr.pdf
6. låsning av skarv. samtliga skarvar skall låsas med plåt skruvar eller med blindnitar i kanaler. Beställaren avgör vilket som kan användas med hänsyn till rensning. antal skruv/blindnit per skarv framgår av nedanstående tabell. skruvarna/blind nit-arna placeras på ett sådant avstånd från röränden att gummitätningen ej skadas och placeras även med jämn delning runt mantelytan och så att den radiella spal- ten mellan rör och detalj blir så liten som möjligt. låsningen kan utföras med rör och detaljer placerade på golvet men kan också ske efter upphängningen. Figur. 119. äntringen går lättast om äntringsänden placeras så att pack-ningen ej kommer i kläm.i det senare fallet underlättas anpassningen av bygg längder och formförändringslägen.kanalstorlek 006–016 020–031 040–063 080–125antal skruvar/popnitar 2 3 4 8Figur. 1210. efterjustering av Veloduct®-skarv. om en skarv ska vridas,