Title: isover_fireprotect_produktdokumentasjon_spfr_010-0202_2016_no_-_gyldig_til_07_2021.pdf
Kritisk ståltemperatur: 350 - 700 °C Tykkelse på FP-platene: 20-80 mm, Stålprofil (F/A - faktor): 50 - 250 m-1, Belastningsomfang: 4 sider. Brannmotstandstid: 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 og 240 minutter.ISOVER FireProtect 150/150F kan benyttes der det kreves tilvarende R-klasse i henhold til TEK10.Se monteringsanvisning for detaljer vedr. montering av brannisolering.6. Betingelser for bruk ISOVER FireProtect 150/150F monteres i henhold til byggdetaljene som er vist i ”Standard konstruksjons- detaljer for produktet tilhørende SP Fire Research AS produktdokumentasjon SPFR 010-0202”.SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 TrondheimBesøksadresse Tillerbruveien 202 7092 TillerTelefon 464 18 000SPFR 010-0202 ISOVER FireProtect 150/150FSide 2 av 16Fig.1 ISOVER FireProtect 150/150F.