Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
d) Trykk menytasten “ESC” (1), Hovedskjermen (hjem) (Fig 38, 1) vises.tatusfeltene viser “Off/Stop” og “ingen alarm”.3Kontroller og gjør eventuelle tiltak knyttet til ventilen(e) eller funksjonaliteten som forårsaket alarmen (e).Sett EnwaMatic® BAF i drift:4Trykk på menytasten “ON” (Fig 37, D).Dersom OK, vil statusfeltet på skjermen endres til “On/Run”, og den grønne statuslampa tennes. Dersom ikke OK, vil en ny alarm genereres.# 72/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 2015Tab 21: Alarmliste for EnwaMatic® BAFIDAlarmBeskrivelse000Alarm Valve ASvikt i ventil A: endebryter er ikke aktivert.001Alarm Valve BSvikt i ventil B: endebryter er ikke aktivert.002Alarm Valve CSvikt i ventil C: endebryter er ikke aktivert.003Alarm Valve DSvikt i ventil D: endebryter er ikke aktivert.004Alarm Pump UPS 1)Svikt i sirkulasjonspumpe; sikring er gått/ kortslutning.005Alarm Pump BAFSvikt i BAF pumpe; sikring er gått eller det registreres ikke vannstrøm gjennom pumpa.