Title: 32 sikkerhetsventil 25-3,0 DGH.pdf.pdf
Värmekällor och pannor Alla ventiler måste av säkerhetsskäl vara CE-märkta enligt PED 97/23/EC och typprovade. Säkerhetsventiler med kodbeteckningen H: Dessa säkerhetsventiler är de vanligaste och kallas även för membransäkerhetsventiler. Endast ventilerna för 2,5 och 3,0 bar är godkända enligt EN 12828. H-ventilerna kan användas för drifttryck på högst 3 bar . Avblåsningskapaciteten anges i databladet, kolumn QNsvV. Säkerhetsventiler med kodbeteckningen DGH: Om öppningstrycket inte är mellan 2,5 och 3,0 bar eller om effekten är högre än 900 kW, ska säkerhetsventilerna DGH användas. Avblåsningskapaciteten anges i databladet, kolumn QNsvV.Tappvarmvattenaggregat I varmvattensystem (tappvatten) får endast säkerhetsventiler med beteckningen W enligt DIN 4753 användas. PNEUMATEX kan på begäran leverera W-ventiler.Solfångarsystem I solfångarsystem kan ventilerna DSV... SOL (max 160°C) eller DSV användas... DGH (max 120°C). Ventiler för högre temperaturer kan levereras på begäran.