Title: Bruksanvisning_1436854.pdf
tryck snabbt på trycknappen en gång för att avsluta läget.Frånkoppling vid tillräckligt dagsljusinsläpp – funktionen gäller endast PD 360/8 BaSiC…! Detektorn mäter den omgivande ljusnivån 5 min efter tillkopplingen. På detta sätt går det att fastställa om dagsljusinsläppet sjunker eller stiger. Mätningen upprepas var 5:e min. Om dagsljusinsläppet sjunker förblir belysningen tänd så länge rörelser registreras. Om dagsljusinsläppet stiger över det förinställda värdet indikeras detta med en långsamt blinkande röd LED. Detektorn släcker ljuset efter ytterligare 5 min, även vid fortsatta rörelser.ESYLUX GmbH An der Strusbek 40, 22926 Ahrensburg/Germany Internet: www.esylux.com e-mail: info@esylux.comMA00378602 • ALK 10/14FI NO ITES PT RUMA00385002 • ALK 10/14•• PD 360/8 BASIC •• MD 360/8 BASIC•• PD 360/8 BASIC SMB •• MD 360/8 BASIC SMBwww.esylux.comFIASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE