Title: 360.005 Teknisk underlag.pdf
3 stk Inspeksjonsvindu. Foran vifter og rotorseksjon.AVTREKK1 stk Fordelingskammer på avtrekk med avsatt plass for 1 stk røykgassvifte, inkludert stengespjeld, CL-SRRT05000510.1 stk Røykvifte 1 x 3,0 kW, 3x230V/400V, 10,3/5,9 amper. Montert i avtrekkskammer. THGT/2-450-6/22/ACK-3,0 motor F300-120, C (Short casing)1 stk Stengespjeld på avtrekk, montert inni aggregat.TILKOBLINGMå tilkobles en spjeldmotor eller påmonteres manuell regulering.OPPSTART •Kontroller at spjeldet går fritt og lukker tett. •Kontroller at pakninger er uskadd. •Kontroller spjeldmotorens funksjon eller manuell regulering hvis dette benyttes. •Kontroller og eventuelt ettertrekk skruer og overføringer.VEDLIKEHOLD •Anbefalt vedlikeholdsintervall er hver 6. måned under normale forhold. •Kontroller at spjeldet går fritt og lukker tett. •Kontroller at pakninger er uskadd. •Kontroller spjeldmotorens funksjon eller manuell regulering hvis dette benyttes. •Kontroller og eventuelt ettertrekk skruer og overføringer.