Title: +038=360.012-#####._05-360.012 OJ-AIR2-HMI betjeningspanel OJ Electronics AS  - Instruks.pdf
INSTALLASJON OJ-AIR2-HMI-35T kan monteres på 2 måter: enten i veggboks/ tavlefront eller direkte på en plan overflate.Montering på plan overflate På HMI-ens bakside er det en utsparing (nøkkelhull) for opphen- ging på plan overflate (se fig. 1). Skruens maks. diameter er 3,5 mm, og skruehodet bør ikke overstige 9 mm.Montering i veggboks/tavlefront Hvis OJ-AIR2-HMI-35T skal monteres i veggboks eller tavlefront, må bakdekslet demonteres. Først må frontdekslet fjernes ved å trykke forsiktig på frontens låsepal på HMI-ens underside med en flat skrutrekker og deretter vippe fronten ut (se fig. 2). Når fronten er demontert, fjernes de 2 skruene, som holder bak- dekslet på plass (se fig. 3). Nå kan bakdekslet fjernes, og HMI-en kan monteres igjen. Bunnplaten har flere skruehull. Bruk måltegning som hjelp (se fig. 4). Bunnplaten må festes med minst to skruer som trekkes til med et moment på maks. 0,8 Nm. Innbygningsdybden er 20 mm.62OJ-HMINorsk