Title: BRV59_360.001_Funksjonsbeskrivelse..pdf
Bromstadveien 59 Ventilasjonsaggregat360.001Betjener produksjon i 1. etg og garderobeanlegg kjellerSYSTEMINFORMASJONAggregat har innebygd Eagle kontroller (fra nå av kalt US) som er tilknytt SD anlegg ved hjelp av Bacnet Ventilasjonsanlegget ventilerer 1etasje og kjeller. Ventilasjonsanlegget betjenes av egen vender i tavle på ventilasjonsanlegget som har stillingene AV / PÅ / AUTO. I Auto starter og stopper ventilasjonsanlegget på tilstedeværelse i lokalene (dvs. personer i bygget) informasjon om dette mottas fra Lindinvent systemet, og sammenlignes med et minimum som er satt via Sentral driftssystem (fra nå av kalt SD-anlegg) I PÅ vil ventilasjonsanlegget gå kontinuerlig såfremt det ikke er feil på systemet som forhindrer dette. I AV vil ventilasjonsanlegget være avslått.STYRINGFROSTVERN RT551 Resettes ved å sette systemvender i styretavle i AV. BRANN Ved brann starter ventilasjonsanlegget.STYRING KOMPONENTERJV401