Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
Sensitivitetsvurdering Brannskiller med 60 og 120 minutters brannmotstand vil til sammen gi bedre sikkerhet for personer i bygget enn en fastmontert stige med 30 centimeter lavere høyde over planert terreng. Løsningen anses ikke sensitiv for endring så lenge brannskillene og byggets brannalarmanlegg vedlikeholdes. Det vektlegges også at hovedandelen av personer som befinner seg i kontorarealene vil være ansatte som er godt kjente med rømningsveiene fra arealene. Dette bør ilegges særlig fokus når evakueringsplan for leietakeren utarbeides slik at de får muligheten til å jevnlig øve på plassering og utfelling av stigen.Resultat og gyldighet Prosjektert løsning vurderes å være gyldig så lenge bygget har et automatisk brannalarmanlegg underlagt årlig service og vedlikehold, og så lenge brannskillene i bygget vedlikeholdes.WWW.FIRESAFE.NOBYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDSIDE 287FORKORTELSER OG REFERANSER7.1 RIBr ARK RIB RIV RIE LARK