Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
Når denne er åpnet, vil skjermen (Fig 28, 1) vise “EnwaMatic: ON Status: Run”. EnwaMatic® Automatikk er nå i drift og det automatiske tilbakespylingsprogrammet er aktivert.2. Å stoppe vannbehandling/ vannstrøm gjennom enheten:Trykk på tast #2 “AV (OFF)” (Fig 26, D). Ventil C stenges.Når denne er stengt vil skjermen vise (Fig 28, 1) statusen: “EnwaMatic: OFF. Status: Stop”. EnwaMatic® Automatikk er nå stoppet/ ikke i drift og det automatiske tilbakespylingsprogrammet er deaktivert.# 43/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 20155: Meny tasteri2 sek forsinkelse1: Hovedskjerm: EnwaMatic® status ▼ ▲2: Tilbakespylingsteller ▼ ▲3: Testsekvens ▼ ▲4: 2-dagers tilbakespylingsprogramFig 28: Figur viser hvordan man skal navigere i de tilgjengelige menyene/ skjermbildene.Trykk på “ENTER” tasten på betjeningspanelet (Figur 25) når en verdi er endret eller når man skal gå videre til neste trinn.# 44/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 20157.3.2 Aktivere testsekvens