Title: Dr M 1 og 3, ventilasjonsløsning - ikke aggregat i lokalene.pdf
1. Løse ventilasjonen med en kombinert løsning med sentralisert forsyning for plan U1 tom ca plan 5 forsynt fra kjeller (dagens løsning) og plan 6-11 fra ryggsekk og etasjeaggregater. 2. Sentraliserte anlegg i kjeller, ryggsekk og evt garasje forsyner alle plan gjennom eksisterende sjakter (som delvis utvides), gjennom tre hovedstammer:fra Ryggsekk (akse 0-5)a. b. eksisterende sjakter akse 6-10, og c. eksisterende + rømningstrapp akse 11-16.Hvilke konsekvenser, fordeler og ulemper ble vurdert før vi landet på den valgte løsning (alt 2) ctra alt 1?1. Himlingshøyder i de enkelte plan? Det er fordelingsnettet ut i etasjene og lengden fra sjakt + krysningsmuligheter under bjelker som avgjør dette. – ikke vesentlige forskjeller mellom alt 1 og alt 22. Regulering av klima i de enkelte soner? Dette blir ivaretatt på god måte –