Title: 30 Drift og vedlikeholdsinnstruks Brandengen skole.pdf.pdf
2. Når brannen er slukket eller under kontroll, og etter avtale med brannvesenet,stenges hovedventil pos.4.3. Åpne tømmeventil pos.2 helt for å drenere systemet. Unngå unødvendigvannskade.4. anlegget settes i drift iht. instruks.24Brandengen skole Beskrivelse, drift og vedlikeholdsinstruks.36 LUFTBEHANDLINGSANLEGGVITO teknisk entreprenør AS har levert 2 nye ventilasjonsanlegg for Brandengen skole. Ventilasjonsaggregatene er plassert i 3.etg. Det er etablert takhatt med jett hetter for avkast på taket av bygget og inntaks rist på vegg. Aggregatet har ikke integrert automatikk, men styres fult fra SD / automatikk anlegg. Ventilasjonsanlegget er utført som balansert anlegg og er dimensjonert for å dekke det totale luftbehov. Anlegget dekker kravet til luftvekslinger pr. time – varierende etter rom, funksjon og bruk.