Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
minimihalkaisija on taulukon II mukainen.Kun kytkennät on suoritettu, kiinnitä kaapelit tarkoituksenmukaisilla kiinnikkeillä (viite 19).Muista sulkea sähkötaulu tarkoituksenmukaisella suojuksella edellä irrotettua ruuvia/ruuveja käyttämälläMuista sulkea sähkötaulu tarkoituksenmukaisella suojuksella edellä irrotettua ruuvia/ruuveja käyttämälläOhjauslaitteet (mallit A - B)Yksiköt voidaan pyynnöstä varustaa jommalla kummalla ohjauksella. Ohjaukset ovat elektronisia ja mikroprosessorilla säädettäviä (A ja B). Kaksi ohjausyksikköä voidaan asentaa seinään. Kukin ohjauslaite ohjaa yhtä puhallinkonvektoria, mutta relekortin avulla voidaan ohjata useita yksiköitä yhdestä ohjauslaitteesta (katso “Lisävarusteet”). Ohjauslaitetta saavat korjata ja asentaa vain ammattitaitoiset henkilöt. Laitteissa on 230 V jännite.OhjaustoiminnotPÄÄLLE/POISKolme käsin valittavaa puhallinnopeuttaAutomaattisesti valittava puhallinnopeusLämpötilan valitsinSininen LED - jäähdytys toiminto