Title: +038=54.000-NI009._08-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet  Glastad Sluttrapport.pdf
Ventilasjonsaggregat 360.012 - RøykdetektorFullskalatestE-post 976 61 725 tgw@multiconsult.no 466 75 855 kim@itech.no 466 333 85 Steffen@tallberg.no 917 17 630 frode@hybra.noFirma Multiconsult AS Itech AS Tallberg Elektro Randem HübertSammendrag fra test Første test 02.02.22 med avvik på belysning og brannspjeld. Siste test 02.02.23 uten avvik.StatusKontroll forvarsel (SMS)KommentarAnsvarlig entreprenør ElektroLagNormal drift Normal drift Normal drift Normal driftElektro Elektro Vent Elektro / byggObjektRøykdetektor 10.34 + 10.36 Manuell melder: 10.01Branndetektor med flashReaksjonVisning av alarm med angivlese av sone på betjeningspanel og sentral. Test av manuell melder. Blink og hørbar lydAnsvarlig entreprenør ElektroElektroResultat testOKOKFeil ManglerDører med holdemagnet (over trapp)Holdemagnet slipperElektroOKLysLys tenner og går opp til 100%ElektroOKRøykdetektor ….Ventilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stenger