Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
Fig. 27 Mindre behov for en pumpeindreguleringsventil2 1 3 14 3 3 35 0 M T2 1 2 15 8 6 25 0 M TProportionaltryk er egnet i anlæg med relativt store tryktab i for- delingsledningerne og i aircondition- og køleanlæg:Tostrengede varmeanlæg med termostatventiler og følgende:– meget lange fordelingsledninger– stærkt droslede strengreguleringsventiler– differenstrykregulatorer– store tryktab i de dele af anlægget hvor hele vandmængden strømmer (for eksempel kedel, varmeveksler og fordelings- ledning indtil første afgrening).Hovedkredspumper i anlæg med store tryktab i hovedkredsen.Airconditionanlæg med følgende:– varmevekslere (lamelvarmevekslere)– kølelofter– køleflader.Egenskaber og primære fordelePumpens løftehøjde øges proportionalt med flowet i anlægget.Kompenserer for de store tryktab i fordelingsledningerne.Tekniske specifikationerHHsetHset 2QFig. 28 Proportionaltrykregulering