Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund-1.pdf
Dør / skyveport i seksjoneringsvegg EI₂ 120-CSa [A 120 S] Vindu i branncellebegrensende vegger må ha tilsvarende brannmotstand som veggen de står i. Vindu med brannmotstand må ikke kunne åpnes i vanlig brukstilstand. Sannsynligheten for brannspredning mellom brannceller i ulike plan reduseres med bruk av kjølesoner (vertikal avstand) mellom vinduer som ligger over hverandre er minst lik høyden til underliggende vindu og utført med brannmotstand minst E 30. Det kan eventuelt benyttes vinduer med klasse E 30 for å oppnå tilstrekkelig avstand. Sjakter i bygget utføres med EI 60 brannmotstand.10 Trapperom, typeAlternativt skal sjakter branntettes med EI 60 brannmotstand i etasjeskilleren. Trapperom Tr2.5.9§ 11-9 Materialer og produkters egenskaper ved brann1 Overflater i branncelleYtelseskrav D-s2,d0 [In 2]som ikke er rømningsvei med areal inntil 200 m2Kledning i branncelleK₂10 D-s2,d0 [K2]som ikke er rømningsvei med areal inntil 200 m22 Overflate i branncelleB-s1,d0 [In 1]