Title: Lysberegningsresultater.pdf
Beregningsareal rom [0,75m] Beregningsareal 'Gangbro 1' [8,15m] Beregningsareal 'Gangbro 3' [8,15m] Beregningsareal 'Gangbro 2' [8,15m]Emid = 484 lux Emid = 513 lux Emid = 652 lux Emid = 595 luxJevnhet Emin/Emid: 0,57 Jevnhet Emin/Emid: 0,69 Jevnhet Emin/Emid: 0,79 Jevnhet Emin/Emid: 0,70Emin/Emax = 0,44 Emin/Emax = 0,23 Emin/Emax = 0,60 Emin/Emax = 0,55Samlet installert effekt Spesifikk effektbelastning9,85 kW 30,87 W/m² 6,38 W/m² /100 luxArmaturdataNRPosNrAnt ArmaturtypeAnt lysk.LmLyskilde Watt561617i50 400W HIE P High pos Cover IP20 (Narrow Beam) O43-290 150W HIT WBAFF113400014000HIE 400 W HIT-CRI 150W433172Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.com16.11.2015v2015.02.00.1136Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1Glassgård - MASTERArmatur Info i50 400W HIE P High pos Cover IP20 (Narrow Beam)