Title: +038=453.004-LZ001._03-Installasjonsveiledning Varmematter Devi.pdf
Ako je potrebno hodati po elementima tijekom instalacije i opreznog izlijevanja estriha, koristite samo mekanu obuću. • Pazite da ne oštetite tanku mrežu oštrim alatima, lopatama, kantama itd.Najmanja udaljenost između grijaćih kabela; grijaćeg kabela i vodljivih dijelova; grijaćeg kabela i drugih izvora grijanja kao što su cijevi s vrelom vodom i dimnja- ci mora biti najmanje 50 mm.Najmanja udaljenost između grijaćih kabela; grijaćeg kabela i vodljivih dijelova; grijaćeg kabela i drugih izvora grijanja kao što su cijevi s vrelom vodom i dimnja- ci mora biti najmanje 50 mm.Nemojte stavljati predmete koji će zapriječi- ti toplinsko strujanje npr. pokućstvo, debele tepihe, itd. Potrebno je min. 6 cm zraka. • Podne obloge ne smiju imati vrijednost toplinske izolacije veću od R < 0,18 m2K/W što odgovara 1,8 Tog.