Title: +038=433.000-NI003._12-Testrapport elektriske anlegg - DM1.E5=433.06.04, Pareto_SB1 Markets plan 06.pdf
DM1-3. Plan 6 / DM1.E5=433.06.04 / XF061 16C2/003 23.12.2020 10:13 (Elektriker)ISOLASJON: ALLERln: >30.0MΩ Um: 254V Rlpe: >30.0MΩ Um: 254V Rnpe: >30.0MΩ Um: 254VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 6 / DM1.E5=433.06.04 / XF070 16C2/003 26.11.2020 14:37SPĆNDINGUln: 232V Ulpe: 232V Unpe: 0V f: 50.0HzDM1-3. Plan 6 / DM1.E5=433.06.04 / XF070 16C2/003 15.12.2020 10:13 (Elektriker)ISOLASJON: ALLERln: >30.0MΩ Um: 254V Rlpe: >30.0MΩ Um: 254V Rnpe: >30.0MΩ Um: 254VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 6 / DM1.E5=433.06.04 / XF071 16C2/003 27.11.2020 10:13SPĆNDINGUln: 235V Ulpe: 235V Unpe: 0V f: 50.0HzDM1-3. Plan 6 / DM1.E5=433.06.04 / XF071 16C2/003 15.12.2020 10:13 (Elektriker)Tallberg Elektro A/S Tlf.22796640Side:30GODKJENT*GODKJENTGODKJENT*GODKJENT*GODKJENTGODKJENT*GODKJENT*GODKJENTGODKJENT*GODKJENT*Nr.207207208208209209210210211211212212213213TEST RAPPORTResultatISOLASJON: ALLE