Title: +175=312.001_KN001_KJ-MAsystemet.Produktinformasjon.pdf
3 Elel(trisk eller hydraulisk verktøykan benyttesrå4 Vekselvis dras de fire boltene t¡1. Ved bruk av elektrisk eller hydraulisk verktøy er maks. pådragsmonent 20 Nm..frrAKAPPING AV MA- RØRMA-rørene kappes med sirkelsag, båndsag, kiedekniv eller vinkelkutter. Rørenden behøver normalt ingen etterbehandling, men om rØrene brukes i miljøer med ekstremt stor korrosjonsbelastning, bør kappsnittet etterbehandles med epoxy maling, se kap. om super MA. For å unngå skader på koblingens gummi mansjett skal rørenden gjøres ren for grader før montering. Ujevnheter skal ikke overstige 3 mm og røretmà ikke være deformert eller sprukket.VEILEDNING VED PROSJEKTERINGSPILLVANNLEDNING I BYGG - APPARATTILKOBLINGTilkobling av klosetter og andre apparater t¡¡ MA- systemet ' Ved tilkobling av klosetû eller annet utstyr med vannlås til orisontal rørledning mâ vannovettlaten ailtid ligge minst eníørdiameter (mm) Over det punktet der den horisontale ledningen kobles til den ve¡likale samleledningen.