Title: +038=30.001-NI003._27-V20-02-02 VVS-anlegg plan 2 - DM3.pdf
Opp/ned 370.101: DN 100mm 370.101: DN 100mmOpp 370.101: DN 100mm 370.101: DN 100mmStengeventil320.102: 22 mm +c 3580 320.102: 22 mm +c 3580 370.101: 28 mm +c 3580 370.101: 28 mm +c 3580ø315 UK=352254mm 54mmSQ001T Ø31554mmWISE RTA WISE IAQMotorventil100mmø630 UK=3365Opp/ned 320.101, retur: 54mm 370.002,retur: DN 200mm 320.101, tur: 54mm 370.002, tur: DN 200mm 310.001: MA 75mmSF008T-400 1540 m³/hø400 UK=3480 ø400 UK=3480Opp 360.014 ø630SK001T Ø500Opp 320.102: 54mm 320.102: 54mmNed 320.102: 54mm 320.102: 54mm 370.101: DN 100mm 370.101: DN 100mmø315ø500ø500 UK=3430Motorisert åpne/lukke-spjeld 950x1200. Normalt stengt. Åpner på detektert røykø630 UK=3365ø500ø500 UK=3430Purewater: DN 65mm 310.302: Cu 22mm 310.202: Cu 28mm 310.102: Cu 35mm MA 135mm 310.002: PP 110mm1200x1200ø400 UK=2676SZ001T Ø500 SZ001T Ø500ø200 UK=3580Kanal brannisoleres til dekke LF360.014: ø160 UK=3272Tilkobles eksisterende kanalnett Lydfelle etter spjeld, om ikke eksisterende