Title: +038=331.001-SM003T_01-FDV-dokumentasjon - Ulefos AS - VA_VVS 5506164 med flere - SLUSEVENTIL VENSTRE LUKK F4.pdf
Montering: Verifiser at det ikke er trykk på ledningen! Det skal benyttes skiver på begge sider av boltene ved flensetilkoblinger for å beskytte overflatebelegget. Tiltrekk diagonalt ( se egen monteringsveiledning ). Ventilene kan innmonteres med strømningsretningen fra begge sider. Det er angitt med viserskive (pil) på toppen, hvorvidt ventilen er høyre- eller venstrelukkende. Spindeltoppen er merket med blått for høyrelukkende og rødt for venstrelukkende ventiler. Før ventilen taes i bruk, må ledningsnettet spyles grundig for å fjerne all grus, sand og andre fremmedlegemer. Dette er også nødvendig dersom ventilen under normal drift ikke stenger med normalt moment. Tell også antall omdreininger fra åpen til stengt og sammenlign med antall oppgitt i datablad. Konfigurer oppstart VA anlegg ihht aktuell norm.Alle ventiler med lufteskruer skal tømmes for luft før anlegget prøvetrykkes. (=<DN200)Ulefos AS | Tlf. 67 80 62 00 | ordre@ulefos.com | ulefos.com6 0 - 1 2 0 2Ulefos SluseventilerFDV 02-01