Title: 03 - Døli pleie- og omsorgssenter 18.03.2016.pdf
Dagens situasjon:Foreslått tiltak:Grunnlag for besparelser:Resterende varmeforbruk:511 522kWh/årEffektfaktor elkjele:100 %Effektfaktor oljekjele:80 %Varmeproduksjon oljekjel:51 152kWh/årEnergibesparelse:-10 230kWh/årEffektbesparelse:150kWBEREGNEDE ÅRLIGE BESPARELSER:Energipris:52øre/kWhEnergibesparelse:-10 230kWhsom tilsvarer-5 325kr Besparelse i CO2-utslipp-3,6tonn/årEffektpris780kr/kWEffekt besparelse:150kWsom tilsvarer117 000kr Vannkostnad25kr/m3Vannbesparelsem3som tilsvarer-kr Totalt:Brutto kost.besp.111 675kr KOSTNADER:Materiell:209 167krDagens servicekost.-kr Arbeid:99 375krNy servicekost.-kr krkrNetto årlig kost.besp.111 675kr krkrkrkrInternrente34 %Alle kostnader er eksl. mva0krinntjeningstid (år)3,0Total kostnad uten enøkstøtte308 542krEstimert enøkstøttekrTotal kostnad inkl. enøkstøtte308 542krØkonomisk levetid10I dag sjaltes det mellom olje- og el.kjel basert på prisen, eller om det er behov for høyere effekt enn elkjelens 350 kW. Dette gjøres automatisk med en kjelevelgersentral.AF tilbyr legge