Title: DCV BL, RC, CF, MF.pdf
5. Vid funktionskontroll/felsökning: Avläs aktuellt flöde igen enligt punkt 2 ovan. Om ni fortfarande noterar en avvikelse kan det vara fel på givaren. Nu krävs fortsatt metodisk felsökning och verifiering av att rätt värden jämförs.Utrustning • 1 st rejäl spruta6. Rensningen är nu avslutad. OBS det är enbart mätdonen på mätflänsen som skall rensas. Givaren får absolut inte blåsas med sprutan.(Typ 60 ml Omnix B. Braun) Används för att trycka luft genom mätdon och därmed rensa mätrör från smuts1 st silikonslang 3-5Givare korrekt ansluten via slangar till mätdon på mätfläns med dubbla mätuttag.(Längd som pipen på sprutan – kanske 1 cm) Används på sprutans pip för att täta mot silikonslang 5-8Börja med att rensa mätdonet med uttag för kontrollmätning.1 st silikonslang 5-8 (Längd kanske 30 cm) En flexibel slang som används till sprutan enligt ovan för att förbinda sprutan med mätuttag på mätdonet.