Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Conectar las válvulas según las instrucciones a continuación, utilizando los esquemas eléctricos suministrados con la documentación de la máquina.Deben utilizarse válvulas que en caso de falta de suministro eléctrico cierran la entrada del agua a la unidad.Deben utilizarse válvulas que en caso de falta de suministro eléctrico cierran la entrada del agua a la unidad.Válvulas con tensión 230V, tipo de TODO - NADA • En este caso, la válvula de agua refrigerada tiene que ser pilotadapor la señal on-off a 230V que sale del borne V y la válvula de agua caliente por el borne H.La inobservancia de estas conexiones puede ocasionar el rebose del agua de condensados de la bandeja de drenaje.La inobservancia de estas conexiones puede ocasionar el rebose del agua de condensados de la bandeja de drenaje.Las válvulas tienen que abrirse solamente cuando el motor del ventilador está en funcionamiento, por lo tanto cuando una de los bornes V1 o V2 o V3 está alimentado desde el borne L.