Title: SINTEF AA-023 2008.pdf
For kabler med ledertverrsnitt < 3 x 10 mm? mé avstand mellom kablene og til kant av utsparing veere 2 10 mm. For kabler med ledertverrsnitt > 3 x 10 mm? ma avstand mellom kablene og til kant av utsparing vare = 20 mm.Gijennomgéende kabelstige i betongdekke 150 mm.Kabelstige: WIBE KHZSP-200 i galvanisert stél Tykkelse pa Conlit brannstopp:150 mm. Tilfredsstiller funksjonskrav for temperatur og integritet i 120minutter.Gjennomgéende kabelstige i gipsplatevegg 150 mm. Kabelstige: ca. 60x200 mm i galvanisert stl,péfert 2 lag Hensotherm 2K Se, 500 mm ut fra vegg pa hver side. Tykkelse pa Conlit brannstopp: 75 mm. Tilfredsstiller funksjonskrav for temperatur og integritet i 90minutter.Behandlings-