Title: FDV Simployer.pdf
Avtrekkslumengde11 000 m³/hInnmonteringens innvirkning på vien (systemeekten) er innkludert i viens ytelseDimensjonerende statisk trykk (våte forhold)556 PaStatisk trykkøking i SFPv beregning527 PaTemperaturheving p.g.a. vie0,7 °CMin. hastighet200 omdr/minTurtall i SFPv beregning1 001 omdr/minDimensjonerende hastighet1 019 omdr/minMaks. hastighet1 380 omdr/minDimensjonert eleekt til motor(er)2,83 kWEleekt til motor(er) ved SFPv beregning2,67 kWMerkeeekt/motor6,50 kWMotoropsjon1MotorbetegnelseDOMEL 749.3.694Antall motorer/vier i hver luretning1Total statisk virkningsgrad inklusiv drivenhet63,2 %Maks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 92,5%)95,5 %FMEG, kammervie inkl. motorstyring70,00Forordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgrad69,2 %SFP0,83 kW/(m³/s)1Anslutningsgavl, AvkastStatisk trykkfall11 Pa1Spjeld, TBSA-6-140-060-1-2Spjeldmotor: On/oSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfall2 PaAntallTilbehør1