Title: FDV-DOKUMENTASJON.pdf
Det er etablert ny infrastruktur for lading av elektriske kjørtøy i parkeringskjeller U1 og U2.Montert Wago flatkabelsystem som stamkabling for ladeanlegget. Benyttet ladestasjoner Zaptec Pro 4G.Det er montert ny hovedfordeling for ladeanlegget i fordelingsrom, levert av Powerkontroll as, hvor eksisterende el-kjele anlegg er benyttet. Det er montert nytt trafomålt 250A 400V måleranlegg, 2stk 4x63A ladekurser til hver etasje samt overspenningsvern i fordelingen.Det er strekt 5G25AL tilførsler til stamkabling via ventilasjon og fyrrom.Driftsatt 11stk Zaptec Pro 4G med betalingstjeneste fra Charge365.8R: 0.10Um: 531VR-: 0.1443302.09.2020 09:27 (459)Rlpe: >1000MRlpe: >1000M55f: 50.02HzUlpe: 238VBjørn StavenesTest site:Elektro Nettverk Service asTRMSUiso: 500VUiso: 500VUiso: 500V41119 / U1 / PLASS 141119 / U1 / PLASS 1PASS*PASS*PASS*PASS*PASS*11SYS.: ITSYS.: ITSYS.: ITSYS.: ITReport created onType:Um: 536VR200mA4111941119L-PE