Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
Festes med 100mm treskruerKOBBER ELLER STÅLRØR BRANNMOTSTAND 120 C/C (E 120)≥ 10mm lys-åpning og maks utsparing Ø 80mmKobber eller stålrør ≤ Ø42mmMASSIVTRE - DEKKERTett åpninger med 25mm dyp Protecta FR Akryl på 25mm dyp bakdytt av steinull på begge sider≤ Ø63mm FR Rørmansjett med 50mm høyde fra undersidenFestes med 100mm treskruer9mm gjennomgående elastomerisk skumKOBBER ELLER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 120)≥ 10mm lys-åpning og maks utsparing Ø 130mmKobber eller stålrør ≤ Ø54mmMASSIVTRE - DEKKERTett åpninger med 25mm dyp Protecta FR Akryl på 25mm dyp bakdytt av steinull på begge sider≤ Ø110mm FR Rørmansjett med 50mm høyde fra undersidenFestes med 100mm treskruer19mm gjennomgående elastomerisk skumwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0070Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 41 (47) 2020 12 30Detaljtegninger Protecta® FR RørmansjettISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)≥ 10mm lys-åpning og maks utsparing Ø 130mmAlupex rør ≤ Ø75mm