Title: +135.01=370.002-JP501T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Fabrikkinnstillingen tilsvarer ikke pumpeeffekten som kreves for anlegget. Den beregnes ved hjelp av karakteristikkdiagrammet for den valgte pumpetypen (f.eks. fra datablad).MERK: Gjennomstrømmingsverdien som vises i displayet til IR-monitoren/IR- stick eller som leveres til bygnings-prosesstyringsteknikken, skal ikke brukes til regulering av pumpen. Denne verdien gjengir bare en tendens. Det utleveres ikke gjennomstrømningsverdier for alle pumpetyper.FORSIKTIG! Fare for materialskader! For lav volumstrøm kan forårsake skader på den mekaniske tetnin- gen. Minste væskestrøm avhenger av pumpeturtallet. • Kontroller at minste væskestrøm Qmin ikke underskrides.Beregning av Qmin:Qmin = 10 % x Qmaks pumpe xFaktisk turtallMaks.-turtall37Norsk9.438Innstilling av reguleringstypeHHmax12Hs HssHminHHHmax12Hs HsHminFig. 40: Regulering Δp-c/Δp-vHHn maxsHsn minFig. 41: Manuell driftQQQQQ12Regulering Δp-c/Δp-v:Innstilling (fig. 40)Δp-cΔp-v