Title: DM1-3-MAN4-1-D-Utkast til brukermanual.docx
Bruker kan lokalt sette hastigheten på vifte i fan coil i tre trinn. Dette gjøres på regulatorVAV i rom/sonerDet er behovsstyrt ventilasjon og mengden luft varierer ut fra tilstedeværelse og temperatur. Luften kommer fra sentrale aggregater og er filtrert og forvarmet eller forkjølt etter behov.Justering av temperatur på denne skjer sentralt og skal normalt ikke behøve og stilles om.Hvis varmekilder eller tillufts/avtrekkskilder dekkes til vil effekten og kontroll på inneklima reduseres og komme ut av kontroll.CO2 og temperatur-giver gir signal til regulatoren som regulerer temperatur og luftkvaliteten for den enkelte sone.Avtrekksspjeld reguleres som en slave av tilluftsspjeld for opprettholdelse av balanse i rommet/sonen.Oppvarming, kjøling og ventilasjon i møterom