Title: +175=411.001_4B Drift- og systeminfo Generelle anlegg.Beskrivelse.pdf
I kontorarealer/møterom er det monted brystningskanaler i PVC langs yttervegger/delevegger med matekanalerlrør fra broer i himling. Kanaler har 1 kammer og er utstyrt med skillevegg der det er behov for dette I beboerrom er det montert brystningskanal i PVC for installasjon av uttak.UTFØRELSEPrinsipiell utførelse.. Felles stigesjakter med ankerskinner og vertikale kabelbroer . Felles føringsvei for elkraft og tele/data installasjoner medskilleplate. Kabelstiger i korridor over/under himling, galvanised stål . Kabelkanal på brystning med 1 kammer, PVCFOTODOKUMENTASJONFotodokumentasionFotodokumentasionMoelven Elektro ASSkrevet av:Stein ØdegàrdCopyright@ 2001 PROFSYS ASOppdatert den Lisensnr.:05.05.2003 3057-001248 Drift- og systeminformasjon 41 Generelle anlegg DIMENSJONERINGFDV DOKUMENTASJON Drifts- og vedlikeholdsinstruks Døhli SykehjemAlle broer dimensjoneres for nyttelast min. 1000 N/m symetrisk belastningMoelven Elektro ASSkrevet av:Stein Ødegård