Title: 03 - Døli pleie- og omsorgssenter 18.03.2016.pdf
Dagens situasjon:Foreslått tiltak:Grunnlag for besparelser:Energibesparelse oppvarming633 007kWh/år(hentes fra beregningsark)Energibesparelse vifter179 149kWh/år(hentes fra beregningsark)Total energibesparelse812 156 kWh/år5000BEREGNEDE ÅRLIGE BESPARELSER:Energipris:52øre/kWhEnergibesparelse:812 156kWhsom tilsvarer422 727kr Besparelse i CO2-utslipp282,6tonn/årEffektpris780kr/kWEffekt besparelse:149 kWsom tilsvarer116 036kr Vannkostnad25kr/m3Vannbesparelsem3som tilsvarer-kr Totalt:Brutto kostnadsbesp.538 763kr KOSTNADER:Total kostnad2 421 875krDagens servicekost.-kr krNy servicekost.-kr krkrNetto årlig kost.besp.538 763kr krkrkrkrInternrente21 %Alle kostnader er eksl. mva0krinntjeningstid (år)5,2Total kostnad uten enøkstøtte2 421 875krEstimert enøkstøttekrTotal kostnad inkl. enøkstøtte2 421 875krØkonomisk levetid15I dag er det ventilasjonsaggregater med glykolgjenvinner på Døli. De to store 360.01 og .02, som betjener sengebygg øst og vest, inkludert administrasjonen i mellomfløyen i 2. og 3. etg, står