Title: bf300v2_cn.pdf
PrinsippMaterialeABS Aktiveres ved å knuse glasset. Tilbakestilles ved åmontere nytt glass.FargeSpenningRød16-26 VDC Alternativt:Trykk inn plastelementet. Tilbakestilles vha. testnøkkel.Strømforbruk Hvile: Alarm (LED):0,3mA 6mASelfVerify: melderens evne til å gi alarm sjekkes regelmessig.Maks. strøm på sløyfe Standard200mAVersjonerCPD-sertifikat0333-CPD-075247 BF-300V2Manuell melder med SelfVerify – standardversjonBeskyttelsesgradIP44D med deksel IP42D uten deksel BF-510WP-H*Arbeidstemperatur25 to + 70°CManuell melder med SelfVerify – værbestandig, høystrøms-versjonOppbevaringstemperatur55 to + 70°CSe separat datablad.Fuktighet (ikke kondenserende)Maks. 95% RHKabeltverrsnittVedlikeholdMaksimum 2,5 mm2 Bytt hvis defektGodkjenningerSe Autronicas hjemmeside116-P-BF300V2/CN, Rev. A, 2010-06-23Vi verner liv, miljø og verdier…Manuell melder med SelfVerify – BF-300V2ArtikkelnummerBeskrivelse116-BF-300V2