Title: +038=360.000-LC007T_04-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Manual.pdf
N 11.47 FIT - 64.4. Collegamento scarico vasca ausiliaria della condensa Con l'unità viene fornita una vasca della condensa ausiliaria in ABS inclinata naturalmente, senza ritenzione di acqua.Per installare questa vasca ausiliaria, procedere nel seguente modo:Togliere la vite (Fig. 17, rif. a)Agganciare la vasca ausiliariaRimettere la vite e stringere (Fig. 17, rif. b).L’acqua condensata viene scaricata attraverso il foro della vasca (altezza di scarico 70 mm). Questo foro può ricevere tubi con diametro interno di 15-20 mm. Assicurarsi che il manicotto di scarico si trovi nel punto più basso della vasca ausiliaria, al fine di evitare accumuli di acqua dentro la medesima. La canalizzazione di scarico può essere indipendente per ogni apparecchio, oppure collegata ad una canalizzazione principale di scarico, dimensionata in modo tale da consentire lo scarico contemporaneo della condensa da tutte le unità.