Title: 5177454 Smestad Skole - Fraviksdokumentasjon Z04.pdf
Prosjektert løsning tillater fri bredde i rømningsvei til å være minimum 0,9 meter.9.2KORRESPONDERENDE FORSKRIFTSKRAVKorresponderende forskriftskrav: til §11-14 første ledd; Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde og høyde og være utført som egen branncelle tilrettelagt for rask og effektiv rømning.9.3BEGRUNNELSE FOR FRAVIKETEttersom dør til rømningsvei er prosjektert med 0,9 meter fri bredde anses det som tilstrekkelig med 0,9 meter fri bredde i utvendig rømningstrapp.9.4KVALITATIV ANALYSEFri bredde på dør til rømningstrapp er 0,9 meter. Det anses derfor som tilstrekkelig med 0,9 meter fri bredde i utvendig rømningstrapp. Det gir >2 cm per pers dersom alle rømningsveier er tilgjengelige. Dersom trapperom knyttet til flerbrukshallen ikke kan benyttes ved rømning er det > 1 cm per pers tilgjengelig i utvendig rømningstrapp.9.5KONKLUSJON