Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Maks utsparing 1100mm x 1100mm (mellom vegg og dekke 550mm høyde x 1100mm bredde med innfestning på 3 sider)Protecta Rørstruper 2 lag 50mm bredde på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-S monteres med 50mm overmål på begge sider. Kantene males med FR DekkmalingAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider9-50mm gjennomgående elastomerisk eller PE skum isolasjonPE rør ≤ Ø68mm inkl. isolasjon, med veggtykkelse 3.0-9.5mmPlaten limes mot veggen med FR Dekkmaling og festes med ≥ 5x80mm skruer og skiver i hvert hjørne, 25mm fra kant og med c/c ≤ 300mmISOLERTE PE RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 1100mm x 1100mm (mellom vegg og dekke 550mm høyde x 1100mm bredde med innfestning på 3 sider)Protecta Rørstruper 10 lag 50mm bredde på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-S monteres med 50mm overmål på begge sider. Kantene males med FR DekkmalingAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider