Title: 2016.11.28 Signert overtagelsesprotokoll.pdf
BH/HENT ma se pa dette [24.11.2016 _|Ola @rstad Dette er maten beslag biir utfert pa, ref Otis _|Befaring: 106-Overlevering Heis jeller Overlevering Lukket HENT F-0602 Otis AS overst il venstre | Ikke mulig 3 fikse. Kan vaskes godt rent 24112016 |Ola @rstad Vask utfort, skade er ubetydelg iten Befaring: 106-Overlevering Heis motspr i 1.et, Liten| rie Overlevering Lukiet HENT F-0601 Otis AS Omramminger |Fjern overflodig tape/plastikk | 24112016 |Ola @rstac Utfart av H-beslag Befaring: 106-Overlevering Heis enerelt omramminger Overlevering | Lukket HENT F-0600 Otis AS Deksel ikke ihht. _|Jordingskabel 24112016 _[Ola @rstad Utfort av Otis Befaring: 106-Overlevering Heis [Overlevering Under behandling |F-0623 (GK ELEKTRO AS C5C-rom Datapunkt ikke Ihht Endringskrav 24112016 |Ola @rstad ref EK-13 fra GK-el Befaring: 102-Overlevering 1AGrenstaver: 1 med 2 stk triple stikk og 6 doble data punkter 1med 4 stk triple stikk og 2 dobbel data uttak.