Title: 01.2 Funksjonsbeskrivelse Brannalarm Smestad skole.pdf
Styring av ventilasjonsanleggene ved detektert brann gjøres direkte til 1 stk aggregater i tilbygget Funksjonen ivaretas via I/O moduler.NøkkelboksDet er etablert nøkkelboks til bruk for brannvesenet i brannvesenets hovedangrepspunkt ved hovedinngang i plan 1. Sabotasje eller åpning av nøkkelboks medfører aktivering av alarmsender. Sabotasje eller åpning av nøkkelboks medfører ikke aktivering av akustiske / optiske alarmorganer. Det etableres ny nøkkel boks utenfor hovedangrepsvei til tilbygget i U1TelealarmsenderBrannalarm overføres til brannvesenet via telealarmsender.Addsecure-sender som er montert har følgende tilkoblinger: Inngang/karakter 1: Brannalarm (til brannvesenet) Inngang/karakter 1: Brannalarm (til brannvesenet)Ny Addsecure-sender sender etableres i nytt vindfang for å ivareta nødvendig varsling.Strømforsyning / nødenergi