Title: +038=360.019-#####._01-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Drifts- og vedlikeholdsanvisning.pdf
4.2.4 Vifter og vifterom Kontroller og rengjør ved behov viftehjulene for belegg.Kontroller at viftehjulene ikke er i ubalanse.Kontroller lager mot ulyd.Viftemotoren støvsuges eller børstes. Den kan også ren- gjøres forsiktig med fuktig klut og oppvaskmiddel.Rengjør vifterommet ved behov.10www.swegon.com4.3 Service og funksjonalitets- kontroll Service og funksjonalitetskontroll skal utføres med inter- valler som angitt nedenfor.5. Alarmer og feilsøking5.1 Generelt Alarm avgis med blinkende rød lysdiode i håndterminalen.KontrollpunktTiltakHvert halvårHvert årNår lysdioden blinker, gå inn under alarmlogg i instru- mentpanelet, se avsnitt 2.2.3 i Brukerhåndbok håndtermi- nal IQnavigator.ServiceFilterByttes når displayet indikerer filteralarm. Kontroller at ramme for filtermontering fungerer og er tett.xUnder alarmlogg kan aktive alarmer, ventende alarmer og alarmhistorikk avleses (50 siste).For tilbakestilling av alarm kan enkeltalarm eller alle alar- mer velges.