Title: FDV Hovedfordeling - 432.11_Autronica.PDF
Godkjent KommentarerX - X X - X X X X X X X X XNettanalysatorX X X X X X X X X XX X X - X X X X - X X XGodkjent KommentarerX X X XSluttkontroll av tavler ihht NEK 439-1 og NEK 439-3Dielektrisk sjekk av fordelingenFormål: Avsløre feil i materialer eller i utførelsen av fordelingenVerifikasjon av beskyttelselederens effektivitet: Jordlederens kontinuitet skal måles og sjekkes ihht NEK 439 punkt 10.5.2 Resistansen skal ikke overstige 0,1 ohm Målested Rammeverk - jordGodkjent XSideplater - jordDør - jordXSpenningsprøving: Utføres på all hovedstrøm med alle sikringsautomater på. All styrestrøm, overspenningsvern og instrumentering må være avslått eller frakoblet. Prøvespenning skal påtrykkes mellom spenningsførende deler og rammeverk.