Title: +038=30.001-NI002._03-370.000 Forenklet DV instruks Kjøling - DrM.pdf
370.102 Prosesskjøling 15/30 °C – 40kW, 1,91 l/s Prosesskjøling betjener EF-rom i akse 16, kjøl for Teatro, ventilasjonsanlegg for kjøkken McKinsey plan 05 og aerotemp for kjøling av PureWater anlegg i plan U1. Denne kursen blir betjent av hovedpumpe.370.103 Datakjøling Pareto 15/20 °C – 20kW, 0,95 l/s Egen kurs til datarom Pareto i plan U1 / garasje. Pareto styrer sin egen temperatur i datarommet. Pareto har egen pumpe og tre-veis ventil i datarommet.370.104 Ventilasjon 11/16 °C – 115kW, 5,5 l/s Ventilasjonskursen betjener ventilasjonsanleggene i ryggsekken (360.004 – 360.008). Hovedpumper forsyner kjølebatteriet med avkjølt vann. Kjølebatteriet har egen to-veis reguleringsventil for kjølepådrag.370.000 SysteminformasjonKjøleanlegg til kondenserende temperaturer Ledninger for distribusjon av isvannsanlegg er utførelse rustfritt.