Title: CO2 føler møterom.pdf
v Velg sensorer som er langtidsstabile for & sikre robust regulering ar etter ar upavirket av endringer i byggets bruksmenster eller drift.v Plasser sensorene i ansiktshoyde slik at de gir et riktig bilde av den opplevde temperaturen. Dette sikrer ogsa riktige CO, malinger. Unnga direkte eksponering for sollys, naerhet til varmekilder, tilluftventiler, darer m.v.Nokkeldata for givere og regulatorer CO; < 30ppm (600—1200ppm) CO; < 50ppm (0-2000ppm) Temperatur < 0,5 °C (10-40 °C)Stabilitet <4 ppm p.a.NayaktighetMaleomradeStrgmforsyningStandard: 02000 ppm og 050 °CAC:2030V. DC:16t0 38VTypisk 500 mW15 &r uten kalibrering eller annen servicesalg@optosense.no - 922 35 763 Postboks. 6290 Etterstad, 0603 Oslo - www.optosense.no