Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Gör en läckagekontroll av hela systemet med följande metoder: trycktest med torr kvävgas eller en blandning av kvävgas och det köldmedium som används i systemet, läckagekontroll med helium.Anslut kompressorn till systemet genom att öppna ventilerna. Kontrollen måste pågå tillräckligt länge för att säkerställa att • det inte förekommer mycket små läckor i kretsen. Använd särskilda instrument som konstruerats för läckdetektering.Provningstrycket på lågtryckssidan får inte överskrida det tryck Ps som anges på kompressorns och enhetens märkplåtar. Finns det en läcka så laga den och gör sedan om läckagekontrollen.21.6 - TömningFölj nedanstående anvisningar för att tömma systemet:Anslut vakuumpumpen till hög- (HT) och lågtryckssidan (LT) för att tömma hela kretsen. Kompressorn får aldrig användas som vakuumpump.