Title: Lockzone Ceiling Ventil Swegon - Inreguleringsguide.pdf
OBS! K-faktor gäller per anslutningslåda. Ex: Vid två eller flera anslutningslådor per luftdon delas det totala projekterade luftflödet med antalet anslutningslådor. Antal mätslangar: 1 **)Avslutande siffra anger antal anslutningslådor35VAV/CAV och injusteringsspjällVAV/CAV och injusteringsspjällFigur 9. Exempel VAV/CAV. Antal mätslangar: 2. Ansluts till nippelbrunn. K-faktor gäller även för VAV-spjäll kombinerat med CLA L = 500 resp. 1000.REACT V - VAV spjäll REACT M - Mätenhet – CirkulärStorlekREACT Va, REACT Ma1005,31258,716015,520024,825040,031563,4400102,0500164,0Figur 10. Raksträckekrav cirkulära kanaler.630264,036VAV/CAV och injusteringsspjällREACT V - VAV spjäll, REACT M - Mätenhet – RektangulärStorlek 200-200REACT Va, REACT Ma 33,5Storlek 500-500REACT Va, REACT Ma 214,0300-20050,0600-500257,0400-20066,5700-500300,0500-20083,5800-500343,0600-200100,01000-500429,0700-200117,01200-500514,0