Title: Styring og Funksjon NA2.pdf
Styring og Funksjon NOVAGG AIR 2, V1.24IGANGKJØRING OG PROGRAMMERINGREGULERINGSFORMERAvhengig av hvordan ventilasjonsaggregatet skal brukes, kan NOVAGG AIR 2 styre ventilasjonsaggregatet på mange måter. De to viktigste funksjonene som må velges, er luftmengderegulerings - og temperaturreguleringsform.LUFTMENGDEREGULERINGDet er syv alternative reguleringsformer for styring av luftmengder:Konstant trykk (VAV)Trykket i tilluft/avtrekkskanal holdes konstant på innstilt verdi. (NB! Krever eksterne trykkfølere)Konstant luftmengdeTilluft- og avtrekksluftmengde holdes konstant på innstilt verdi.Avtrekk slaveTrykket i tilluftskanal holdes konstant på innstilt verdi. Avtrekksluftmengden måles og tilluftsmengden reguleres til samme verdi i slave. (NB! Krever ekstern trykkføler i tilluftskanal)Tilluft slaveTrykket i avtrekkskanal holdes konstant på innstilt verdi. Tilluftsmengden måles og avtrekksmengden reguleres til samme verdi i slave. (NB! Krever ekstern trykkføler i avtrekkskanal)