Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
KOBBER & STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-SKobber & stålrør ≤ Ø54mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider40mm gjennomgående glass eller steinull ≥ 75 kg/m3KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 900mm bredde og 1200mm høydePlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderKobberrør ≤ Ø54mm2 lag 50mm FR Brannplate 1-S montert i senter av vegg≥ 20mm steinull ≥ 80 kg/m3 monteres ≥ 50cm på begge siderAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderKOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-SKobberrør ≤ Ø54mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider≥ 20mm steinull ≥ 80 kg/m3 monteres ≥ 50cm på begge sider