Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Plate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bredde på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-S montert i senter av veggKabler ≤ Ø14mm singel eller i buntPP rør ≤ Ø110mm med veggtykkelse 2.7-15.1mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderPE TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 90 U/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-SKabler ≤ Ø14mm singel eller i buntProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bredde på begge siderPE, ABS & SAN+PVC rør ≤ Ø110mm med veggtykkelse 4.2-10.0mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider