Title: 10 EX Gipsmørtel - Montasjeanvisning.pdf
PLAST TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 60 U/C (E 60)≥ 100MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 1200 x 2400mmEX Gipsmørtel dybde ≥ 100mmProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bred mot underkant dekkePP rør ≤ Ø110mm med veggtykkelse 3.4-6.3mmKabler ≤ Ø14mm i bunt ≤ Ø90mmSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 20 C/U (E 180)≥ 100MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 1200 x 2400mmEX Gipsmørtel dybde ≥ 50mm50mm støpeplate av steinull ≥ 150kg/m3Stålrør ≤ Ø324mmSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dett e dokument beskriver.