Title: +175=325.001_IO001_Drift _ Skötsel Parca G 700 LT.Produktinformasjon.pdf
Panna i utförande med manöverpanel är försedd med termostater för f ram ledni ngstem peratur och maxtemperatur. Dessutom finns funktioner för reglering av tvåstegsbrännare samt tillslagsfördröjning av andra steget efter brännarstillestånd. Panelen innehåller också funktioner för uppmätning och avläsning av framledningstemperaturen och systemets vattentryck.I utförande utan manöverpanel används dubbeltermostat eller maxtermostat och annan reglerutrustning. För att säkerställa god termostatfunktion får cirkulationen genom pannan inte vara avstängd då brännaren är i drift. Kravet kan uppfyllas med t.ex. en varmvattenkrets eller en intern cirkulationskrets med pump. Pannans minimiflöde anges på dataskylten.Vid nominell effekt ska At inte överskrida 30 ec.Lägsta returtemperatur är 50 eC. För att upprätthålla denna rekommenderas intern cirkulationspump.Maxtermostaten ska ställas på en temperatur som inte överskrider systemets kokpunkt.