Title: Manual Elkjeler EL 160 - 500 Eco_No_Systemair_NY PANEL_jan -22_LOW.pdf
6.5 Overopphetingsvern (maks. termostat TZ+) 3Kjelen er utstyrt med overopphetingsvern (maks. termostat, Tz) fast innstilt på 105 °C ±5° C. Denne bryter styrespenningen til kjelens kontaktorer og gir signal som utløser effektbryterne. Den maksimale termostaten kommer tilbake på omtrent 70 ° C. Før kjelen er avkjølt, er det ikke mulig å tilbakestille effektbryteren og kvittere for alarmen på alarmmenyen.For å starte kjelen på nytt, må effektbryterne inne i kjelen tilbakestilles og alarmen på alarmmenyen bekreftes.266.6 Test av sikkerhetsutstyr Av forskjellige årsaker kan det noen ganger være behov for funksjonstesting av sikkerhetsutstyret. Dette kan for eksempel gjelde årlig service eller i forbindelse med kontroll. Nedenfor følger en kort beskrivelse av hvordan dette kan gjøres for hver enkelt vakt. For mer informasjon, se leverandørens instruksjoner.OBS! Husk å tilbakestille etter test!