Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Kjølevann Kjølevann 1) Utetemperaturkompensering Utetemperatur X1 Utetemperatur X2 Utetemperatur X3 Utetemperatur X4 Kjølevanntemperatur Y1 Kjølevanntemperatur Y2 Kjølevanntemperatur Y3 Kjølevanntemperatur Y4 Utetemperatur for pumpestart Utetemperatur for pumpestopp Romtemperaturkompensering Romtemperatur børverdi Romtemperatur, P-bånd Romkompensering nattblokkering Nattkompensering Redusering, natt Tidskanal 1/2, start natt Tidskanal 1/2, slutt natt Tidskanal 1/2, periodeDoggpunktskompensering Luftmengdekompensering Periodisk pumpedrift Periodisk ventildrift Periodisk driftsintervall Periodisk driftstid5 - 30 °C On/Off -40 – +40 °C -40 – +40 °C -40 – +40 °C -40 – +40 °C 5 – 30 °C 5 – 30 °C 5 – 30 °C 5 – 30 °C -40 - +40 °C -40 - +40 °C On/Off 0 - 40 °C 1 - 10 K On/OffOn/Off 0 - 10 K 00:00 - 23:59 00:00 - 23:59 Ikke aktiv/ Mandag/ Tirsdag/ Onsdag/ Torsdag/ Fredag/ Lørdag/ Søndag Man - Fre/ Man - Søn/ Lør - Søn On/Off On/Off On/Off On/Off 0-168 h 0-60 min