Title: DM1-3 plan 04 Lysberegningsrapport 04 (akse 5-9) -1.pdf
Prosjekt 129.08.2022Designer Telefon Faks E-PostRom 1 / En-sides komprimert rapportTakhøyde: 2.800 m, Montasjehøyde: 2.800 m, Vedlikeholdsfaktor: 0.85Verdier i Lux, Målestokk 1:194FlateArbeidsplanr [%]/Em [lx] 250Emin [lx] 0.63Emax [lx] 1105Emin / Em 0.003Gulv202040.977110.005Tak70450.961320.021Vegger (83)501170.41549/Arbeidsplan:Høyde: Målepunkter: Yttergrense:0.850 m 128 x 128 Punkter 0.000 mArmatur-stykklisteNr.AntallBetegnelse (Korreksjonsfaktor)F (Armatur) [lm] F (Lamper) [lm]P [W]12515Fagerhult 13377-402 NOTOR65 SURF/PEND D 1200 HL Delta 830 Start (1.000) Fagerhult 13660-20066 NOTOR65 SURF/PEND D 2400 HL Delta 830 Singel (1.000)340368063404680836.069.0Samlet: 119106 Samlet: 119140 1215.0Spesifikk tilkoblet effekt: 3.57 W/m² = 1.43 W/m²/100 lx (Grunnflate: 340.36 m²)DIALux 4.13 by DIAL GmbHSide 1