Title: BRV59_360.004_Funksjonsbeskrivelse..pdf
TEMPERATURREGULATOR i kontroller styrer reguleringsventil SB451 slik at returtemperaturen RT551 fra LV401 holdes på minimum + 7o C. Ved stopp av JV401 endres ønskeverdien til + 20o C.KJØLING tillates når anlegget er i SOMMERDRIFT.Trykk i tilluft og fraluft: Trykkfølere for fraluft og tilluft plasseres ute i kanalnettet etter luftstrømningsfaglige vurderinger. Trykkregulator for fraluft og tilluft opprettholder trykk i kanal etter ønskeverdi i kontroller.REGULERING KOMPONENTERSX01TEMPERATURREGULATOR i kontroller styrer ved varmebehov: - Reguleringsventil SB461 mot stengt, minkende kjølepådrag på LK401. - Frekvensomformer LR471 mot økende turtall på varmegjenvinning LX471. - Reguleringsventil SB451 mot åpning for økende varmepådrag på LV401.SX02TEMPERATURREGULATOR i kontroller styrer reguleringsventil SB451 slik at returtemperaturen RT551 fra LV401 holdes på minimum + 7o C. Ved stopp av JV401 endres ønskeverdien til + 20o C.RT900