Title: 32 Aktuator TA-Slider_160_NO.pdf.pdf
Funksjon: Proporsjonalregulering Manuell overstyring (TA-Dongle) Selvjustering av slaglengde Selvjusterende motorkraft Modus-, status- og posisjonsindikering Innstilling av slaglengde begrensning Minimum slaglengde begrensning Ventilblokkeringssikring Deteksjon av ventiltilstopping Feilsikker posisjon Diagnostisering / logging Forsinket startI/O-versjon: + 1 binærinngang, maks. 100 Ω, kabel maks. 10 m eller skjermet. + UtgangssignalDriftsspenning: 24 VAC/VDC ±15%. Frekvens 50/60 Hz ±3 Hz. CO-versjon: 24 VAC ±15%. Frekvens 50/60 Hz ±3 Hz.Effektforbruk: Drift: < 1 VA (VAC); < 0.6 W (VDC) Standby: < 0.5 VA (VAC); < 0.25 W (VDC) I/O, CO-versjon: Drift: < 1.3 VA (VAC); < 0.7 W (VDC) Standby: < 0.5 VA (VAC); < 0.25 W (VDC) Plus-versjon: Drift:< 1.8 VA (VAC); < 1.0 W (VDC) Standby: < 0.5 VA (VAC); < 0.25 W (VDC) CO-versjon: TA-M106 aktuator strømforbruk må legges til separat.