Title: +038=360.015-#####._04-360.015 Gold RXHC-30 Ventilasjonsaggregat - Funksjonsguide.pdf
Luftflödesgränser Drift av reversibel värmepump är endast tillåten då från- luftsflöde respektive tilluftsflöde överstiger en minsta luftflödesgräns. Värden kan ställas in för frånluft respek- tive tilluft.Avrinning I den sista delen av avfrostningsprocessen sänks kom- pressorvarvtalet och strömningsriktningar genom fyrvägs- ventilen vänds tillbaka.Adaptiv start och stopp Start och stopp av avfrostningsprocessen styrs av beräk- ningar i styrsystemet som tar hänsyn till en mängd olika faktorer som mäts kontinuerligt.Efter varje avfrostning sker en anpassning för att optimera processen.www.swegon.com54. Elschema Följande elschema behandlar inkopplade komponenter utöver ett standard luftbehandlingsaggregat GOLD RX. För elschema standard GOLD RX, se separat dokument.Kommunikationskabel mellan kontakt COM4 på aggregatets styrenhet IQlogic och kommunika- tionsplint 97, 98, 99 på iPro kylkretsstyrning.3 GN DCom 14 +Com 27 - Com 3Com 410 +11 - Com 514 + SA Te mp13 -15 -16 +