Title: +038=360.020-#####._09-360.020 Gold RXF-25 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
1,700,8Roterende varmeveksler av typen RECOnomic84,3Ja80% samtidighet0080% samtidighet26080% samtidighet0/00/070% samtidighet Etter energigjenvinni ng5 4604941,190,6Etter energigjenvinni ng5 4605071,290,7Roterende varmeveksler av typen RECOnomic85,1Ja70% samtidighet0070% samtidighet26070% samtidighet0/00/0Dato: 12.08.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000498310100% samtidighet Etter energigjenvinni ng7 800m³/h618Pa2,16kW0,8°CEtter energigjenvinni ng7 800m³/h768Pa2,80kW1,0°CRoterende varmeveksler av typen RECOnomic82,1%Ja100% samtidighet43 400kWh/år27 000kWh/år100% samtidighet43 300kWh/år316 000kWh/år100% samtidighet1 770 / 1 770kWh/år1 770 / 1 770kWh/år0,540SEK/kWh0,480SEK/kWh0,540SEK/kWh2%2%2%20År6%Side: 34/36