Title: +038=66.009-##003._02-5DB - Brukermanual.pdf
vérifier que quelque procédure ne soit pas en courspresseretpendant 4 l’appareil visualise “PA”presserpresseroud’ici 15 s pour programmer “-19”presserou ne pas opérer pendant 15 spresseretpendant 4 s: le display visualisera “SP”.Pour sélectionner un paramétre:presserouPour modifier paramètre:presserpresseroud’ici 15 sPour sortir de la procédure:presseretpendant 4 s ou ne pas opérer pendant 60 s.Paramètres de configurationSIGLE SPMIN. r1MAS. r2U.M. °C/°F (1)POINTS DE CONSIGNE point de consigne9MIN. -25 0 0 0MAS. 25 1 1 1U.M. °C/°F (1) - - -ENTREES DE MESURE offset sonde chambre type de sonde (0=PTC, 1=NTC) point décimal degré Celsius (pour la grandeur visualisée pendant le fonctionnement normal) (1=OUI) unité de mesure température (2) (0=°C, 1=°F)MIN. 0.1 -99 r1MAS. 15 r2 99U.M. °C/°F (1) °C/°F (1) °C/°F (1)REGULATEUR PRINCIPAL différentiel du point de consigne point de consigne minimum point de consigne maximumMIN. 0 0