Title: DriftsinstruksMB35-150kW0820.pdf
Effektregulering På anlegg med varierende strømbelastning kan det elektriske abonnementet utnyttes maksimalt ved bruk av effektregulering. Den totale effekten måles i byggets hovedtavle og ved hjelp av kjelens regulator tilføres den effekt som til enhver tid er disponibel under abonnementsgrensen. Nødvendig utstyr er 3 stk. måletrafoer for plassering i byggets hovedtavle samt 3 stk. sekundær- trafoer for oppkobling mot regulatoren.Eksempel:Byggets maksimalbelastning er 350 kW som ved 230 V tilsvarer 880 A. Passende strømtrafoer for anlegget ,1000/5. Faktoren for denne blir da: 1000 : 5 = 200. Anlegget ønskes regulert ved maks 880 A, som gir 4,4 A. (880 : 200 = 4,4).Innstillinger må gjøres i servicemenyen. Ved å holde menyknappen inne i min. 5 sek. vil man få tilgang til denne. Med «-» knappen stilles strømgrensen på 4,4 og den nye verdien lagres ved å trykke på «E» knappen.Strøm 0.0(4.4)A