Title: Lysberegninger - SG_Rev.050221.pdf
14220.00 lm 156.0 W 7.18 W/m² (1.43 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (3.1H 4.2H) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 502 lx 450 lx 0.90 0.80 <=16.3 0.75 mHovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 83 lx 219 lx 205 lx 219 lx 205 lxUo 0.97 0.79 0.78 0.79 0.78Type Ant.\Prod.SG Armaturen ASRelux1Side 6/29Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: Bøifot hovedavdeling : : : 05.02.20212 Møterom2.1 Sammendrag, Møterom2.1.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 156SG Bestillingsnr. Armaturnavn: 5046212158 : Sense Round (600x600) Opalprism White 26W LED 3000K Ra>80(700mA)Bestykning: 1 x LED Strip 2370lm 3000K 26 W / 2370 lmSG Armaturen ASRelux1Side 7/29Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: Bøifot hovedavdeling : : : 05.02.20213 Montør rom3.1 Sammendrag, Montør rom3.1.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10.00.51.01.52.02.53.03.5 x [m]Grenselinje ved 750 lx500