Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
Monter vegghengslene ved å sette inn låsetappen i hengselhullene fra utsiden av skapet.3Skru til vegghengslene fra utsiden5.3.3.2 Installering av kontrollenhetEn må forsikre seg at veggen hvor kontrollenheten skal monteres tåler vekten av enheten.Ikke koble hovedspenningen (220V) til kontrollenheten. Dette gjøres ved første gangs oppstart.Elektriske koblingsskjemaer er vedlagt (Vedlegg C).Fig 22: Automatisk ventil med aktuatorplugg. Pluggens faktiske utforming kan avvike fra plugg vist på bilde.# 35/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 2015ProsedyreTrinnBeskrivelse (Fig 23)1Installer kontrollenheten på veggen; maksimum 2 meter fra EnwaMatic® Automatikk enheten og ca.1,5 meter over gulvnivå (Fig 15). Bruk skruer/ bolter som er egnet for aktuell type vegg.2Plugg inn strøm- og signal kabel fra ventil A til kontakt 4 og 5 på undersiden av kontrollskapet.3Plugg inn strøm- og signal kabel fra ventil B til kontakt 6 og 7 på undersiden av kontrollskapet.4