Title: +135.01=370.002-NT001T_01-Datablad AIR-SEP.pdf
Elektrisk-tilkobling: 230VAV 50HZ, 10A med en oppstrøms tilkoblet FI krets bryter: Tripping strøm 0.03A. Bruk bare godkjent transport og løfte utstyr.www.airsep.no11Air-Sep Trykk vedlikehold med Air-Sep Smartcontrol4.3 TilkoblingerTilkoblinger for varmeanlegg, vann og overløpTypEs AS-T 100 - 2400TypEs AS-T 20 og 4812346 + 73426+712 3 4Tilkobling for etterfylling ¾" ekstern ledn (ved hjelp av “ Ferskvann tilkobling”) Sikkerhets overløp DN50, tilkobling via trakt eller sluk(!) UT = Trykk vedlikehold Tilkobling (1” Eller 1/2” ekstern ledn) INN = Ekspansjon Tilkobling (1” Eller 1/2” ekstern ledn)(via valgfritt tilleggsutstyr 2 eller 3)4.3.1 Vann Tilkobling tilbehørAir-Sep "tilbehør 2 - Tilkobling System DN15"Air-Sep “Tilbehør 1 - Ferskvann tilkobling”Air-Sep “Tilbehør 3 - Tilkobling System DN25”4.4Elektrisk-tilkoblingerAir-Sep enheten er levert fullt kablet. To kabel linjer rutes utsiden: