Title: +038=360.000-LH005T_04-WISE Parasol Konfortmodul Swegon - Produktdatablad.pdf
Alternativt kan dyse HHHH stilles inn. Da gir den mer luft ved fravær (mindre besparing), men en overkapasitet på luftmengde og kjøling å ty til hvis man f.eks. ofte har besøk på kontoret.Kjølevann Med kjølekapasitetsbehovet 326 W for kjølevannet oppnås tilstrekkelig vannmengde i Diagram 1. Med temperaturøkningen ∆Tk= 2 K blir vannmengden 0,039 l/s. Diagram 2 viser at vannmengden 0,039 l/s ikke gir fullstendig turbulent strømning, slik at kapasiteten må korrigeres med reduksjonsfaktor 0,97. Kapasitetsbortfallet kompenseres ved å regne ut komfortmodulens kjøleka- pasitet på følgende måte: Pk = 326 / 0,97 = 336 W. Ny vannmengde hentes fra Diagram 1, qk = 0,040 l/s. Trykkfallet beregnes ut fra vannmengden 0,040 l/s og trykkfallskonstanten kpk = 0,020, som hentes fra Tabell 1. Trykkfallet kan nå avleses til 4,0 kPa i Diagram 4.