Title: 10 EX Gipsmørtel - Montasjeanvisning.pdf
Brannmotstand EI 120 U/U (E 120 U/U) EI 120 U/C (E 120 U/C) EI 120 U/C (E 120 U/C)Protecta Rørstruper mot underkant dekkeEX Gipsmørtel dybde ≥ 100mmKOMPOSITT WAVIN SITECH PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 120 ≥ 100MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 1200 x 2400mmKomposittrørGjennomføring Ø 32mm Wavin SiTech rør Ø 40mm Wavin SiTech rør Ø 50mm Wavin SiTech rør Ø 75mm Wavin SiTech rør Ø 90mm Wavin SiTech rør Ø 110mm Wavin SiTech rørFR Rørstruper 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag)Brannmotstand EI 120 U/U (E 120 U/U) EI 120 U/U (E 120 U/U) EI 120 U/U (E 120 U/U) EI 120 U/C (E 120 U/C) EI 120 U/C (E 120 U/C) EI 120 U/C (E 120 U/C)Protecta Rørstruper mot underkant dekkeEX Gipsmørtel dybde ≥ 100mmISOLERTE PE RØR BRANNMOTSTAND EI 240 C/C (E 240)ISOLERTE PE RØR BRANNMOTSTAND EI 240 C/C (E 240)Maks utsparing 1200 x 2400mm≥ 120MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 1200 x 2400mm≥ 120MM DEKKEKONSTRUKSJONER