Title: +038=310.000-NI014._03-7-415 Trykkprøvingsskjema.docx
7-415 Trykkprøvingsskjema én seksjonSjekkpunkter OK Avvik I.A. Målt verdi / tilleggsinformasjon Tegningsnummer og revisjon v-20-10-02 ok V20-10-03 Dato tegning Ved trykkprøvning med luft: Pass på at alt trykket er ute før slangen skrus fra; det er lett for at det blåses ut stålspon og støv som kan skade øyne! ok Seksjon akse 2-4 a-d Alle anlegg trykkprøves med min 1,3 x driftstrykk ok Sprinkler: 15 bar (vann) Type matr. Vsh galv 54-42- 28.alu pex 50 mm – 40 mm ok Dimensjon se over ok BAR ved trykksetting 3 bar luft-9,5 bar vann ok Påsatt klokken -- 1000 BAR ved avlesing etter minimum 2 timer ok Avlest klokken- 1200 ok Annet