Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.KABLER I BUNT BRANNMOTSTAND EI 180 (E 180)≥ 10mm åpning mellom bunt og konstruksjonKabler ≤ Ø21mm i bunt ≤ Ø160mmDEKKEKONSTRUKSJONERTett åpninger med 10mm dyp Protecta FR Akryl på 40mm dyp bakdytt av steinull fra undersiden≤ Ø160mm FR Rørmansjett med ≥ 60mm høyde fra undersidenFestes med Ø4mm betongskruerKOBBER ELLER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)≥ 10mm åpning mellom isolasjon og konstruksjonKobber eller stålrør ≤ Ø42mmDEKKEKONSTRUKSJONERTett åpninger med 10mm dyp Protecta FR Akryl på 40mm dyp bakdytt av steinull fra undersiden≤ Ø63mm FR Rørmansjett med 50mm høyde fra undersidenFestes med Ø4mm betongskruer9mm gjennomgående elastomerisk skumKOBBER ELLER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)≥ 10mm åpning mellom isolasjon og konstruksjonKobber eller stålrør ≤ Ø42mmDEKKEKONSTRUKSJONERTett åpninger med 10mm dyp Protecta FR Akryl på 40mm dyp bakdytt av steinull fra undersiden