Title: MicroBrann-BSM-230-2 - Teknisk datablad.pdf
VIKTIG: Hvis bare ett brannspjeld er tilkoblet til MicroBrann BSM-230-2 vil LED lamper på den siden hvor det ikke er tilkoblet brannspjeld, lyse for å indikere en alarm. En lask må være koblet mellom S4 og S6 i terminalen hvor det ikke er tilkoblet noen brannspjeld, for å indikere «åpen» posisjon i LED.41 mm61mm/r o t a u t c A2 r e p m a DRx Tx/r o t a u t c A1 r e p m a DLedFargeHandlingBeskrivelseStrøm/GreenPåEnheten er spenningssattspenningAlarmGult og grønt symbol per spjeld blinker vekselsvisBlinke intervall 0,5 sek.Spjeldmotor nådde ikke endeposisjon innen satt tid.AlarmGult og grønt symbol per spjeld blinker vekselsvisBlinke intervall 3 sekAktiv alarm på 1 eller flere spjeld; Bus-kommando = spjeldmotor åpen, spjeldmotor = i lukket posisjonRxGulBlinkerMottar data (Bus)TxGrønnBlinkerSender data (Bus)LukketGulPåLukket spjeldÅpenGrønnPåÅpent spjeldLukket + Åpen blinkerGul / Grønn