Title: +175=433.001_433 Underfordelinger.Beskrivelse.pdf
Tilkoblingsmoment på koblingsstykker, effektbrytere og lignende, må trekkes til med oppgitt moment i henhold til leverandørens beskrivelse. Se påstemplede verdier eller egne vedlegglnnstilling av samtlige parametere på effektbrytere, bimetall på kontaktorer, motorvernbrytere, isolasjon/jordfeilvarsling, ur, termostater og lignende utføres av installatør på anlegget hvis ikke annet er avtalt.På anlegg der det er montert frekvensomformere, mykstartere og lignende som produserer støy i henhold til EMC-direktivet, må egen montasjeveiledning vedrørende tilkobling av kabler og beskyttelsesledere følges.Ved isolasjonsmåling (megging) i tavlen må overspenningsvern, isolasjons/jordfeilovervåking samt ømfintlig utstyr som er tilknyttet "styrestrØmskurser" kobles ut for å unngå skader på disse komponentene