Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.KABEL BRANNMOTSTAND EI 90 (E 240)≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing Ø87mmFR Akryl dybde ≥ 25mmKabel ≤ Ø21mmProtecta Mineralfiber BIO dybde ≥ 48mm eller tilsvarendeKABLER BRANNMOTSTAND EI 120 (E 240)≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 300x300mmFR Akryl dybde ≥ 15mm på begge siderKabler ≤ Ø21mm single eller i bunt ≤ Ø100mmSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge siderKABLER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 120)