Title: +038=360.000-OS043._03-Super WISE II Kommunikasjonsenhet Swegon - Brosjyre.pdf
PARAGON W HC CCOB Kjøling/varmeCCO-ventilReturGlatt rør 12 x 1,0 mmTilløpGlatt rør 12 x 1,0 mm31PACIFICVanntilkobling PACIFICAnbefalte grenseverdier Maks. anbefalt arbeidstrykk: 1600 kPa Maks. turledningstemperatur: 60 °C7017570Ø 12 x 1,0PACIFIC2184PACIFIC Ø 160A2B2B1A1Kyla retur/ Cooling returnVärme retur/ Heating returnVärme tillopp/ Heating supplyKyla tillopp/ Cooling supplyPACIFIC, vanntilkobling, sett fra gavlenA1=Tilløp kjølevannA2= Retur kjølevannB1=Tilløp varmevannB2= Retur varmevannOBS!Det er viktig at kjølevannet kobles til riktig tilkoblingsrør.Strømningsretningen er avgjørende for å få ut full kapasitet.Vannets strømningsretning er merket på enhetens gavl med retningspiler.Tabell koblingKomponentVersjonFabrikkmontertTilkoblingKoblingstypeTilkoblingKoblingstypePACIFICA bare kjølingMotor og ventilReturDN20 utv. gjenge