Title: +135.01=370.001-JP501T_02-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Forbindelse av differansetrykkgiverKabelFargeKlemmeFunksjon1 2 3Sort Blå BrunIn1 GND + 24 VSignal Jord + 24 VTab. 5: Forbindelse av kabel differansetrykkgiverLES DETTE: Differansetrykkgiverens elektriske forbindelse skal føres gjennom den minste kabelskjøten med gjenger (M12) som finnes på elektro- nikkmodulen. For dobbeltpumpe- eller bukserørskobling-installasjon må differan- setrykkgiveren kobles til på masterpumpen. Målepunktene til differansetrykkgiveren på masterpumpen må - i respektivt kollektorrør - ligge på suge- og trykksiden til dobbelt- pumpeanlegget.FremgangsmåteKoble til tilkoblingene med riktig tilordning av klemmene. • Pumpen/anlegget jordes forskriftsmessig.WILO SE 03/201888.18.2NorskBetjeningBetjeningselementerElektronikkmodulen betjenes ved hjelp av følgende betjenings- elementer:Betjeningsknapp