Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
Underveis i testsekvensen vil ventilene omposisjonere seg. Dette kan observeres på EnwaMatic® enheten, men også på skjermen (Fig 37, I).4Når testen er fullført, vil EnwaMatic® BAF enheten automatisk bli satt i normal drift; “On/Run” (1). Grønn statuslampe lyser (Fig 37).5Dersom en eller flere av ventilene ikke fungerer, vil det utløse en alarm. Rød statuslampe vil lyse og statusfeltene på skjermen viser “Off/Stop” og “Alarm” (Fig 37, F, G).6Følge prosedyre beskrevet i avsnitt 9.8.8:”En alarm er utløst- hva skal gjøres?”. Kjør en ny testsekvens.# 68/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 20155: BAF ventiler1: Hovedskjerm (“hjem”): on/ run- ingen alarm4: Alarmhistorie2: “Enwa Water Treatment (EWT)” meny3: TilbakespylingsloggFig 38: Figur som viser hvordan man skal navigere mellom de ulike skjermene når EnwaMatic® BAF er i on/run (på/i drift) status# 69/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 20159.8.3 Aktivere “2 dagers” tilbakespylingsprogramProsedyre (Fig 38)TrinnBeskrivelse1