Title: Niprox - Vannbehandling - Tungasletta 2 Bygg A - varme-2023-11-07.pdf.pdf
Tungasletta 2, varmeKundeEntra Eiendom ASAnleggKontaktpersonRobert Hansen (Servicekontakt)TelefonSerienummer: 1378-PS4-04-07Servicedato: 31.10.2023O2 ( <20 ppb)0VannkvalitetpH (9-10,5 Glyk. >7,5)9.5Ledningsevne180Trykk før katalysator4.3Trykk etter katalysator3.7Før serviceDifferansetrykk0.6Vannmengde40Trykk før katalysator4.3Trykk etter katalysator3.7Etter serviceDifferansetrykk0.6Vannmengde40Sjekkliste av anleggetVurdering ved serviceKatalysator p. for katalysator / prosess evneOKSystemtrykk turOKSystemtrykk returOKVentil system vann innOKVentil system vann utOKStrømningsregulerings ventilOKLuftepotte m/filterOKPumpeOKManometerOKLekkasjeNeiTiltak på anleggetVurdering ved serviceSkifte katalysatorpatronNeiEtterfylle hydrogenNeiJustere pH nivåJaVurdering av anleggetVurdering ved serviceVannkvalitet/ utseendeKlartTilstand / driftgodBekymringsmeldingNeiHvis ja, Tiltak: