Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
Hovedadkomst og hovedrømningsvei er via dør til korridor med utgang på terreng. Trapperommet er dermed en alternativ rømningsvei dersom korridoren skulle være blokkert. Da branncelleveggene rundt trapperommet har EI 120 brannmotstand, og da seksjoneringsvegg i sokkel også har REI 120-M brannmotstand, vil personer som rømmer fra arealet ha vesentlig bedre sikkerhet mot brann- og / eller røykpåvirking (når de har passert et brannskille) kontra et trapperom utført som type Tr2.Sensitivitetsvurdering Doble brannskiller med 120 minutters brannmotstand vil til sammen gi bedre sikkerhet for personer i bygget enn et mellomliggende rom med ett brannskille som har EI 60 brannmotstand. Dør til trapperom vil også ha selvlukkerfunksjon (ingen endring).Resultat og gyldighet Prosjektert løsning vurderes å være gyldig så lenge bygget har et automatisk brannalarmanlegg underlagt årlig service og vedlikehold, og så lenge rømningsveiene merkes iht. NS 3926.WWW.FIRESAFE.NOBYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDSIDE 256.3