Title: Tiltaksplan Smestad skole 2017.xlsx
Tilsynsrapport Hafslund 21/2-2017 Registrerte avvik : Bestilt utførelse Utført dato Paviljong : 1. Jordelektroden manglet. JF. FEL §19 Gjelder at vi ikke kunne versifisere jording ved paviljongen. Sendt SEKO 2017-03-10 00:00:00 2. Paviljong tilførsel. Jordelektroden var ikke tilfredsstillende utført. JF FEL §19. Gjelder ikke tilkoblet jording/skjerm i tillførselskabel som går til paviljongen. Sendt SEKO 2017-03-10 00:00:00 Skole 3. Fordeling hovedtavle Kontaktpunktet hadde dårlig kontakt JF. FEL §22. Gjelder skrue på bunn av sikringselement kurs K41. 2/3-2017 ISY 4. Heimkunnskap. Det var i stor utstrkning lagt opp til bruk av bevegelig ledning. JF. FEL §16. Gjelder skjøteledning til fryser og kjøleskap. 2/3-2017 ISYPaviljong :Skole