Title: FDV_Instruks_Ahlsell_.docx
Dersom stigekablene utsettes for tildekning, støt og kjemikaler kan stigekablene skades. Disse situasjonene må unngås.431.8 TegningerHenvisning: VedleggTegningsnr.:VedleggSkjema:Vedlegg432 HOVEDFORDELING432.1 AnleggsinformasjonHovedfordeling er plassert i rom Spiserom mellom møterom og garderober med tilførsel over kabel forlagt på kabelbro fra hovedfordeling nede i kjellerFordelingen er utført som lakkert stålplateskap, og alle avgangene er sikret med vern, jordfeilautomater og effektautomater. Hovedfordelingen har inntaksbryter på inntil 250A.Det er også en 230V tavle i gjennomstrømmingslageret som blir benyttet, denne forsyner hovedsakelig eksisterende anlegg i gjennomstrømningslager og lagre utover.Begge tavlene har hatt en mindre ombygging der vi har satt inn målere slik forbruket til Ahlsell blir målt riktig.432.2 Systeminformasjon432.3 Tilsyn og vedlikehold