Title: Manual Elkjeler EL 160 - 500 Eco_No_Systemair_NY PANEL_jan -22_LOW.pdf
Maks.trykket er satt til 2,85 bar for kjeler med 3 bar sikkerhetsventilMaks.trykket er satt til 5,85 bar for kjeler med 6 bar sikkerhetsventil.Disse innstillingene skal kontrolleres av installatøren og kan justeres i henhold til det aktuelle anleggetSe også kapittel 6!.!Merk: I standardkjelen er pressostattilkoblingen plugget. Der er det ikke lov å montere noe! Sikkerhetsutstyr skal monteres eksternt. Elektrokjelen er CE-godkjent som aggregat og skal ikke modifiseres.6Strømbryter leveres med fabrikkinnstilling. Dens responstid bør justeres etter installert strøm for optimal utløsningstid.1.2.1 Etterstramming av strømkablenes tilkoblinger!Ved igangkjøring av kjelen skal strømkablenes tilkoblinger kontrolleres og etterstrammes – mot varmekolber (øverst på kjelen), strømskinner og deres skrueforbindelser, kontaktorer, inngående faser – null – jord samt øvrige elektriske tilkoblinger. Se kapittel service och "Instruksjonsbilde for etterstramming”.!