Title: +038=360.000-LC007T_03-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Drifts- og vedlikeholdsinstruks.pdf
h. - Luftfilterj. - Frontpanel for luft inntak/avkastk. - Friskluftinntak (for rør/kanal montasje)Drifts- og vedlikeholdsinstruks – CoadisLine 600 – N1147D-NO0715Typeskiltet inneholder all informasjon som er nødvendig for å indentifisere enheten. Skiltet er plassert like over friskluftinntaket på siden med tilkoblinger. Ha type og serienummeret klart ved henvendelser til leverandør av enheten.6 Installering og tilkoblingerNB! For å unngå skade på både enheten og rommet den monteres i, må hydrauliske tilkoblinger kun gjøres av autorisert personell.Mekaniske tilkoblinger  Påse at det ikke er noen hindringer i veien for å sikre optimal fordeling av luften  En elektrostatisk plastfilm er festet på luftinntaket på frontpanelet. Dette forhindrer støv fra å komme inn i enheten mens den settes sammen. Fjern denne plastfilmen når alt er sammen- skrudd og satt i rett posisjon o Plassering av enheter med 180° luftinntak/avkast frontpanel (Fig. 4-a)