Title: +038=453.001-LZ001._04-OJ ETN4 Termostat Micromatic Brukermanual.PDF
Hvis regulatoren (C) er valgt under bruk, er gulv- og romfølerne koblet ut og oppvar- mingen er styrt etter en skala fra 0-10, dvs. 0-100 % av full effektInnstillinger For å innstille parameterverdiene må du trykke og holde inne knappen i midten i tre sekunder. SCA a Hi a 40 vil bli vist på displayet. Først vil SCA vises i 1 sekund etterfulgt av Hi og ende- lig 40. Ønsket verdi kan nå innstilles med navigasjonsknappene. For å få adgang til den neste parameteren trykker du på program- meringsknappen igjen. Hvis det ikke blir trykt på noen knapper i 30 sekunder, returnerer programmet til utgangsvisningen.Maks. temperatur Den høyeste sett-temperaturen som termostaten kan innstilles på. Min. temperatur Den laveste sett-temperaturen som termostaten kan innstilles på. Maks. grensetemperatur Hvis bruksområdet er innstilt til romføler med grensetemperatur i gulv (AF), kan den høyest tillatte gulvtemperaturen i tregulv mv. innstilles her.Rom/grense (AF):Regulator (C):