Title: asmicra100_dn.pdf
feilsignal genereres av sentralen, tilfredsstiller kravene til lokale eller nasjonale forskrifter for brannvarsling. Maksimum tillatt responstid iht. EN 54-20 er 300 sekunder, og iht. NFPA 72 er 200 sekunder. Eksempel: I sistnevnte tilfelle, hvis hastighetsforsinkelsen var satt til 180 sekunder (innenfor grensen), men brannalarmsentralen ikke genererte et feilsignal innen ytterligere 25 sekunder, betyr den samlede responstiden på 205 sekunder at systemet ikke er i samsvar med forskriftene.