Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
Diameter (d) (mm)Kabelstige eller kabelbroTykkelse GPG (mm)Annet tilleggsprodukt på begge siderKabel type (A,B,E,G)Kabel type (C,D,F) i buntd ≤ 50d ≤ 195UtenGPG 200 i plan med underkant dekkeFS-EXTabell I.3 Brannmotstandsklasse E 120/EI 120. Små kabelgjennomføringer ≤ 270 x 270 mm, Ø300 mm. Omfatter kabler med alle typer ledemateriale og kabelisolasjonKabelgruppe/ kabelbunterDiameter (d) (mm)Kabelstige eller kabelbroTykkelse GPG (mm)Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Kabelbunt (små kabler)d ≤ 60UtenGPG 100 i plan med overkant dekkeSteinull 150 kg/m3, 50Tabell I.4. Brannmotstandsklasse E 120/EI 90. Store kabelgjennomføringer ≤ 700 x 700 mm. Omfatter kabler med alle typer ledemateriale og kabelisolasjon.KabelgruppeDiameter (d)Kabelstige eller kabelbroTykkelse GPG (mm)Annet tilleggsprodukt på begge siderSmå kabler (A, B)d ≤ 21Middels kabler (C, E)d ≤ 50Store kabler (D)d ≤ 80UtenGPG 150 i plan med dekkeKabelbunt (små kabler)