Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
Steinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge siderLINEÆRE FUGER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 180)DEKKEKONSTRUKSJONER ELLER MELLOM DEKKE OG VEGGMaks fuge- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 25mm oversideAluminiums ramme klassifisrt til EI 60 eller høyereSteinull dybde ≥ 50mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarendewww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0046 & 21/0035Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 3 (37) 2020 12 7Detaljtegninger Protecta® FR AkrylKABEL BRANNMOTSTAND EI 60 (E 120)Maks utsparing 100x1000mmDEKKEKONSTRUKSJONERKabel ≤ Ø21mmFR Akryl dybde ≥ 25mm over- eller undersideProtecta Mineralfiber BIO dybde ≥ 25mm eller tilsvarendeKABEL BRANNMOTSTAND EI 240 (E 240)Maks utsparing 300x300mmDEKKEKONSTRUKSJONERFR Akryl dybde ≥ 25mm oversideKabel Ø23-27mm 1x185mm2 leder med PVC isoleringProtecta Mineralfiber BIO dybde ≥ 48mm eller tilsvarendeKABLER BRANNMOTSTAND EI 90 (E 120)Maks utsparing 300x300mmDEKKEKONSTRUKSJONER