Title: +038=360.019-#####._09-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
71dB(A)58dB72dB(A)75dB85dB(A)47dB62dB(A)6 Pa6 PaSide: 2/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.019 +/- 8.640 m3/h - 100% samtidighetDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-100005346782x(592x592x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonen2,01 m/sAnbefalt dim. trykkfall135 PaStarttrykkfall85 PaSluttrykkfall185 Pa1Batterivarmeveksler, GOLD030F2SDP01Antall rørrader12Antall kretser5Anslutningsnummer32 utv.Lamellavstand2,0 mmLuftsideTrykkfall263 PaLufthastighet2,22 m/stilluftens tørre temperaturvirkningsgrad (0°C)67,5 %Tilluftens tørre temp. virkningsgrad ved like luftmengder (dim. utetemp.)63,7 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold69,8 %Årsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annet