Title: THMontPlate.pdf
TETTING | MUR, LETTBETONG OG BETONG InStaI Iasjon &gﬁ ;ﬁﬁ:%jon Utfarelse JL 1. Rengjer alle overflater samt gjennomgaende tekniske installasjoner, slik at det Fpen ulspari TX60mm Brannoiate 2.5 120 er rent, tart, fritt for fett, stov eller annen forurensing. Kabler @55mm 1 x 60mm Brannplate 2-S 60 |12 Vel | e bl late ett il € i 4 side 2- SBior Z219mm | T xGomm Brannplis 2.5 %0 g antall og type brannplate etter tabell til venstre eller angivelser pa side 2-4. Cu-ror @58mm | 1x60mm Brannplate 2-S 120 || 3. Ved branntetting i gipsvegger méa den behandlede siden av brannplaten ga i Kanal 1000x1000 | 1x 60mm Brannplate 2-S 60 flukt med ytterste gipsplate pa begge sider. TETTING | GIPSVEGGER K fi i g i Type teing TierES 5 4. Masker rundt utsparingen hvis der anskes en estetisk bra tetting. Maks dimensjon Min. |l 5. Mal opp utsparingen, og kapp brannplatene slik at de passer. Apen utsparing 2 x 50mm Brannplate 1-S 90 Kabler @25mm 2 x 50mm Brannplate 1-S 60 ||6. Merk posisjonene til de gjennomgéaende tekniske