Title: 360.011 Swegon  GOLD25FRXHC +- 6750 m³hVentilasjonsaggregat-Produktdatablad.pdf
dB(A)60dB75dB(A)61dB76dB(A)74dB84dB(A)46dB61dB(A)4 Pa7 PaSide: 2/50AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.011 GOLD25FRXHC +/- 6.750 m³/h - 100% samtidighetDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000515232Filterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonen1,47 m/sAnbefalt dim. trykkfall94 PaStarttrykkfall47 PaSluttrykkfall141 Pa1Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G025FRXHCP01Kjølemaskinen leveres fylt og montert1Roterende varmeveksler RX/HCRoterende varmeveksler av typen RECOsorpticSorpsjonsbehandletTurtallsregulertTrykkfall, tilluft162 PaTrykkfall, avtrekk171 PaEkstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje