Title: 2209 Elektro - NEK 405-3 Næring Oppdelt Lofotsenteret.pdf
Utstyr har ikke tilstrekkelig kapslingsgrad (berøringsfare).TiltakDet må monteres utstyr med tilstrekkelig kapslingsgrad.LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar I fordeling 432.01/0126.09.2022 08.06.06 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres13/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 FordelingerId: 1729Dokumentasjon av fordelingen er mangelfull.TiltakDokumentasjon av fordelingen må oppdateres.LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar Dokumentasjon er mangelfull. Komponenter i fordeling bak avdekking er ikke merket eller tatt med i kursfortegnelse. Risikovurdering. Samsvarserklæring. Rapport fra sluttkontroll mangler. FEL.26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no2 - Må utbedres14/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 FordelingerId: 1730Merking er ikke i samsvar med sikringskurser/vern.Tiltak