Title: FDV Dokument Døli Pleie og omsorgssenter.pdf
Ved brann og røykfylt trapperom kan luker åpnes fra branntast i bunn av trapp. Åpning: Dør til branntast åpnes og Rød knapp betjenes Lukking: Dør til branntast åpnes og Sort knapp merket Reset betjenes2. Lokalisering Overlys i tak3. AdresserBramo Glass og Klima ASPostboks 222, 34 21 Lierskogen 32240560322405614. Teknisk beskrivelseÅpningssystem for røykventilasjon og dagligventilasjon4. 1 SystembeskrivelseÅpningssystem for brannventilasjon i takluker med åpningssystem som åpner lukene til 160 grader. Sentral og branntast i bunn av trapp.4. 2 Komponentliste:Antall 2stk 2stk 2stk 2stk 2stkBeskrivelse Overlys Karmer hengslede 24V-Åpningsagregat StyresentralerType PC 100x100 9-lag 100x100 isolerte 160 SVM 24-5AFabrikat Domex AS Domex AS Actulux AS Actulux AS WSK-320 Actulux ASBranntaster3Side 4 av 5 RO/ 2279225. Klargjøring PåseAt det ikke er noe som hindrer vinduer / luker å åpne. - At det ikke er feilvarsler i sentral / automatikk6. Driftsinstruks6.1BRANN / RØYK: