Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Установка См. выше информацию по безопасности. Установка, электрическое подключение и ввод в эксплуатацию должны осуществляться уполномоченным персоналом в соответствии с требованиями и нормами. Электрические соединения производятся в соответствии с электрической схемой в клеммной коробке, маркировкой на клеммных блоках или на кабеле. Все 3-фазные вентиляторы поставляются с завода с 3-фазным подключением к сети при напряжении 400 В переменного тока. Закройте пробками- заглушками все неиспользуемые кабельные вводы. Вентилятор типа К должен быть установлен с соединительной коробкой на верхней части устройства под углом ±90202341 | A021|29градусов. Если постоянная установка осуществляется с помощью кабелей с диаметром 12-14 мм, вводный изолятор должен быть заменен (относится к типу К, KV, RVF и KVK 125/160). Чтобы сохранить IP44 вентиляторы серии RS не должны быть смонтированы соединительной коробкой/моторной пластиной вверх (рис. 1).