Title: Servicerapport F13 Varmt lokale Engdahl.pdf
ServicerapportBygg: System:F13 36.0136.01Sjekk av dårlig luft EngdahlGått gjennom og sjekket opp luftmengder på rommene. Justert opp luftmengde på 1stk kontor og møteromSjekket alle romstyringene, disse er ok.Sjekket temperatur; Tilluftstemperatur på hoved strekk er 17,5grSjekket luftrykk på hoved strekk. Dette var litt lavt, men har justert dette opp. Økt setpunkt fra 150Pa til 180Pa på hovedstrekk.Utført av:: Tommy UtheimOrdre:Dato.3671516005.07.2023