Title: Brannkonsept.pdf
R30 [B30]A2s1,d0 [ubrennbar]Overflater og kledninger: [nnvendige overflater D-s2,d0 [In2] [Brannceller inntil 200 m? B-s1,d0 [In1] Brannceller > 200 m [Remningsveier, sjakter og hulrom | B-s1,d0 [In1]Bﬂ,do‘mtl] .Ko10/D-2,00[K2] [Brannceller inntil 200 m* K,10/ B-s1,d0 [K1] Brannceller > 200 m?K10/ A2-51,d0 [K1-A] Remningsveier (ogs4 bak nedforede himlinger), sjakter og hulromA251,d0 [ubrennbar][Brannceller: Branncellebegrensende konstruksjon EI60 [B60] Se kap. 2.4 og brannplanerGarasjer over 400 m? EI90/ A2-s1,d0 [A90]R E3OIF0]_ [SbrmplnDerer i branncellevegger (generelt) El, 60-S, [B60] Dorer mé normalt veere utstyrt med terskel Branncelle — trapperom Trl El, 30C-S, [B30S] Luker i installasjonssjakter m4 ha anslag pd Branncelle trapperom Tr2 E 30C-S, [F305] plle sider.EI, 60S, [B60]Brannseksjoner:Seksjonering Fullsprinkling av bygget B?num pr. etasje kan veere inntil 10.000 m’.