Title: Sikkerhetsventil.pdf
der Eintritts- oder Austrittsöffnung nach oben (G-H).3. Wartung und Service • Führen Sie einmal jährlich eine Sichtprüfung des Ventils auf Anzeichen von Undichtheit durch. Durch Drehen der Anlüftkappe des Ventils in Pfeil- richtung wird der Ventilsitz im Inneren des Ventil mit einem gut hörbaren “Klack”-Geräusch kurz geöffnet, Wasser tritt aus. Anschließend muss das Ventil wieder vollkommen dicht schließen. • Ist das Ventil nach dem Anlüften und Spülen weiterhin undicht, muss das Ventil ausgetauscht werden. • Das Prescor-Ventil ist ein Sicher-