Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
3.7 3.9 3.9 4.3 4.5 4.8 7.9 8.1 8.3 8.4 8.8 11.8 12.5 12.8 12.5 13.1 13.33.8 4.1 4.1 4.7 5.0 5.4 9.2 9.9 10.3 10.9 12.5 14.4 16.7 18.3 16.1 18.3 20.3(1) Enheter med pumpmodulFlöde för maximal tillåten temperaturskillnad vid minimal utgående köldbärartemperatur (2) Enheter utan pumpmodulFlöde för maximal tillåten temperaturskillnad vid minimal utgående köldbärartemperatur (3) Enheter med pumpmodulMaximalt flöde för ett tillgängligt tryck på 20 kPa (enhet med lågtryckspumpmodul) eller 50 kPa (enhet med högtryckspumpmodul)(4) Enheter utan pumpmodulMaximalt flöde för ett tryckfall på 100 kPa i plattvärmeväxlaren.61WG/ 30WG/ 30WGAMin.(1)Flöde, förångare, l/s Max.(3)Max.(4)20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 110 120 140 150 170 1900.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6Lågtryck 3.5 3.7 3.7 4 4.2 4.4 5.4 5.6 5.7 5.8 7.4 11.4 12.5 13.2 12.6 13.6 14.0Högtryck 3.6 3.9 3.9 4.2 4.4 4.6 6.9 7.1 7.3 7.5 8 11.7 12.4 12.9 13.8 14.4 14.7