Title: Årskontroll gassanlegg.pdf
2. Utrustning, rør og tilkoplinger kontrolleres for - korrosjon eller annen skade - lekk fylleventiler eller dårlige/utslitte tilslutninger på fylleventilene - skade på sikkerhetsventil eller lekk/blåsende ventil - nivåindikatorens funksjon3. Ventildeksel kontrolleres - at det er intakt og uten skade - at det er låsbart4. Jordingskabelen kontrolleres visuelt5. Sikkerhetsventiler inspiseres og det kontrolleres at - hetten er på plass - dreneringshullene er åpne - ventilen ikke er skadet, for eksempel av is - ventilen holder tett - ventilen ikke er korrodert (spesielt fjæren) - ventilen er fri for forurensninger (støv, sand, is, maling, olje/fett osv.) - det ikke finnes korrosjon eller lekkasje ved forbindelsen til tanken - det ikke er tegn til at noen har forsøkt å justere ventilen Feil som oppdages skal umiddelbart rapporteres til eier/bruker og omgående rettes opp. Ved større feil eller skade skal ventilen skiftes ut.