Title: +038=360.000-SF021T_04-GRC Gitterventil Swegon - Produktdatablad.pdf
K-faktor finns angiven på produktens märkning. K-faktorer finns också i gällande injusteringsanvisningar som finns på www.swegon.com.Anslutningslåda: ALS. Utförd i förzinkad stålpåt. Lådan innehåller demonter- bart spjäll, fast mätuttag samt ljudabsorbent med förstärkt ytskikt, brandklassad B-s1,d0 enligt EN ISO 11925-2. Tät- hetsklass C på höljet enligt SS-EN 12237 samt VVS/AMA.Projektering Gallret kan monteras i vägg och tak. Lagerförda storlekar enligt tabell under avsnitt Specifikation.Skötsel Frånluftsdonets lameller dammsugs med borstmunstycke och kan därefter vid behov tvättas med ljummet vatten och diskmedel.Om anslutningslåda används ska denna vid behov dammsugas med borstmunstycke.Miljö Byggvarudeklaration finns på www.swegon.com.Fri area För att erhålla den fria arean multipliceras gallrets inre area med en faktor f = 0,91.Exempel:Galler: GRC 200Gallrets inre area (ØB-mått), från tabell (Mått och vikt):Area = (ØB2 x 3,14) / 4(0,182 x 3,14) / 4 = 0,0254 m2