Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
Expanzné nádoby sú tlakové zariadenia a vyhovujú smernici pre tlakové zariadenia č. 2014/68/EU. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii od spoločnosti Flamco na požiadanie.1. Systém nechajte vychladnúť a vypustite z neho tlak. 2. Odstráňte kryt (H) a uzáver (I). (obr. č. 10, 11) 3. Zatlačením vnútorného ventilu (J) vypustite tlak z expanznej nádoby. (obr. č. 12) 4. Expanznú nádobu (A) odskrutkujte z držiaka. (obr. č. 13) Poznámka: Plná expanzná nádoba je ťažká! Voda v expanznej nádobe môže byť horúca. Pri likvidácii expanznej nádoby dodržujte miestnu legislatívu.TURMontaj ve kullanma kılavuzu1. GenelTáto príručka sa týka expanzných nádob o kapacite od 2 do 1000 litrov.Doğru dolum basıncı için, alma www.flamcogroup.com/vesselsizing adresinde yer alan hesaplama programına bakın.Paket bir genleşme tankı (A) - etiketli (B) ve bir kılavuz (C) (şek. 1) içerir. Maksimum izin verilen sistem basıncı ve ön yükleme için etikete bakınız.Güvenlik • Genleşme tankı ön yüklemeli olarak teslim edilir: