Title: Brannkonsept.pdf
Bygget ma ha brannslanger med innvendig diameter p4 minst 19 mm og ha en lengde p& max. 30 m (NS EN 671). Alle arealer m& dekkes med brannslanger.Kjekken bor i tillegg ha CO, apparat.Ved bruk av frityr anbefales et Wet chemical (klasse F) slokkeanlegg nér frityren er over 8 1. Handslokker klasse F (wet chemical) ber uansett anskaffes. Det er f.eks. egen vedtekt i byer som Oslo og Trondheim om dette, men enna er det ikke kommet som noe generelt krav i brannforskrifter.