Title: 2014-Årskontroll Tungasletta 2 Blokk A.pdf
Vakttelefon: 928 38 776 E-mail: trondheim@bravida.no www.bravida.no Sikkerhetsrapport årlig kontroll sikkerhetsanlegg:Dato:03.01.2014 AO nr.: 72931310668Avs.nr.:Kundenavn og adresse:Faktura adresse:Anleggssted / adresse:(Entra Eiendom) Tungasletta 2 ASTungasletta 2 BLOKK AKundenr.:Kontaktperson / tlf.nr.: Kontrakt: XSiste årskontroll:Kvartal:Bestiller:Leif MelhusRegning:Sentraltype:Serienr.:SW-versjon:Autrosafe BS-420/BP- 405m/batteri4.4.2Strømforbruk normal:Strømforbruk i alarm:Rapporten gjelder:Idriftsettelse:Antall sløyfer:3xBSD-330Batteri: 2x12 V 25 Ah 12 År Årskontroll:XAntall adresser:01:51 02:37 03:28Nett:AlTel nr. / GSM nr.:Serviceoppdrag:Ladespenning:27,13vÅrskontroll er utført ihht FOBTOT m/veil. § 2-4Ja:Nei:Annet:Kontrakt type:Brann:XRøykvent.:XSlokkeanl.:Nødlys:XAnnet:Funksjonskontroll:Alarm overføring:Feil overføring:SD- anlegg OK X FeilTrondheim BrannvOK X FeilBatteri:OK X Feil