Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Anslutning J2: Digitala utgångar CH 1 till 4 för elvärmare 1 till 4. • Anslutning J3: Digital utgång CH 6 för styrning av en 3-vägs riktnings- och avstängningsventil • Anslutning J6: Analog ingång CH 11 för utomhustemperaturgivare • Anslutning J6: Analog ingång CH 12 för information om behovet av tappvarmvatten • Anslutning J7: Analog ingång CH 13 för information om behovet av tappvarmvatten • Anslutning J8: Analog ingång CH 14 för information om enbart sommardrift (endast tappvarmvatten) Hur du använder de olika konfigurationer som krävs beskrivs i TouchPilot Junior-styrningens IDU.