Title: +038=621.001-NI009T_01-1. Brukerveiledning for heis_Jan. 2018_N_br.pdf
(For manuell operasjon, referer Instruction Manual for Elevator Maintenance.)Prosedyrer for bruk av Brannmannsheis og valg av bryter kan variere på grunn av lokaltregelverk.Blokkskjema for BrannmannsheisReferer blokkskema (a) eller (b) som vist nedenfor, og beskrivelsen på det individuelleprosjektinformasjonsbladetReferer 4.2.3. for forholdsregler og instruksjoner om tiltak mot brann.Etter brannslukking skal dørene lukkes og heisen tas ut av service. Kontakt heismontør for inspeksjon av heisen*Referer 3.3.4. for hvordan heisen stenges.Etter en brann må ikke heisen benyttes før sikkerheten er bekreftet av heisansvarlig eller en brannmann.© Uniheis AS – 2020102 -(B0329-332 Dronning Mauds gt. 1 - 3)D50102(No)-b Utgitt Nov. 2019b) Blokkskjema for Brannmannsheis (FE) i samsvar med NS-EN81-72En brann oppstårFase-1 (returoperasjon)Heisansvarlig eller brannmann setter bryter(*1) for Firefighters’ Emergency Operation som står nær utvendig tablå i returetasjen(*2) på 1.