Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Tableaux électriques: le tableau électrique se trouve sur le côté extérieur de l’unité (fig. 1-2). Enlever le couvercle du tableau électrique en retirant la ou les vis de fermeture. Les borniers dans lesquels on effectue les connexions conformément aux schémas électriques et aux figs. 36-38-39-40 se trouvent à l’intérieur du tableau.42 GW47(cid:19)(cid:24)(cid:18)(cid:20)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:20)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:29)(cid:21)(cid:25)IMPORTANT: • Pour l’alimentation de l’unité, il est recommandé d’utiliser descâbles d’une section minimum correspondant à la valeur indiquée dans le tableau II.Une fois les raccordements effectués, bloquer les câbles avec des joints de protection spécifiques (réf. 19).Une fois les raccordements effectués, bloquer les câbles avec des joints de protection spécifiques (réf. 19).Ne pas oublier de fermer le tableau électrique avec un couvercle de protection spécifique en se servant de la ou des vis que l'on avait enlevées précédemment.