Title: 33 Spjeldventil med overvåking.pdf.pdf
upp till 300psi/2068kPaupp till 300psi/2068kPai/ti/tupp till 300psi/2068kPaupp till 300psi/2068kPaupp till 300psi/2068kPa3.0. SPECIFIKATIONER – MATERIALHus: Segjärn som överensstämmer med ASTM A-536, kvalitet 65-45-12 Ändyta, 2 – 6"/50 – 150 mm: Segjärn som överensstämmer med ASTM A-536, kvalitet 65-45-12 Tätningshållare, 8 – 12"/200 – 300 mm: Segjärn som överensstämmer med ASTM A-536, kvalitet 65-45-12 Ventilhusets beläggning: Svart alkydemalj Skiva: Segjärn som överensstämmer med ASTM A-536, kvalitet 65-45-12, med elektrolysfri nickelbeläggningsom överensstämmer med ASTM B-733Säte: EPDM av kvalitet "E" Skaft: 416 rostfritt stål som överensstämmer med ASTM A-582 Skafttätningspatron: C36000 mässing Lager: Rostfritt stål med TFE-foder Skafttätningar: EPDM Skaftstoppring: KolstålStälldon:2 – 8"/50 – 200 mm: Löpmutter i mässing på en stålledarskruv i ett hus av segjärn10 – 12"/250 – 300 mm: Snäckhjul av stål och snäckväxel av gjutjärn, i ett gjutjärnshus