Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 3.00 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (37.48 m²)27642.00 lm 282.0 W 7.52 W/m² (1.42 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1 BrukerprofilEm Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (3.4H 4.4H) PosisjonReferanseplan 1.1 Kontorer 5.26.2 (EN 12464-1, 8.2011) Skriving, skriving med skrivemaskin, lesing, databehandling (Ra >80.00) Horisontal 531 lx 422 lx 0.79 0.70 <=18.4 0.75 m(>= 500 lx)(>= 0.60)(< 19.00)Hovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 98 lx 243 lx 274 lx 243 lx 275 lx(>= 30 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx)Uo 0.97 0.74 0.69 0.71 0.68(>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10)Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 189/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022202.098 Kontor Fellesskap