Title: Brannkonsept, Simployer - Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
11 Bærende hovedsystemYtelseskrav R 60 [B 60]Kommentarer og referanser2 Sekundære bærende bygningsdeler og etasjeskillere som ikke er del av hoved- bæresystem eller er stabiliserende3 Takkonstruksjoner somBranncellebegrensende konstruksjoner må understøttes av bærende konstruksjoner med tilsvarende eller høyere brannmotstand. R 60 [B 60]Branncellebegrensende konstruksjoner må understøttes av bærende konstruksjoner med tilsvarende eller høyere brannmotstand. REI 60 A2-s1,d0 [A 60]ikke er del av hovedbæresystem eller er stabiliserende4 TrappeløpBranncellebegrensende konstruksjoner må understøttes av bærende konstruksjoner med tilsvarende eller høyere brannmotstand. R 30 [B 30]5.5§ 11-5 Sikkerhet ved eksplosjon1 GenereltYtelseskrav Det er ikke oppgitt at det vil være bruk i bygget som krever særskilt vurdering med hensyn til sikkerhet ved eksplosjon.Kommentarer og referanser Dersom dette ikke medfører riktighet må forhold som skal vurderes tilbakemeldes til Firesafe.5.6