Title: +038=360.022-#####._01-360.022 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Drifts- og vedlikeholdsanvisning.pdf
Eksempel på justering – Begynn med å justere kanalgren B, i og med at denne har høyest forholdstall. – Den siste luftenheten, B3, har lavest forholdstall og skal stå helt åpen. Juster de øvrige luftenhetene, B1 og B2, slik at disse får samme forholdstall som luftenhet B3 (se punkt 5 over). – Juster nå luftenheten i grenkanal C. Luftenhet C4 skal stå helt åpen, øvrige strupes til samme forholds- tall. – Juster luftenheten i grenkanal A. Her er luftenhet A3 indeksenhet, noe som medfører at man først struper luftenhet A4 (referanseenheten) til enhet A3s forholdstall. Deretter justeres de øvrige til samme forholdstall som luftenhet A4. – Strup grenspjeld B til samme forholdstall som grenspjeld A, strup grenspjeld C til samme som grenspjeld A. Kontroller at alle har like forholdstall. Når justeringen er ferdig, skal 3 luftenheter og et grenspjeld stå fullt åpne for å få lavest mulig trykk i systemet.qp = prosjektert luftmengde (l/s)qm = målt luftmengde (l/s)qmK (Kvot) =qpwww.swegon.com7