Title: Referat ITB 14 Gjennomføring   - 04.11.2019.pdf
Diverse 23.09.2019 UPS Ingen UPS, men reservekraft i form av batteribank. RIE oppdaterer systemoversikten uke 39 Ventilasjon øvre garasjeplan RIV avventer løsning etter befaring mellom BH og Vent. Vent purrer Utarbeidelse funksjonsbeskrivelse og-tabell avventes til etter befaring Takterrasse RIE oppdaterer systemoversikten med el.systemer Det er ingen VVS-systemer /- anlegg på takterrassen Back- up kjøling Vannmåler m/pulsutgang for varsel (alarm) på back-up kjøling med by-vann tegnes inn på systemskjema varme- og kjøleanlegg Funksjonsbeskrivelse og automasjonstabell utarbeides av RIV. Vannvakt hovedtavlerom RIV med bistand fra RIE og Aut. utarbeider funksjonsbeskrivelse og automasjonstabell for vannvakt i hovedtavlerom. Funksjon vannvakt: Tre vannvakter kobles i serie og gir ett alarmsignal/ varsel om vann på gulv til SD. 07.10.2019 Ventilasjon øvre garasjeplan RIV avventer løsning etter befaring mellom BH og Vent. Vent purrer Utarbeidelse funksjonsbeskrivelse og-tabell avventes til etter befaring