Title: +038=360.019-#####._01-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Drifts- og vedlikeholdsanvisning.pdf
Kontroller at batteriet er avluftet. Eventuell dråpeavskiller demonteres og skylles ren med vann.Rengjøring skal alltid skje mot den ordinære luftretningen.Rengjøring skal bare skje ved trykkluftinnblåsing, støvsu- ging med mykt munnstykke eller våtrengjøring med vann og/eller løsemiddel. Før rengjøringen påbegynnes, bør inntilliggende funksjonsdeler beskyttes.Hvis løsemiddel brukes, skal det ikke være etsende på aluminium eller kobber. Swegons rengjøringsmiddel anbe- fales. Middelet selges gjennom Swegon Service.I forbindelse med rengjøring kontrolleres det i forekom- mende tilfeller avlufting, glykolinnhold og tetthet, samt at avløp ikke er tett.4.2.4 Vifter og vifterom Kontroller og rengjør ved behov viftehjulene for belegg.Kontroller at viftehjulene ikke er i ubalanse.Kontroller lager mot ulyd.