Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
Kontrollér spændebåndets placering før du tilspæn- der det. Et forkert placeret spændebånd vil forårsage lækage fra pumpen og beskadige de hydrauliske dele i pumpehovedet.Kontrollér at afspærringsventilerne er lukkede, inden kontrolboksen drejes.Pumpen skal være trykløs før kontrolboksen rote- res. Tøm anlægget eller udlign trykket inde i pumpe- huset ved at løsne gevindet eller flangen.6 1 2 37 3 8 55 0 M TTrin Handling1Løsn skruen i spænde- båndet der holder pumpehoved og pum- pehus sammen. Hvis du løsner skruen for meget, bliver pum- pehovedet helt adskilt fra pumpehuset.2Drej forsigtigt pumpe- hovedet til den ønskede position. Hvis pumpehovedet sidder fast, så løsn det med et let slag af en gummihammer.3Placér kontrolboksen i vandret position så Grundfos- logoet er i lodret posi- tion. Motorakslen skal være vandret.4Placér åbningen i spændebåndet som vist i trin 4a og 4b på grund af drænhullet i statorhuset.4a