Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Lengde 1.99 m 3.30 m 0.81 m 7.96 m 5.98 m 2.37 m 1.45 m 0.21 m 0.18 m 0.19 m 0.16 m 0.19 m 0.16 m 0.15 m 0.16 m 0.14 m 0.16 m 0.15 m 0.13 m 0.16 m 0.16 m 0.16 m 0.18 m 8.12 mReflektans 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 20.0 % 80.0 %Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANSide 182/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022182.080 Korrdor18.2 Sammendrag, 2.080 Korrdor18.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 12.8 -1.3 0.2 1.7x [m]6080100150Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 2.90 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (36.63 m²)11910.00 lm 116.0 W 3.17 W/m² (2.41 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1 BrukerprofilEm Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) Posisjon