Title: +038=360.021-#####._10-360.021 Gold RXF-12 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
20 PaSide: 2/24AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 (877695) Aggregatnavn: 360.021 GOLD RXF-12 +/- 3.000 m³/h - 100% samtidighetDato: 02.05.2019 16 / 1.0.20190424.1180148 Aggregat ID: AD-100005109712x(490x592x370-8)Lufthastighet i filterseksjonen1,37 m/sAnbefalt dim. trykkfall114 PaStarttrykkfall64 PaSluttrykkfall164 Pa1Roterende varmeveksler, GOLD012FRXP01XRoterende varmeveksler av typen RECOnomicStandard aluminiumTurtallsregulertTrykkfall, tilluft131 PaTrykkfall, avtrekk143 PaEkstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje0 Pa0,091 m³/sTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(84,9% ved samme luftmengde)84,9 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter42,5 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer0,0 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold89,4 %