Title: 365_360.011 Aggregat og batterispec DV100 DV80.pdf
0 6 2.0 6 2.0 2 2.0 6 2.0 6 2.]C ° [r et te r u a r e p m e Ttr e m m o S0 50 50 50 50 40 50 5]%[r et te d e h gi t k u F8 1 0 2 2 0 8 2..|5 B 1 0 2 0 - 8 1 0 2 C 0 2 D A C...r i a m e t s y S m a r g o r p s g a v t u t k u d o r P - S A r i a m e t s y Sl/Ordrenummer Prosjekt Anlegg0004697949 Smestad Skole Rælingen 360.01/Commissioning dataTilluftAvtrekkTrykkfall, rene filtre5959Opptatt effekt for vifter - rene filter3.913.49Alternativt arbeidspunktDim./Maks 2Luftmengde, Tilluft, m³/h2000016000Luftmengde, Avtrekk, m³/h2000016000External pressure drop, Tilluft200128Eksternt trykktap, Avtrekk200128SFPv, kW/(m³/s)1.511.11SFPe, kW/(m³/s)1.671.28Virkningsgrad, Temp.virkningsgrad (våt), % 83.585.1Virkningsgrad, Temp.virkningsgrad (tørr), %83.585.1Vifte, akseleffekt, Tilluft, kW4.312.62