Title: +038=54.000-NI009._04-Dronning Muads gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet Pareto 6 etg.pdf
=360.013-RY401 (tilluft) -13.010Ventilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerObjektReaksjonByggets UPSStarter umiddelbartAnsvarlig entreprenør ElektroElektro Vent Elektro / byggAnsvarlig entreprenør ElektroElektroElektroVent /AutElektroVent/aut.Ansvarlig entreprenør ElektroLagResultat testOKOKOKOKOKOKResultat testOKFeil ManglerTestet tidligereTestet tidligereFeil ManglerSide 1 av 2BrannsentralStrømbruddNødlys / antipanikkbelysningStrømbruddRømningsdørerStrømbruddVentilasjonssystem 360.0133. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbrudd Hendelse: System3. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbrudd Hendelse: SystemLøse ut brannalarm - brannalarmanleggetBrannalarmanlegg.Utløst brannBranndetektorer flashUtløst brannNødlys / antipanikkbelysningFullskalatestBrannsentral - Egen UPSNødlys / antipanikkbelysning - Egen UPS / batteriRømningsdører - Byggets UPSVentilasjonssystem 360.013