Title: 365_360.011 Aggregat og batterispec DV100 DV80.pdf
Ordrenummer Prosjekt Anlegg0004697949 Smestad Skole Rælingen 360.01/Unit no.: 1 DVCompact 100 Vekt: 2544 kg Aggregatbredde: 2770 mmLuft-/viftedataTilluftFraluft, avtrekkAggregatLuftmengde (1,205 kg/m³)2000020000m³/hLufthastighet i aggregat1.871.87m/sEksternt trykktap200200PaViftehastighet13821370o/minMotor; Spenning; Strøm, Amp., merket(2 x 3.90 kW) 7.80; 3x400; (2 x 10.6) 21.2(2 x 3.90 kW) 7.80; 3x400; (2 x 10. 6) 21.2kW/V/ALyd, omgivelser74 dB(A)Filter Tilluft / AvtrekkF7 / F7Varme, vann34.8 kW ; 14.8/20.0°CWater circuit 50/35°C ; 1.9 kPa ; 0.56 l/s ; 1 1/4" / 1 1/4" RørtilkoblingKjøling, vann70.8 kW ; 26.0/16.0°CWater circuit 12/17°C ; 24.6 kPa ; 3.37 l/s ; 1 1/2" / 1 1/2" RørtilkoblingEnergiDimensjoneringGjennomsnittVifter [kWh/år 8760 timer]Temperaturvirkningsgrad (våt/tørr)83.5 % / 83.5 %83.5 % / 83.5 %SFPv, ved rent filter inklusiv frekvensomformer1.51 kW/(m³/s)1.51 kW/(m³/s)73432 kW