Title: 752.VM Montasjeveildening brikkeleser.pdf
En (CAT5e) kabel nødvendig for Ethernet-tilkobling. Tilførselen til leseren skal være UL- godkjent eller sertifisert, klasse 2 eller LPS strømforsyning egnet for utendørs bruk, med spenning 24VDC, 1 A minimum. Strømforsyningen skal oppfylle spesifikasjoner i avsnitt 5.4.2, "Strømforsyning, J31".ITC-2 Service Manual5(11)© Copyright 2009 Swarco.4.1 Plassering av leserMonter leseren i en horisontal stilling med kabelføringene på undersiden. Fronten på leserne skal treffe direkte på ID brikken. For optimal ytelse, vipp og roter leseren inn i en posisjon slik at forsiden av leseren er parallell med frontsiden av ID-tag. Rett leseren så at selve leseområde er 60-70% av den angitte maksimum.Figuren under viser en typisk leser installasjon. Legg merke til at installasjonsdetaljer er avhenge av bygningsmessige forhold.