Title: 564 SBR-SBC-U6-U10.0.1-84 Tenton termostat med 6-10knapper-temp-co2.pdf
Opmerking Na montage met demontagebescherming kan het apparaat uitsluitend nog met het demontagegereedschap [2] worden gedemonteerd!Opmerking ■ De schroefkoppen mogen na het vastschroeven max. ca. 1 mmboven de draagring steken.■ Gebruik uitsluitend platverzonken schroeven voor de montage.Busch-Installationsbus® KNX / ABB i-bus KNX®Busch-Tenton® ABB Tenton®DE EN FR NLATTENTION ■ Montage dans des boîtiers encastrés (selon DIN VDE 0606-1 et DIN 49073) avec un degré de protection d'au moins IP 3X (selon DIN EN 60529) ou dans des boîtiers apparents adéquats.Remarque Afin de garantir des valeurs de mesure de CO2 fiables, il faut que l'appareil procède régulièrement à un auto-calibrage sur une période de fonctionnement de 3 mois.■ Pour les appareils dotés de capteur de CO2, montage uniquement dans des boîtiers encastrés étanches au vent, afin d'éviter les mesures incorrectes.Utilisation Personnalisation de la programmation des touches par le biais du paramétrage dans l'ETS.