Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.PEX RØR-I-RØR SYSTEM BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 900mm bredde og 1200mm høydePlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bredde på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-S montert i senter av veggPEX rør ≤ Ø54mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderPEX RØR-I-RØR SYSTEM BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-SAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderPEX rør ≤ Ø25mmPEX RØR-I-RØR SYSTEM BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-SProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bredde på begge siderPEX rør ≤ Ø25mm i bunt ≤ Ø50mm