Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Pour terminer l'installation il convient de recouvrir toutes les gaines non isolées d'un revêtement anti-condensation (par exemple, du Néoprène expansé de 6 mm d'epaisseur). Le non respect des présentes instructions provoquerait un suintement de la condensation; le fabricant décline toute responsabilité.Soufflage d’air climatisé dans une pièce voisine (Voir fig. 47) • Le refoulement d’air vers le local contigu demande la fermetureau moins de l’ailette simple correspondante au conduit au moyen de spécial kit obstruction des ailettes simples de refoulement. Le kit ne peut pas être utilisé sur les unités dotées de résistance électrique. Entre la pièce climatisée (où l’unité est installée) et la pièce contiguë , il est nécessaire d’appliquer une grille de reprise d’air si possible près du sol ou en alternative prévoir une porte coupée comme indiqué dans la figure.