Title: 33 Sprinkleranlegg_Funksjonsbeskrivelse.pdf
Vannforsyningen skal ikke stenges før brannen er totalt slukket. Beslutningen om å stenge vannforsyningen etter en eventuell brannutløsning, skal fattes av brannvesenet.Utskiftede deler fra installasjonen skal oppbevares av eieren for eventuell inspeksjon av myndighetene.Eiers plikter Betjeningsinstruks fra sprinklerleverandør skal være oppslått ved sprinklersentral.Eier skal oppnevne en person som er ansvarlig for at de gitte bestemmelser om drift og vedlikehold blir overholdt, og at det også oppnevnes en stedfortreder for han.Påse at Hovedavstengningsventil holdes i åpen stilling. Tømmeventil holdes stengt. Alarmventil holdes åpen. Prøveventil holdes stengt. Påse at sprinklerhoder ikke overmales, tildekkes e.l. og at sprinklerhoder, rør og ventiler holdes rene og fri for uvedkommende ting.