Title: getBlob.pdf
PS-9101 DifferenstryckgivareAllmäntDifferenstryckgivaren PS-9101 används för mätning av skillnaden mellan två tryck och ger en proportionell utsignal från 0 till 10 VDC. Differenstrycket får verka på båda sidor om en sensor för massluftsflöde. Mass-luft- flödet som riktas över sensorelementens yta gör att vär- men överförs från den ingående sensorn till den utgåen- de sensorn. Utspänningen varierar proportionellt mot sensorernas differential- temperatur vilken orsakats av differrenstrycket.Typiska användningsområden för PS-9101 omfattar tryckregistrering i kanaler och avkänning av luftflö- deshastigheten för reglersystem.PS-9101 kan användas separat eller ingå i ett digitalt reglersystem (DX-9100). Värdet från PS-9101 överförs till regulatorn DX-9100 i form av en 0 till 10 VDC sig- nal. DX-9100 regulatorn tolkar PS-9101-signalen och bestämmer via reglercentralen eller annan styrenhet.PS-modellerPS-9101-8501: PS-9101-8502: PS-9101-8503:0 till 750 Pa. 0 till 330 Pa. 0 till 130 Pa.Egenskaper