Title: FDV Silent PRO.pdf
Garanti og vilkårGaranti iht. gjeldene lovverk. Montasjeveiledning fra Geberit må følges.Fuktbestandighet «Ikke relevant»Renholdsvennlighet «Ikke relevant» Øvrige opplysningerDet skal etableres et fastpunkt under muffe på rør (se installasjonsregler)Klammeravstander: Horisontal: 15 X Dim. Vertikal: 2 m. (50 mm = 1,5 m)Varmeutvidelse:0,08 mm/meter x °C temperaturdifferanse mellom monteringstemperatur og høyeste driftstemperaturTrykk-klasse:PN 0,5 bar (maks +30 °C)Brannklasse: Klasse E ihh.t. EN 13501 (Plastrør)Temperaturområde: -10 – +90 °C (kortvarig 100°C)PH område: 0 – 14Innstøping: Rør og deler må isoleres for å unngå lydbro.Installasjonsregler er beskrevet i vår avløpshåndbok.4. TEKNISK SERVICEProdusent/importør Postadresse Postnr. og poststed Telefon E-post InternettGeberit as Luhrtoppen 2 1470 Lørenskog 67978200 order,no@geberit.com www.geberit.noSide 2 av 2Informasjonen er tilrettelagt av© Norsk Byggtjeneste AS