Title: firesafe_akryl_fugemasse_gjennomforinger_5_juli_2016_.pdf
Fugedybde Akryl≥ 15 mm35Bakdytt tykkelse ≥ 110 mmKlasse A1 iht. NS-EN 13501-1 (steinull, keramisk ull,…), smeltepunkt ≥ 1000 °C5Tetthet/densitet på bakdytt≥ 40 kg/m³6Stålrør3Rørdiameter ≥ 50 mm og ≤ 106 mm Rørveggtykkelse ≥ 2 mm og ≤ 14,2 mmIsolasjonstilfelle6Rør isolert kontinuerlig i hele rørets lengde, også i selve gjennomføringenIsolasjonstykkelse630 mmDetalj C Rør av stål, gjennomføring i gipsvegg og murte veggkonstruksjoner. Tosidig tetting. EI 120Isolasjonstetthet6Rørisolasjon640 kg/m³Minimum klasse A2-s1, d0, A2L-s1, d0 iht. NS-EN 13501-1 (steinull, keramisk ull,…), smeltepunkt ≥ 1000 °CDetalj CRØRGJENNOMFØRINGBRANNMOTSTAND (EI)Isolert stålrørEI 1204Kabelgjennomføring Detalj D2SIRKULÆRE ÅPNINGER I MUR- OG BETONGVEGG2 Veggtykkelse≥ 100 mm51Fugebredde Akryl1≤ 20 mmFugedybde Akryl1≥ 15 mm4Bakdytt tykkelse ≥ 70 mm 5Klasse A1 iht. NS-EN 13501-1 (steinull, keramisk ull,…), smeltepunkt ≥ 1000 °C