Title: Dr. Maudsgt. 1-3 10.etg. Fuktmåling i skumbetong og avrettingslag.pdf
Foto 1. Målested 2. Fuktmåling i skumbetongen i tre ulike dybder (fuktprofil). Uttak av hel kjerne av avrettingslaget (25 mm tykt lag).Foto 2. Målested 1. RF-sensorer er satt ut i fuktprofilen i skumbetongen.Foto 3. Prøvetaking på begge sider av gipsplatene i gulvsjiktet ved begge målesteder.Foto 4. Teppeflisene har ingen gummibakside. Rester av papir på gipsplate sitter fast i limsjiktet.2.2 AnalyseresultatTabell 1 – Analyseresultat fra målested markert 2 på plantegning. Tabell 2 – Analyseresultat fra målested markert 1 på plantegning.Tabell 1. Resultater av Mycotape-analyse, Prøvesett ID: 71621, Dato: 10.06.2020.PrøvenrPrøvestedMaterialeResultater1 (213251:291401)Kontor, gulv (oppforet) GipsplateIngen tegn til soppvekst2 (213252:291402)Kontor, gulv (oppforet) GipsplateIngen tegn til soppvekst3 (213253:291403)Kontor, gulv (oppforet) GipsplateIngen tegn til soppvekst4 (213254:291404)Kontor, gulv (oppforet) GipsplateIngen tegn til soppvekst