Title: V20-06-02 VVS-anlegg plan 6 - DM3-1.pdf
Kjøling/varme 06 Kjøling 06 Kjøling/varme 06 Kjøling/varme 06 Kjøling/varme 06 Kjøling 06 Kjøling/varme 06 Kjøling 06 Kjøling/varme 06 Kjøling 06 Kjøling/varme 06 Kjøling/varme 06 06 KjølingKommentar Kombibaffler: Alle baffler med kanalanslutning på kortside (LD018T, LD021T, LD024T) spesialbestilles med ansluttning for varme-og kjølerør på motsatt kortside.19 11 3 1 2 2 13 7 7 2 1 10 58LD018T Q: 200 m³/h Varme: 410 W 0.010 L/sSTAP/STAD DN25LD018T Q: 200 m³/h Varme: 410 W 0.010 L/s7LD018T Maks:215 m³/h Kjøling: 420 W 0.033 L/s Varme: 410 W 0.010 L/sOpp/ned 370.101: DN 100mm 370.101: DN 100mm+06 = 370.101 - OE 062 0.209 L/s320.102: 22mmLD021T Maks:215 m³/h Kjøling: 420 W 0.033 L/sLD018T Maks:220 m³/h Kjøling: 460 W 0.036 L/s Varme: 550 W 0.013 L/sOpp/ned 54mm 54mm370.101: 35 mm +c 2770Kjøkken 6-03035mm35mmø200 UK=2643 ø200 UK=2643370.101: 35 mm +c 2770DN 65 +c 2770FordelerstokkNormally closed. Start EC vifte og åpning spjeld DRS styres med en felles bryter.Sluk