Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
A=A-alarm B=B-alarm0=drift1=Stopps=sekundm=minutt h=time0=manuell1=automatiskAlarmgruppe 31: Trykkregulering31:1 TRYKKREGULERING, TILLUFTSTRYKKGIVER NR. 5 KOMMU-A13)10 s1NIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med kanaltrykkgiver tilluft. Gjelder bare ved trykkregulering tilluft.31:2 TRYKKREGULERING, TILLUFTSTRYKK UNDER BØRVERDIENSB03)20 m0ALARMGRENSE Kanaltrykk tilluft har understeget børverdien med mer enn 10 %, i over lengre tid enn 20 minutter (hvis trykkgivere er tilkoblet).31:3 TRYKKREGULERING, TILLUFTSTRYKK OVER BØRVERDIENSB03)20 m0ALARMGRENSE Kanaltrykk tilluft har oversteget børverdien med mer enn 10 %, i over lengre tid enn 20 minutter (hvis trykkgivere er tilkoblet).31:6 TRYKKREGULERING, AVTREKKSLUFTTRYKKGIVER NR. 6A13)10 s1KOMMUNIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med kanaltrykkgiver avtrekksluft. Gjelder bare ved trykkregulering avtrekksluft.