Title: Sikkerhetsventil.pdf
Zamontować zawór w pobliżu kotła (E). • Montażu należy dokonać w instalacjipozbawionej ciśnienia.Montaż zaworu może nastąpić dopiero po dokładnym przepłukaniu przewodów i dokonaniu próby ciśnieniowej.Zamontować zawór w instalacji, używającw tym celu odpowiedniego klucza dopasowanego do sześciokątnej części korpusu (C).Spawanie lub lutowanie w pobliżu zaworu jest zabronione.Spawanie lub lutowanie w pobliżu zaworu jest zabronione.Zwrócić uwagę na zgodność ze strzałką wskazującą kierunek przepływu. • Pomiędzy kotłem (E) a zaworem (A)Zwrócić uwagę na zgodność ze strzałką wskazującą kierunek przepływu. • Pomiędzy kotłem (E) a zaworem (A)nie umieszczać elementu blokującego, przykładowo zaworu odcinającego. • Średnica przewodów dopływowychi odpływowych nie powinna być mniejsza niż średnica króćców wlotowego i wydmuchowego zaworu.