Title: +135.01=370.001-JP503T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Trykk elektronikkmodulen i kontakteringen til den nye motoren og fest den med skruer (fig. 6, pos. 7.4) og tannskivene (fig. 6, pos. 7.5). • Videre fremgangsmåte (gjenopprette pumpens driftsberedskap) som beskrevet i kapittel 10.2 «Vedlikeholdsoppgaver» på side 40 i omvendt rekkefølge (handlingstrinn 5 til 1).Trykk elektronikkmodulen i kontakteringen til den nye motoren og fest den med skruer (fig. 6, pos. 7.4) og tannskivene (fig. 6, pos. 7.5). • Videre fremgangsmåte (gjenopprette pumpens driftsberedskap) som beskrevet i kapittel 10.2 «Vedlikeholdsoppgaver» på side 40 i omvendt rekkefølge (handlingstrinn 5 til 1).MERK: Elektronikkmodulen må trykkes på til anslag ved montering.MERK: Vær oppmerksom på tiltak for oppstart (kapittel 9 «Oppstart» på side 36).WILO SE 11/2017Norsk11Feil, årsaker og utbedring