Title: 320.002_SC001.pdf
Inngangssignal: 0(2)-10 VDC, Ri 47 kΩ. Regulerbar følsomhet 0,1-0,5 VDC. 0,33 Hz lavpassfilter. Proporsjonal: 0-10, 10-0, 2-10, 10-2 VDC Proporsjonal split-range: 0-5, 5-0, 5-10, 10-5 VDC 0-4.5, 4.5-0, 5.5-10, 10-5.5 VDC 2-6, 6-2, 6-10, 10-6 VDCTemperatur: Medietemperatur: maks. 120 °C Driftsmiljø: 0 °C – +50 °C (5-95 % relativ fuktighet) Oppbevaringsmiljø: -20 °C – +70 °C (5-95 % relativ fuktighet)Kapslingsgrad: IP 54 (alle retninger) (i samsvar med EN 60529)Beskyttelsesklasse: (i samsvar med EN 61140) III TA-Slider 160 (SELV) II TA-Slider 160 Plus (beskyttende isolering)Kabel: 1, 2 eller 5 m. Med endehylser. TA-Slider 160: type LiYY, 3x0.25 mm2. TA-Slider 160 Plus: type LiYY, 5x0.25 mm2 og type H03VV-F, 3x0.75 mm2. Halogenfri som tilvalg.2Slaglengde: 6,5 mm Automatisk deteksjon av slaglengde (selvjustering av slaglengde).Støynivå: Maks. 30 dBAVekt: 0,20 kgAnslutning mot ventil: Koblingsmutter M30x1,5.Materiale: Dekke: PC/ABS GF8 Hus: PA GF40. Koblingsmutter: Forniklet messing.