Title: Lysberegninger (1).pdf
Emid = 722 luxJevnhet Emin/Emid: 0,18Samlet installert effekt Spesifikk effektbelastning0,08 kW 9,27 W/m² 1,28 W/m² /100 luxArmaturdataNRPosNrAnt ArmaturtypeAnt lysk.Lm13S70 MIDI LED 2000 830 28degHF1185021MODUL-S445 LED 2200 830 OPHF12160ISOLUX-diagram Beregningsareal rom Midlere belysningsstyrke Emid = 722 lux Jevnhet Emin/Emid: 0,18 Emin/Emax = 0,0524.02.201620,75 0,8 0,20,2Emin/Emax = 0,05Lyskilde WattLED S70 2000 830 LED Modul- s445 8302024v2015.02.00.14Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoDØLI1/2. etg. OPPHOLD 21.9m2Romdimensjoner:Lengde x (m) Bredde y (m) Høyde z (m) Areal (m²)4,67 5,55 2,7 22,38Arbeidsplan (m) Vedlikeholdsfaktor RandsoneRefleksjonTak0,7GulvVegger 1-40,5 0,5 0,5 0,5BeregningsresultatBeregningsareal rom [0,75m]Emid = 477 luxJevnhet Emin/Emid: 0,20Samlet installert effekt Spesifikk effektbelastning0,13 kW 5,90 W/m² 1,24 W/m² /100 luxArmaturdataNR