Title: Swegon Ventiler_baffler-Injusteringsguide.pdf
Storlek 1-500-125-L 2-500-160-L 3-500-160-L 4-500-200-L 1-500-125-L 2-500-160-L 3-500-200-L 4-500-200-LStorlek**) 1-900-1 2-900-1 3-900-1 4-900-1 1-1500-2 2-1500-2 3-1500-2 4-1500-2k-faktor 4,5 8,6 12,4 16,2 4,2 7,8 11,4 14,4Storlek**) 1-1200-1 2-1200-2 3-1200-2 4-1200-2 1-1800-2 2-1800-2 3-1800-2 4-1800-3k-faktor 5,3 6,5 9,4 12,4 4,6 8,6 13,0 12,4OBS! K-faktor gäller per anslutningslåda. Ex: Vid två eller ﬂera anslutningslådor per luftdon delas det totala projekterade luftﬂödet med antalet anslutningslådor. Antal mätslangar: 1 **)Avslutande siffra anger antal anslutningslådor32Injusteringsguide 2014:12www.swegon.comVAV/CAV och injusteringsspjällVAV/CAV och injusteringsspjällFigur 8. Exempel VAV/CAV. Antal mätslangar: 2. Ansluts till nippelbrunn. K-faktor gäller även för VAV-spjäll kombinerat med CLA L = 500 resp. 1000.REACT – CirkulärStorlek 100 125 160 200 250 315REACTa 5,3 8,7 15,5 24,8 40,0 63,4För att mätmetodfel 5% skall gälla krävs raksträcka före don enligt tabell.