Title: firesafe_varmeekspanderende_ex_montasje_2016.pdf
Firesafe Varme ekspanderende EXKORROSJONSBESKYTTELSE Ved all branntetting rundt mettalliske rør er det viktig å påse at rørene har tiltrekkelig korrosjons- beskyttelse for det aktuelle miljø de er montert i. Dette for fuktighet/kondens lettere kan oppstå ved og rundt en branntetting. Rørlegger må selv sørge for korrosjonsbeskyttelsen.TØRKETID Ved temperatur på min. + 23 °C og en relativ luftfuktighet på max 50 % gjelder følgende ret- ningsverdier: • Skinndannelse etter ca. 15 min • Herdetiden er ca 1-2 mm. pr. 24 timer, avhengig av påført tykkelse EXTETTING AV GJENNOMFØRINGERMetallrør, plastrør og kabel samt fuge i vegg av betong med tykkelse ≥150 mm.Maks. diameter gjennomføring, maks. fugebredde:Min. tykkelse x bredde fugemasseMin. veggtykkelse:Brannmotstand:Plastrør av PVC rør ≤ Ø110 mm20 mm x 10 mm, tosidig150 mm120 minutter (1)El- trekkerør/ VP i bunt ≤ Ø140mm med 5 stk. VP rør ≤ Ø 50 mm20 mm x 10 mm, tosidig150 mm120 minutter (2)Fugebredde ≤ 100 mm