Title: Sprinkelrapport Lofotsenteret 2022.pdf
Det er en blanding mellom sprinklere med standard respons og hurtigutløsende sprinklere i lokalene, spe- sielt i den eldre delen. Fellesarealer, kafe, Bunnpris m.flPoengtrekk2Arbeidet med skifting av sprinklere med standard re- spons pågårRutinekontroll - Side 14 av 20 Generert 30.10.2022 17:08 fra versjon 20221030-d1520660SKILT, ANGIVELSER OG INFORMASJON Oversiktsplan er utarbeidetIDAlvorlighetsgrad1201 - 1LITENAvviksbeskrivelse Manglende, feil eller ufullstendig oversiktsplan.StedReferanseFremmøtested ved utrykningeNS-EN 12845, kapittel 18.1En oversiktsplan over sprinkleranlegget skal være plassert nær inngangen eller et annet sted der den ty- delig kan ses av brannvesenet eller andre som rykker ut ved alarm.PoengtrekkSPRINKLERHODER, KARAKTERISTIKK OG PLASSERING Plassering i forhold til bygningskonstruksjon, hindringer, skjulte rom/himlinger og tekniske installasjonerIDAlvorlighetsgrad0805 - 1MIDDELS