Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 180 C/U (E 240)≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge siderStålrør ≤ Ø22mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge sider13mm gjennomgående cellegummiSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 60)≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge siderStålrør ≤ Ø114mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge sider26-50mm gjennomgående cellegummiwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0046 & 21/0035Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 21 (37) 2020 12 7Detaljtegninger Protecta® FR AkrylKOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 240 C/U (E 240)≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGERLysåpningsbredde 10mm≥ 20mm tykk rørskål av steinull densitet ≥ 80kg/m3 ≥ 100cm på begge siderFR Akryl dybde ≥ 15mmKobberrør ≤ Ø12mmSteinull dybde ≥ 20mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarendeKOBBER ELLER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 180 C/U (E 240)