Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
Tykkelse GPG fra begge sider (mm)GPG 40Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm) Steinull 150kg/m3, 50 mmTabell IV.2* (Tabell/Figur 29) Brannmotstandsklasse E 240/EI 120. Multiple gjennomføringer 800 x 1000 mm. KL- reserve, runde kabelhylser av PVC. Lengde 130 - 150 - 200 mmKabelhylse type (mm)Ø50Utsparing (mm)800 x 1000Innvendig kabelføringKabel diameter ≤ Ø21 mm.Tykkelse GPG fra begge sider (mm)GPG 40Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm) Steinull 150kg/m3, 50 mmBETONGDEKKE ≥ 150 mmTabell IV.3* (Tabell/Figur 30) Brannmotstandsklasse E 240/EI 180. Multiple gjennomføringer 230 x 442 mm. Kabelhylse av plast, KL- reserve (Multiple) Ø32- Ø50 mmKL - reserve Diameter (mm)Utsparing (mm)Tykkelse GPG i plan med overkant dekke (mm)Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Ø 32Ø 50230 x 442GPG 130