Title: +038=242.003-QZ001T_02-FR Brannplate Protecta - Teknisk Datablad.pdf
begge sider Protecta Rorstruper 1 lag 50mm bred -] - <0165mm < 185mm? pa 0g apninger ma T——————_ | Alle gjennomforinger | kabelbroer fuges med FR Akryl 9-25mm 0g apninger ma g pa begge sider gjennomgaende fuges med FR Akryl ‘cellegummi pa begge sidervISOLERTE STALRZR BRANNMOTSTAND EI 60 (E 240 STALRZR BRANNMOTSTAND EI 240 (E 240 MUR ELLER BETONG - VEGGER MUR ELLER BETONG - VEGGERMaksimum utsparing SR oy Mal m utsparing 2400mm bred og 7 280 x 280mm 1200mm hoyAlle gjennomforinger E 3 Alle gjennomferinger 0g apninger ma | 0g apninger ma fuges med FR Akryl fuges med FR Akryl pa begge sider Stalror pa begge sider < 240mm & 7 (T T \e1 lag 60mm FRBrannplate 2SSTALRGR BRANNMOTSTAND EI 90 (E 240, STALR@R BRANNMOTSTAND EI 240 (E 240 MUR ELLER BETONG - VEGGER MUR ELLER BETONG - VEGGERMaksimum utsparing280 x 280mmor< @219mm "2 20mm tykk steinulldensitet 2 80 kg/m?2 100cm pa beggesidergjennomgaendesteinull 2 80 kg/m®