Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Festes til dekket med FR Akryl, deretter med 100mm treskruer og stål skiver i hjørne og c/c ≤ 280mm, 50mm fa kantALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 90)Maks utsparing 600 x 1200mmMASSIVTRE & BETONG - DEKKE≥ 20mm glass eller steinull ≥ 75 kg/m3 monteres ≥ 50cm på begge siderAlupex rør ≤ Ø16mmPlate-kanter må males med FR Dekkmaling50mm Brannplate 1-S med malt side ned50mm Brannplate 1-S 100mm overlapp av utsparingenAlle gjennomføringer og åpninger i begge plater må fuges med FR Akryl fra undersidenFestes til dekket med FR Akryl, deretter med 100mm treskruer og stål skiver i hjørne og c/c ≤ 280mm, 50mm fa kantPEX RØR I RØR SYSTEM BRANNMOTSTAND EI 90 (E 90)Maks utsparing 600 x 1200mmMASSIVTRE & BETONG - DEKKE PEX rør ≤ Ø25mmPlate-kanter må males med FR Dekkmaling50mm Brannplate 1-S med malt side ned50mm Brannplate 1-S 100mm overlapp av utsparingenAlle gjennomføringer og åpninger i begge plater må fuges med FR Akryl fra undersiden