Title: 365_360.011 Aggregat og batterispec DV100 DV80.pdf
Systemair A/S - Produktutvalgsprogram SystemairCAD 2.0 C2018-02.01.B5 Expired 23.02.2018 | 28.02.2018Unit no. 1Dato 28.02.2018Side 12/302Pa600mm2Pa150mm118Pa59/177Pa2.17m/s0.10m/sF78x[592x592]640mm21000m³/h200Pa31Pa515Pa572Pa(2 x 2.05 kW) 4.09kW1370o/min1735o/min73.4%81.6%2 x 3082 x ER 56CproOrdrenummer Prosjekt Anlegg0004697949 Smestad Skole Rælingen 360.01/Unit no. 1Dato 28.02.2018Side 13/30MotorMotor typerIE4, PM-MotorMotor type-Normstr.HPS 90 S-LTermosikringTermistorTotal effekt(2 x 3.90 kW) 7.80kWOmdreininger, merket1700o/minOmdreininger, maksimum1870o/minStrøm, Amp., merket(2 x 10.6 A) 21.2AVirkningsgrad92.3%Virkningsgrad i arbeidspunktet91.5%FrekvensomformerSpenning3x400VDriftsfrekvens91HzMax. Driftsfrekvens115HzFrekvensomformer kablet fra fabrikk. (15.5 Amp)2StkEffektforbruk fra hovedtilførsel, eksl frekvensomformer4.26