Title: 360 Eagle Free.pdf
Anpassning Förutom standardstorlekar kan don med anpassade mått, alternativt antal dysor, speciella dysmönster etc. levereras. EAGLE Free går också att få i galvaniserat utförande. Kontakta närmaste säljkontor för mer information.Typ av störning före EAGLE FEn 90° -böjTvå 90° -böjar i samma planRaksträcka före EAGLE Fm2 = 5% 3 · Ødm2 = 10% 2 · Ød4 · Ød2 · ØdProjektering Dysorna är vridbara 360° vilket gör att man utan att ändra på luftflöde, ljudnivå eller tryckfall kan åstadkomma ett oändligt antal spridningskombinationer, horisontellt eller vertikalt. Mätmetoden för EAGLE Free är enligt dif- ferenstrycksmätning i inloppsstosen. Detta gör att rak- sträcka krävs före donets mätenhet, enligt tabell 1, för att angivna metodfel skall uppfyllas.Två 90° -böjar i plan vinkelräta mot varandra4 · ØdEtt spjäll 45°6 · ØdEtt T-stycke4 · Ødm2 = Medtodfel enligt NVG´s rapport T32:19822 · Ød3 · Ød3 · Ød