Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Rimuovere l'assieme cornice-griglia svitando le viti. • Svitare le 4 viti di fissaggio staffe ai lati della bacinella e rimuovere la bacinella di scarico condensa con cautela.Svuotamento dell'impianto: Qualora si preveda lo svuotamento dell'impianto, tenere presente che nella batteria rimane un battente d'acqua che, in caaso di temperatura inferiore a 0°C, può ghiacciare e provocare la rottura dello scmbiatore: Per la completa esecuzionedell'acquadallo scambiatore è necessario aprire le valvole e insufflare in ciascuno aria ad una pressione minima di 6 bar per 90 secondi.4442 GW(cid:20)(cid:21)(cid:28)(cid:43)(cid:28)(cid:23)(cid:66)(cid:44)(cid:87)(cid:68)(cid:16)(cid:23)(cid:17)(cid:76)(cid:81)(cid:71)(cid:71)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:23)(cid:23)Guida per l'utente Ad installazione ultimata istruire l'utente sul corretto funzionamento del climatizzatore e sulla selezione delle funzioni, quali:Accensione e spegnimento. • Commutazione dei modi di funzionamento. • Selezione della temperatura.