Title: F_001_Brannkonsept_PP20 (2).pdf
Isolasjon på rør og kanaler i rømningsvei må minst tilfredsstille klasse BL-s1,d0 [PI]. Isolasjon på rør og kanaler i branncelle som ikke er rømningsvei, samt enkeltstående rør eller kanal i rømningsvei med ytre diameter til og med 200 mm kan tilfredsstille klasse CL-s3,d0 [PII].Overflater og kledningerOverflater og kledninger skal kunne dokumentere ytelser som angitt under:Ref.BygningsdelKrav til ytelseAnsvar§11-9Vegger, himling/tak i brannceller < 200 m² som ikke er rømningsveiOverflate: D-s2,d0 Kledning: K210 D-s2,d0ARKVegger, himling/tak i brannceller > 200 m² som ikke er rømningsvei.Overflate: B-s1,d0 Kledning: K210 B-s1,d0Vegger, himling/tak i brannceller som er rømningsveiOverflate: B-s1,d0 Kledning: K210 A2-s1,d0Overflater og kledninger i sjakter og hulromOverflate: B-s1,d0 Kledning: K210 A2-s1,d0Overflater på gulv i alle rømningsveierDfl-s1Overflater på ytterkledningB-s3,d0n:\517\57\5175708\5 arbeidsdokumenter\53 ribr\f_001_brannkonsept_pp20.docx