Title: Pol5.v03.pdf
Modellen er bygget opp av Rosim AS etter data fra Oslo kommune. For å gjøre modellen representativ for nedbørsfeltet som fører til avrenning gjennom Enga er det gjort diverse tilpasninger.3.1.1Inndeling i delarealerInndeling i delarealer er gjort av Rosim AS i forbindelse med modellproduksjon for VAV. Arealene er delt opp med en gjennomsnittsstørrelse på ca. 1ha og er tilpasset ledningsnettet med tilhørende kummer. Arealer er både tilføyd og slettet i kalibreringsprosessen for at nedbørsfeltet skal representere de målte avrenningsforholdene på best mulig måte. Det totale arealet til nedbørsfeltet er 20,65ha og består av 37 delarealer.3.1.2Kobling mellom areal og ledningsnettHvert delareal er koblet til et utstrømningspunkt. Dette punktet blir valgt etter skjønn og er en kum innenfor eller i nærheten av delarealet. Det er totalt 37 koblinger mellom delarealer og kummer.3.1.3Ledningsnett