Title: +038=621.001-NI009T_03-2.Vedlikeholdsveiledning heis.pdf
Det skal ikke være endringer i driftsforholdene eller andre unormaliteter.(2) Nødåpnernøkkel1) Dørene kan åpnes med en nødåpnernøkkel.2) Det skal ikke være endringer i driftsforholdene eller andre unormaliteter.Referer 3.4.1. for hvordan nødåpnernøkkelen skal brukes.CDet skal ikke være endringer i driftsforholdene eller andre unormaliteter.See 3.3. (5) for reset av utvendig bryter.4.2. HovedettersynDette avsnittet beskriver hva som skal inspiseres og vedlikeholdes av heismontør ca. en gang i året.Ikke alt utstyr som nevnes her er installert på hver heis, dette er avhengig av heisensspesifikasjoner. Sjekk Prosjektinformasjonsbladeret for den enkelte heis.4.2.1. Kontroll av deler i maskinrom(For MRL kontrolleres delene der de befinner seg sjakten/maskinområdet)(1) Startapparat (Isolasjonstest)Mål isolsjonsmotstanden som beskrevet på skiltet på startapparatet. Om kravet ikke oppnåsmå årsaken finnes og feilen utbedres.