Title: +038=370.101-OE001T_07-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Installerings- og brukerveiledning.pdf
3.4 Plassering av flowmåler Flowmålere fra Kamstrup krever hverken rettstrekk inngang eller utgang for å være i samsvar med Måleinstrumentdirektivet (MID) 2014/32/EC, OIML R75:2002 og EN 1434:2015. En rettstrekk tur-seksjon vil bare være nødvendig ved kraftig strømningsforstyrrelse før måleren. Det anbefales at retningslinjene i CEN CR 13582 følges.A Anbefalt posisjon. B Anbefalt posisjon. CIkke akseptabel plassering grunnet oppsamling av luft.D Akseptabel posisjon i lukkede systemer. E Bør ikke plasseres rett etter en ventil, medBCunntak av stengeventil (kuleventiltype) som må være helt åpen når den ikke skal stenge.AD