Title: +038=360.000-LH006T_03-Parasol Zenith Komfortmodul Swegon - Produktdatablad.pdf
0,07-0,891800Varme1800KjølingVDN220DN20 (¾”)0,22-1,41For mer informasjon om ventilen se separat produktblad på www.swegon.com.Ventilmotor, ACTUATORcPARASOL Zenith kan bestilles med fabrikkmonterte ventilmotorer for kjøling og varme.24 V AC/DC, NC (Normally Closed).For mer informasjon om ventilmotorer se separat produktblad på www.swegon.com.Kondensgiver CG-IVCG-IV er en kondensgiver med sensorelement. Den består av et kretskort med gull- pletterte ledningsbaner som reagerer når det oppstå kondens mellom banene.Når det oppstår kondens, stenger kjøleventilen den innkommende vannmengden til produktet. Når kondensen på ledningsbanene har tørket, vil kjøleventilen åpne igjen.Kompatibel med LUNA og WISEIIKondensgiver WCD2Detektoren fungerer på doggpunkttemperatur heller enn en fast verdi for relativ fuktighet.