Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Installation Voir les consignes de sécurité ci-dessus. L'installation, le branchement électrique et la mise en service doivent être effectués selon les règles de l’art par un professionnel qualifié. Les raccordements électriques sont effectués conformément au schéma de la boîte de connexion ainsi que les indications des câbles ou borniers. Tous les ventilateurs triphasés sont livrés en standard en version 400 V 3~. Bouchez les éventuels presse-étoupe vides à l’aide de fiches isolantes. Le ventilateur K doit être installé avec son boîtier de raccordement orienté vers le haut (± 90 degrés). Si l’installation est effectuée avec des câbles de 12 à 14 mm de section, la bague d’entrée doit être remplacée (s'applique au type K, KV, RVF et KVK 125/160). Pour préserver la classe de protection IP 44, les ventilateurs RS ne doivent pas être montés avec le coffret électrique/la plaque moteur vers le haut (Fig. 1).