Title: +038=433.002-FS058._02-Tavlebyggeren Testskjema.pdf
Riktig antall klemmer inntakskabler? Klemme for 240Al inntak (jording) Avdekkinger (riktig tilpasset/ IP2XC/IP20) Opplegg for malere,Merket tilkoblingspunkter med NmMontert evt. lasesylinderLakk, derer,Programmert evt instrumenterRengjering av tavleL LT TSide 1Ordre nr. : 1649050Prosjekt : DMG 13 ﬂ T3V|ebyggefnTavle :+DM3.E2=433.03.02Verifikasjon av beskyttelsesleders effektivitet: Dette gjgres ved at motstanden mellom beskyttelsesleder og utsatte ledende deler males med instrument som gir en teststrgm pd minimum 10A gjennom en impedans pa 0,10hm Motstanden skal ikke overstige 0,10hm Verifikasjon av beskyttelsesleder Ihht EN 61439:ommentarHgyspenningsprgving: Utfgres pa all hovedstrgm med alle vern pa. All styrestrgm, overspenningsvern, instrumentering og kWh-malere ma vaere avslatt ellerfrakoblet fgr test! Prgven anses som bestatt hvis det ikke forekommer gjennomslag eller overslag og grgnt lysPrgvespenning 300<Ui<690V 1890V