Title: LIME-V-FDV---FDV-filter-OT58-BW-2.pdf
9. Steng tappeventilen i bunnen på filteret, og åpne forsiktig ventilen på trykksiden. 10. Når det kommer vann ut av lufteventilen, stenges denne. 11. Åpne så ventilen på sugesiden, og til sist åpnes ventilen på trykksiden fullt opp. 12. Kontroller at gjennomstrømmingen er riktig. Sjekk at ca. 8 liter/min renner gjennom filtret.9. Steng tappeventilen i bunnen på filteret, og åpne forsiktig ventilen på trykksiden. 10. Når det kommer vann ut av lufteventilen, stenges denne. 11. Åpne så ventilen på sugesiden, og til sist åpnes ventilen på trykksiden fullt opp. 12. Kontroller at gjennomstrømmingen er riktig. Sjekk at ca. 8 liter/min renner gjennom filtret.13. Om ikke, juster strupeventilen til det er gjennomstrømming på 8 liter/min4. VernetiltakI varmeanlegg vil vannet som tappes ha en så høy temperatur at det anbefales hansker og vernebriller ved vedlikeholdet.5. Behandling av brukte filterpatroner