Title: +038=310.101-JP023._01-FDV-dokumentasjon - GRUNDFOS NORGE AS - VA_VVS 9045715 - SOLOLIFT 2 WC3 AVLØPSAUTOMAT FOR TOALETT, SERVANT OG DUSJ 1x230V.pdf
Det er ikke nødvendigt at frakoble afgangs- og til- gangsrør eller afmontere enheden bag toilettet ved serviceeftersyn.StørrelsesvejledningEnheden er konstrueret til mellem 4- og 9-liters skyl.Max. 6 mØ36.2 mmØ28.4 mm5 mØ36.2 mmØ28.4 mm4 mØ26 mmØ36.2 mmØ28.4 mmØ26 mm3 mØ23 mmØ36.2 mmØ28.4 mm4-9 l2 mØ23 mmØ26 mmØ36.2 mmØ28.4 mmØ26 mm1 mØ23 mmØ36.2 mmØ28.4 mmØ26 mmØ23 mm10 m20 m30 m40 m50 m60 m70 m90 m4-9lØ20 mm6 m 5 m 4 m 3 m 2 m 1 m10 m20 m30 m40 m50 m60 m70 m90 mFig. 22 Maksimal længde på vertikale og horisontaleudledningsrørFigur 22 viser den maksimale længde på vertikale og horisontale afgangsrør. Rørlængden afhænger af rør- diameteren og er baseret på et flow på 0,7 m/s. Der er allerede taget højde for fire bøjninger, en kontraventil og en afspærringsventil.1 1 9 03 8 3 05 0 M T43 -C W C 2 t f i lolo S154S olol i f t 2 C W C316Sololift2Konstruktionskendetegn