Title: +038=54.000-NI009._17-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet  Vika  Sluttrapport.pdf
Ventilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerSolavskjermingAlle persienner for hele bygget kjørers opp. Lys tenner / går opp til 100 %=360.012-RY401 (tilluft)Ventilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerAnsvarlig entreprenør ElektroElektro Elektro Elektro / bygg Vent Elektro / byggAnsvarlig entreprenør ElektroElektroElektroElektro / ByggVent /AutElektroVent/aut.LagResultat testOKOKOKOKOKOKOKFeil ManglerSide 1 av 2Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest Brann og sikkerhet - VIKA SluttrapportDato: Tidsrom:16.11.2020 05:00-06:302. Strømbrudd Hendelse:SystemStrømbruddAvbruddsfri strømforsyningStrømbruddBrannsentralStrømbruddNødlys / antipanikkbelysningStrømbruddHeiserStrømbruddVentilasjonssystem 360.0123. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbrudd Hendelse: System3. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbrudd Hendelse: SystemLøse ut brannalarm - brannalarmanlegget