Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
varmefladerkølefladervarmeanlæg med trevejsventilerairconditionanlæg med trevejsventilerpumper i køleenheder.Egenskaber og primære fordeleHvis der er installeret en ekstern styring, kan pumpen skifte fra én konstant kurve til en anden, afhængigt af det eksterne sig- nals værdi.Afhængigt af dine præferencer kan pumpen reguleres i hen- hold til enten en maksimums- eller minimumskurve.Afhængigt af dine præferencer kan pumpen reguleres i hen- hold til enten en maksimums- eller minimumskurve.3 1 1 26 3 2 85 0 M T3 1 7 15 5 9 75 0 M THQFig. 36 KonstantkurvedriftPumpen kan indstilles til at køre i henhold til en konstant kurve ligesom en ikke-reguleret pumpe. Se fig. 36.Afhængigt af pumpemodellen kan du indstille den ønskede hastighed i % af den maksimale hastighed. Reguleringsintervallet afhænger af pumpens minimumshastighed, effekt og trykbe- grænsning.