Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Ved funksjon SMART Link DX skjer aktivering av ekstra reguleringssekvens automatisk. Ekstra reguleringssekvens kan da ikke brukes til noen annen funksjonalitet. Qlogic+- modul kreves ikke (alarm for savnet modul blokkert).Innstillinger:VerdiEkstra reguleringssekvens 1/2Invertert utgang 10-0 V Resirkulasjonsstyring Maks. utsignal Periodisk pumpedrift Periodisk ventildrift Periodisk driftsintervall Periodisk driftstid Alarminngang, funksjonInnstillings- område Ikke aktiv/Varme/ Kjøling/Varme og kjøling On/Off On/Off 0-100% On/Off On/Off 0-168 h 0-60 min Ikke aktiv/Alarm ved åpen kontakt/ Alarm ved lukket kontakt/Kontaktor- funksjonFabrikk- innstilling Ikke aktivOff Off 100% On On 24 h 3 min Ikke aktiv40www.swegon.comNO.GOLDSKFFI.200320KjølingStatusEkstra reguleringssekvens 1/2Med forbehold om endringer.4.12.3 Ekstra reguleringssekvens 1 og 2, kombibatteri Funksjonen brukes til styring av kombibatteri (varme og kjøling), se separat funksjonsguide for kombibatteri.