Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Platen limes mot veggen med FR Dekkmaling og festes med ≥ 5x80mm skruer og skiver i hvert hjørne, 25mm fra kant og med c/c ≤ 300mmKOMPOSITT AQUATHERM GREEN SDR9 PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 60Maks utsparing 900mm bredde og 1200mm høydeProtecta Rørstruper på begge sider≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERPlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-S montert i senter av veggGjennomføringØ 32mm Aquatherm Green SDR9 rør Ø 40mm Aquatherm Green SDR9 rør Ø 50mm Aquatherm Green SDR9 rør Ø 63mm Aquatherm Green SDR9 rør Ø 75mm Aquatherm Green SDR9 rør Ø 90mm Aquatherm Green SDR9 rør Ø 110mm Aquatherm Green SDR9 rørFR Rørstruper 50 x 1.8mm (1 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag)Brannmotstand EI 60 C/C (E 60 C/C) EI 60 C/C (E 60 C/C) EI 60 C/C (E 60 C/C) EI 60 C/C (E 60 C/C) EI 60 C/C (E 60 C/C) EI 60 C/C (E 60 C/C) EI 60 C/C (E 60 C/C)Kompositt- rør