Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
1 lag 60mm FR Brannplate 2-SISOLERT STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 120)≥ 75MM BETONG - VEGGMaks utsparing ubegrenset bredde med 1200 mm høydeStålrør ≤ Ø325mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider50mm Gjennomgående steinull ≥ 80 kg/m31 lag 60mm FR Brannplate 2-SISOLERT STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 180)≥ 150MM BETONG - VEGGMaks utsparing ubegrenset bredde med 1200mm høydeStålrør ≤ Ø219mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider40mm Gjennomgående steinull ≥ 80 kg/m31 lag 60mm FR Brannplate 2-S