Title: +175=360.001_IV001_INNREGULERING, FUNKSJONS TESTING, PROTOKOL MM.Produktinformasjon.pdf
Kjølingen va¡ ikke ferdig montert/koblet.Sþalene ut fra skapet ble sjekket og funnet i orden.Motorvernbrferen for avtrekksvifte og motorvernbrytere,n for sirk.pumpe varmegie,nvinner bar for høyt område ogbør byttes.Vi har ått oppgitt feil Amp. Data.Alle andre funksjoner ble sjelhet og ñrnnet i orde,n.MåIinger og innnstillinger: Se blad 2ÀVD: OSLO Otuf Onsumsvn.9 0680 Osl-o Tlf:22087400 Fax: 2208740I fo¡navn@bsteknikk. noForetaksnummer 840 530 752 mvaÀVD. Dranrnren Hoffgaardsgt.22 3002 Drammen Tl-f:32828004 Fax:32828005fornavnGbstekni kk. no((.Anlegg: DØILALDERS OG SYKEHJEM 36.03 Utforfi 211543Vårt Onr: C-207143 Utført av: Jan Tore LioIGANGKJØRINGSRAPPORTll{År,rxcnn:Må{t verdi:Påsæmplet verdi:Spennine: Tilluftsviftô Avtrekl$vifte4115 Volt 8.0 Amo 7.4 Amp400 Volt 11.5 Amp 8.7 AmpSirk.pumpe gierryi¡nerS irk.pumpe varmebatten15 Amp 0.4 Amp2,1 Arnp 0.5 Amp.INNsrnr,rNcnn:5FVr Filærvakt 5FV2 Filtervalú 6WI Viftevakt 6W2 Viftevakt2fi) Pa 2N Pa 60 Pa 60 Pa5UR1