Title: Tiltaksplan Smestad skole 2020.xlsx
Sum : 37500 Total : 47500Tiltaksplan etter årskontroll røykluker 2020 utført av Sectech ASBygg : Smestad skoleBeskrivelse av avvik og valg av tiltak : Punkt i Ansv. for utførelse/ bestilling. Arb. Ordre utstedt. Utbedret dato/sign. Pris : rapportrapportRøyklukerNB! Info: Luftebryter ved Amfi sto i posisjon «lukk». Denne må til en hver tid stå i posisjon Auto for at systemet skal fungere. 101.01 eiendomsenheten/ skole 7/9-2020 LV Info : Det må avklares hvor styresentral til luker i amfi er plassert. Tilgang til denne er avgjørende for en kvalitativt god kontroll og service av anlegget. 105.01 eiendomsenheten 7/9-2020 LVSum :Tiltaksplan etter årskontroll sprinkleranlegg 2019 utført av Sectech AS Bygg : Smestad skole Beskrivelse av avvik og valg av tiltak : Punkt i rapport Arb. Ordre utstedt. Utbedret dato/sign. Pris :Sprinkleranlegg :