Title: 310.000 DV instruks sanit‘ranlegg.docx
Reguleringsventil for varmtvann er stilt til 55–60 °C temperatur og skal ikke endres.For å endre setpunkt skruventilen mot + eller -.SpillvannAlle spillvannsledninger er forsynt med stakeanordninger i henhold til forskriftene.Sluk renses ved behov. Trekk sluk-potte (vannlås) rett opp og tøm denne for urenheter.Flaskevannlås for servanter renses ved å vri nedre del av låsen slik at denne kan tømmes. Fyll opp vannlåser som er tørre.Vannlåser kan også demonteres for staking. Sluk montert i rom som er utsatt for å tørke ut etterfylles med vann etter behov for å unngå luktproblemer.FettutskillerBeskrives når kjøkken er endelig.Komponentoversikt