Title: Tilsynsrapport 161020.PDF
Etter opplysninger fra eier skal det trolig bygges om/på i forbindelse med at et klatresenter har planer om å etablere seg i bygget. I denne forbindelsen vil det bli engasjert rådgivende ingeniører for å stå for prosjekteringen. Vi ber om at tilsvaret på vårt avvik blir gitt i sammenstilling med dette prosjektet.Avvik 2: • Eier har ikke sørget for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner m.m. for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten.Avvik fra: • Forskrift om brannforebygging § 5. Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler ogsikkerhetsinnretninger.Kommentar: • Eier kunne ikke dokumentere kontroll av nøkkelsafe.2Rømningsdør ut mot bakside ved Norsk Aluminium mangler tilfredsstillende merking, samt at det bør monteres en form for trapp på utsiden, da det ikke gies noe forvarsel om stor høydeforskjell når du går ut av døren.