Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
AJEH p:\166\15466001 bromstadveien 59\08 rapporter\rapporter\15466001_bromstadveien 59_pro-rapport_rev c_25.20.2016_x.docxAngrepsvei til p-kjeller via egen innsatsvei på sør-øst fasaden, samt via kulvert og dør i port til p- kjeller i nord-øst.Angrepsvei til p-kjeller via egen innsatsvei på sør-øst fasaden, samt via kulvert og dør i port til p- kjeller i nord-øst.Brannkonsept REV_C: 03.11.2016, Rev C 25.10.2016Bromstadveien 59, Trondheim kommuneAJEH p:\166\15466001 bromstadveien 59\08 rapporter\rapporter\15466001_bromstadveien 59_pro-rapport_rev c_25.20.2016_x.docxFigur 3 Innsatsveier for brannvesenet i p-kjeller = Rød pil.Vannforsyning og radiodekning Nye brannkum må etableres slik at tilfredsstillende slukkekapasitet og dekning oppnås. Følgende skal tilfredsstilles:  Brannkum/hydrant må plasseres innenfor 25-50RIVA