Title: 320.000 DV instruks Varme.docx
320.010 Radiatorkurs: 330 kW; 60/40 °C primær; 3,95 l/s og 55/40 °C sekundær; 5,2 l/s.RøranleggLedninger for distribusjon av varmt vann til radiatorsystem er av Mannesmann Pressfittings t.o.m. 54 mm og sømløse stålrør etter NS 5585 for større dimensjoner.Anlegget er utstyrt med stengeventiler slik at anlegget kan oppdeles og avstenges hensiktsmessig med hensyn til drift og vedlikehold. Oppdeling framgår av avstengningsguiden.VentilerDet er benyttet kuleventiler type CIM opp tom. DN 50, og type EGO Spjeldventil over DN 50.For hver kurs er det montert strupeventiler type TA-STAD (opptil DN 50) og STAP.IsoleringRøranlegget er isolert med mineralullsfibrer isolasjon og mantlet med plastmantel der ledningene ligger synlig.Isolasjonsdimensjoner:Rørdimensjon inntil 28 mm: 30 mm skålerRørdimensjon fra 35 til 54 mm:40 mm skålerRørdimensjon fra DN-50: 50 mm skålerKomponentliste: