Title: +038=360.002-#####._02-360.002 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
L H B D S KCa. vikt1 190 1 190 1 240 1 670 137 115 207Pa250Med reservation för ändringar och tilläggmm mm mm mm mm mm kgTTC NORGE AS, P0. Box 54, N-1851 Mysen. Tif. +47 69 84 51 00TTC NORGE ASKunde Attention TilbudRANDEM & HUBERT AIS ARILD BUSENGDAL 20181384 /jtbReferanse: Produktkode:I -VVB HW-ES-2,0-1 050-900-2R-9-V1 -CuIAIKapasitet — Luft DataBarometrisk trykk Tetthet Luftmengde Luft hastighet Lufttemperatur inn Lufttemperatur utTrykkfall luft70,24 kW101,325 kPa1,225 kg/m3 2,111 m3/s 2,2 m/s -5,0 00 22,0 0040 Pa— Væskedata Medium : Vann Væske inn Væske ut Væskemengde Væskehastighet Spesifikk vekt Spesifikk varme Varmeledningsevne Viskositet Trykkfall væske— Fysiske dataPreliminær Nettovekt Rør Samlestokk(L) Prelim. Utv.[B” x H” x LI Innløp dim. Design Pressure40 kgCu, 0.40 CuI 217 x 934 x 130I x I 1/2” BSP 10 barOverflate Internt volum Finner Ramme Utløp dim.Galv.— Pris & LeveringPris pr. stk AntallLevering