Title: 2013-Servicerapport EL.pdf
Service utført ihht avtale.Vennlig hilsen GK NORGE ASTRONDHEIM / 3. okt. 2013Systemnr. AvviksformBeskrivelse360.03 DNSystem09.09.13 Det er skeivtrekk på pumpa til VB, måler 1.4-0.7og0.4 A på fasene. Bør utbedres. Det et skeivtrekk på pumpa til KB, måler 1.4-1og0.7 A på fasene. Bør utbedres.360.02 DNSystemDet er lagerlyd i det bakerste lagret på AT vifta. Ikke kritisk, vurderes byttet. 20.02.11 Sjekket lager, uendret siden sist. Sjekkes neste service. 28.09.12 Uendret 10.09.13 Uendret.360.02 DNSystemLys i aggregatet virker ikke . 28.09.12 Uendret 10.09.13 Uendret.Trondheim Service/RehabStatusEstimat (eks. mva)ÅpenÅpenÅpenÅse FallinSide:3 av 3