Title: Styrecentral-SV-24V-48V.pdf
Strømbegrænser Type LIP funktion og indstilling (hvis monteret) Strømbegrænser type LIP (monteret ved åbningssystemet) anvendes som strømbegrænser mellem 48/24VDC forsyning og 1 eller 2 aktuatorer. Når den indstillede strømgrænse er nået, reduceres aktuatorernes hastighed. Når den maksimale belastning på aktuatoren overskrides, stopper aktuatoren. På 24V/48V typer (type LIP5, LIP6 eller LIP7) tillades der maks. 3 gange udkobling ved maksimal belastning i samme retning. Derefter kan først igen køres i denne retning efter motor har kørt modsat retning, dette for at beskytte aktuatorgear. Bemærk at ved åbning skal rød LED lysdiode i lastafbryder type LIP lyse, når vinduer åbner, hvilket indikerer, at polaritet til aktuator er korrekt..t u p n IV 4 2V 4 2D N GD N GD N Gm o Cm o Ch A x xe r i Fe r i Fl iO NO NC NC NK Op Up Ua Fll78910111213 14A14B15 1617A17B 18192024273021222325262829Sort 2,5mm2V 2 1Bat2x 4