Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
Fig. 12 Eksempel på tilslutninger i kontrolboksen på stiktilsluttede udførelserBrug C og NC som fejlsignaler så det er muligt at serieforbinde flere relæer og opdage defekte signal- kabler.Tilslutningsklemmerne på stiktilsluttede udførelser (fig. 12) adskil- ler sig fra klemmerne på klemmetilsluttede udførelser (fig. 13) men funktionerne og tilslutningsmulighederne er de samme.102 1 7 37 7 2 55 0 M T8 1 5 10 8 3 07 0 M T3.9.3 Tilslutninger i kontrolboksen, udførelser med klemmetilslutningAnalog indgang24VINVccSignalSensorDigital indgangRelæ 1Relæ 2EffektM AM IS/SNC NO CNC NO CLNDriftAlarmStart og stopTænd/ sluk-timerHPFILNFig. 13 Eksempel på tilslutninger i kontrolboksen på udførelser med klemmetilslutningBrug C og NC som fejlsignaler så det er muligt at serieforbinde flere relæer og opdage defekte signal- kabler.Se afsnit 7.9.3 Digitale indgange og 7.9.4 Analog indgang for at få flere oplysninger om digitale og analoge indgange.