Title: Rør og deler.pdf
Rørene er langsgående merket med rødt. Leveres i lengder á 6 meter.Ikke egnet for tappevann og kjøleanlegg med driftstemp under +14 °CMaterialkvalitet:Ulegert stål i henhold til DIN EN 10305. Stålet er magnetisk.Varmeutvidelse:0,012 mm/meter x °C temperaturdifferanse mellom monteringstemperatur og høyeste driftstemperaturTrykk-klasse:12-54 mm <PN16 76,1 – 108 <PN12Temperaturområde med standard O-ring (butylkautsjuk -.CIIR): -30 – +120 °C under forutsetning at det ikke oppstår utvendig kondensering på rør og deler. Se i feltet: Fuktbestandighet.Garantert utett ved manglende pressing.Skal ikke graves ned i bakken.Union og tippunion leveres med flat tetting (EPDM pakning) og er ikke egnet til kjøleanlegg med lave temperaturer (under 14°C) Dette gjelder spesielt varmepumpers kollektorside/kald side.EPDM pakning må eventuelt skiftes til spesialpakning som er godkjent for denne type systemer. Slik pakning har ikke Geberit pr. i dag.Side 2 av 3Informasjonen er tilrettelagt av