Title: +038=360.001-#####._09-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Objekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.001 GOLD30FRXHC +/- 7000 m³/h - 63% samtidighetDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534430GOLD F RX/HC Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende dataAggregatstørrelse030Lufttetthet1,200kg/m³Tilluftsmengde4 410 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal0PaTilluftskanal119PaAvtrekksluftmengde4 410 m³/hStatisk trykkfallAvtrekkskanal119PaAvkastkanal0PaKlimatdataOslo, NorwayDimensjonerende utetemperatur, sommer26,0°CDimensjonerende luftfuktighet, sommer50 %Laveste dimensjonerande uteluftstemperatur20,0°CDimensjonerende luftfuktighet, vinter85 %Tilluftstemperatur, sommer16,4°CTilluftstemperatur, vinter20,0°CNøkkeldataSFPvRene filtre0,91kW/(m³/s)Tilluftens tørre temperaturvirkningsgrad86,0 %Eurovent energieffektivitetsklasseA+2016