Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
Pruebas posteriores al arranque Tras varias horas de funcionamiento, lleve a cabo las siguientes pruebas: 1. Tensión y corriente absorbidas por la unidad. 2. Ajustes del presostato de seguridad. 3. Alta y baja presión del sistema. 4. Libertad de giro del ventilador de la unidad condensadora. 5. Recalentamiento y subenfriamiento del sistema. 6. Comprobación del nivel de aceite del compresor. 7. Nueva comprobación de fugas de refrigerante. 8. Para unidades en otros rangos de funcionamiento, consultelas recomendaciones de uso en el manual.■ 4.2. Purga de aire Purgue el aire del sistema para conseguir una presión residual de, aproximadamente, 200 µm de mercurio o 0,27 mbar, usando una bomba de vacío específica para este fin. Se recomienda purgar simultáneamente el aire de los lados de alta y baja presión del sistema para garantizar un vacío uniforme a través del circuito (incluido el compresor) y reducir la duración del ciclo.