Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
FlowControl fungerer med en vedlikeholdsfri sensor i doseringshodet. Under doseringsprosessen måler sensoren det aktuelle trykket og sender den målte verdien kontinuerlig til mikroprosessoren i pumpen. Et internt indikatordiagram opprettes fra de gjel- dende målte verdiene og gjeldende membranposi- sjon (slaglengde). Årsaker til avvik kan identifiseres umiddelbart ved at gjeldende indikatordiagram sam- menlignes med et optimalt diagram. Luftbobler i doseringshodet reduserer f.eks. utløpsfasen og der- med slagvolumet (se fig. 33). Følgende krav gjelder for et korrekt indikatordia- gram: • •FlowControl-funksjonen er aktiv trykkforskjellen mellom suge- og utløpssiden er > 2 bar ingen avbrytelse/pause i utløpsslag • trykksensoren og kabelen fungerer på riktig måte • ingen lekkasje > 50 % i suge- eller utløpsventil • Hvis ett eller flere av disse kravene ikke er oppfylt, kan ikke indikatordiagrammet beregnes.Feil i doseringsslag: Luftbo- bler i doseringshodet3Slaglengde