Title: +038=360.020-#####._09-360.020 Gold RXF-25 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Objekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.020 - GOLD RXF-25 +/- 7.800 m³/h - 70% samtidighetAntall rørraderAntall seksjonerLamellavstandTrykkfall, tørrTrykkfall, våtLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighetSensibel batterieffektØnsket total batterieffektBatteriets overkapasitetAvrennt væskemengdeKjølemedieFordampingstemperatur (duggpunkt)Batteriets væskevolumAntallTilbehørInn26,748Dato: 12.08.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000498310412,5 mm49 Pa56 Pa1,91 m/sUt16,0°C86%20,66 kW24,82 kW25 %0,089 l/minR410a6,0 °C7 ISide: 31/36AHU Design ErP spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.020 - GOLD RXF-25 +/- 7.800 m³/h - 70% samtidighetDato: 12.08.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000498310GOLD F RXAggregatstørrelse025Tilluftsmengde5 460 m³/hAvtrekksluftmengde5 460 m³/h