Title: +038=433.000-NI003._02-Testrapport elektriske anlegg - DM3.E3.433.11.01, Pareto plan 11.pdf
Side: 28TEST RAPPORTResultatSPENDINGUln: 233VUlpe: 233VUnpe: 0Vf: 50.0HzR ISOR: >200MQ Um: 262VUiso: 250VGrenseverdi: 1MQGODKJENTDronning M.g.13 / E.433.11.01 TNS / Sikring 054210 3E2 020 115580SPENDINGUln: 232vUlpe: 233VUnpe: 0Vf: 50.0HzR IS0R: >200MQ Um: 263VUiso: 250VGrenseverdi: 1MQGODKJENT*GODKJENTDronning M.g.13 / E.433.11.01 TNS / Sikring 05511.03.2020 10:16SPENDINGUln: 235VUlpe: 235VUnpe: 0Vf: 50.0HzR ISOR: >200MQ Um: 263VUiso: 250VGrenseverdi: 1MQGODKJENT*GODKJENTDronning M.g.13 / E.433.11.01 TNS / Sikring 0561240332020 16:21SPENDINGUln: 233VUlpe: 233VUnpe: 0Vf: 50.0HzR IS0R: >200MQ Um: 262VUiso: 250VGrenseverdi: 1MQGODKJENT*GODKJENTDronning M.g.13 / E.433.11.01 TNS / Sikring 05711.03.2020 09:54GODKJENT *TEST RAPPORTResultatSPENDINGUln: 236VUlpe: 236VUnpe: 0Vf: 50.0HzR ISOR: >200MQ Um: 263VUiso: 250VGrenseverdi: 1MQGODKJENTDronning M.g.1