Title: Beskrivelse av tekniske arbeidsoppgaver vedr drift service og kontrollpunkter i fase 3 - Nittedal EPC - 2018.pdf
Hvert halvårBeskrivelse av tekniske arbeidsoppgaver vedr drift, service og kontrollpunkter i fase 3 Side 4 av 6AnleggVentilasjonsanleggOppgave Ventilasjonsteknisk service. Sjekk av automatikk, regulering og sikkerhetsfunksjoner. Måling av virkningsgrad gjenvinner, luftmengder, trykkfall over komponenter i aggregatet.Intervall Årlig av ventilasjonsteknisk firmaKvittertUkentligVentilasjonsanleggTilsyn- sjekk lyder, lekkasjer, gjenvinnerdrift (vanntrykk ved batteri gjenvinnere)ÅrligVentilasjonsanleggBytte av filter og bytte/sjekk reimerÅrligKjøleanleggKjøleteknisk serviceIsolering rørSjekk at isolasjonsputer og fast rørinstallasjoner er satt på plass igjen etter arbeider med varmeanlegg.Etter rør arbeidAutomatikk varmeanleggSjekk at systemvendere står i auto. Noen systemer kan være avslått utenfor fyringssesongen. Sjekk innstilling for nattsenking. Hvor mye senkes turtemperaturene. Tidspunkt/ur for nattsenk kontrolleres.Ved oppstart fyringssesong