Title: 443 Nødlys- Ledelys - Neptolux-N68-v14.pdf
!Ljuskälla: LED!Anslutningar på installationssockel: 2x2,5mm² överkopplingsbarCPD EN0470-CPR-0042EN 54-18:2005+AC:2007Utfärdare Nemko ASExempel: Vid 2,5m takhöjd kan N68-C monteras med 16 meters mellanrum för 1 lux vid golvnivå för en 1 meter bred “ljuskorridor”. Första armaturen i kedjan kan monteras upp till 5m från vägg.Datum2020-03-24NamnN68-v1.4Datum2020-03-25Version1.4Hedengren Security ● Industrivägen 1, 171 48 SOLNA ● tel +46 (0)8 23 16 00 ● www.hedsec.seGarantivillkorGarantin ersätter trasig produkt mot utbytesprodukt.Installation Vid montage av armaturstommen i sockeln, tänk på att vrida/montera sockeln på vägg/tak i rätt riktning om ljusbilden från armaturen är rektangulär. Både armatur och installationssockel har en förhöjning på kanten för att underlätta inpassningen.