Title: 360.001 Teknisk underlag.pdf
Luftmengde [m³/h] Lufthastighet [m/s] Luft inn [°C] Luft ut [°C] Kapasitet [KW] Lufttrykkfall [Pa] Utbygd batterikasse [mm]12 634 1,99 3,0 22,0 80,7 43 NeiFuktighet [%] Fuktighet [%]30 8Medium Volum [l] Med. strømning [L/s] Med. hastighet [m/s] Med. inn [°C] Med. ut [°C] Med. trykkfall [KPa]Vann/Etylengl 20,59 1,00 0,65 40,0 20,0 10HW-ES-2,0-1893-933-3R-14-V1-Cu/Al [49401]Materialer:Rør Kretser Finneavstand [mm] Tilkobling inn Tilkobling ut Lomme for frostføler3 14 2,00 1 1/2" 1 1/2"Rør Finner Samlestokk Rammer FinnebeskyttelseKobber Aluminium Kobber Galvanisert stål -1 stkBelimo R2020-8P6-S2+LRC24A-SR . Trykkfall over ventil 17,52 kPa.TomdelL4Tilluft400 mm2,63 m270 kgPaDør med hengsel og enkelt håndtakDimensjoner [mm]400,0 x 1010,0KjølebatteriL4Tilluft453 mm2,98 m2217 kg55 PaLuftmengde [m³/h] Lufthastighet [m/s] Luft inn [°C] Luft ut [°C] Total kapasitet [KW] Følb. kapasitet [KW] SHR Lufttrykkfall [Pa]12 634 1,93 26,0 16,0 47,6 43,3 0,91 55/55