Title: Montasjeanvisning FR-akryl med ventilasjonskanaler.pdf
Maks utsparing 100x1000mm eller rør Ø + 10mmDEKKEKONSTRUKSJONER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120Maks utsparing rør DEKKEKONSTRUKSJONER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 Ø + 20mmMaks utsparing rør Ø + 20mmSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120Stålrør ≤ Ø219mmDEKKEKONSTRUKSJONER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120DEKKEKONSTRUKSJONER FR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderDEKKEKONSTRUKSJONER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 FR Akryl dybde Stålrør ≤ Ø219mm Stålrør ≤ Ø219mm FR Akryl dybde ≥ 15mm på begge sider DEKKEKONSTRUKSJONER ≥ 15mm på begge sider FR Akryl dybde FR Akryl dybde Stålrør ≤ Ø219mm ≥ 15mm på begge sider ≥ 15mm på begge sider Stålrør ≤ Ø219mmStålrør ≤ Ø219mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge sider FR Akryl dybde ≥ 25mm FR Akryl dybde ≥ 25mm på begge sider på begge sider