Title: Avviksrapport FST pr 29.06.22.pdf
Dør 135-A var lukket ulåst i normaltdrift dagtid under FST Nødlys i korridor mellom dør 139-a og 14-B tenner ikke ved strømløst bygg under FST Rom 106 Bryter for solavskjerming er satt feil vei. Pil ned kjører solavskjerming opp. Rom 113 Lys over vaskerenne lar seg ikke styre Dør 142-A var lukket og ulåst ved nattestengt bygg under FST. Dør 232-A var ikke låst ved nattstengt bygg og brannalarm under FST Dør 237-A var ulåst ved utløst brannalam på nattestengt bygg under FST Dør 329-A var ikke låst under normaldrift dagtid uten brannalarm på FST Dør 329-C var ikke låst i normaldrift dagtid uten brann på FSTutført okVed registrering.Ved registrering.Utført okUtført okUtført okUtført okUtført okK-00360Komr 3.1Nødlys virker ikke i trapperomutført okK-00361Komr 3.1Dør 335-A var ikke låst i nattmodus under FSTUtført okK-00362BrannspjeldsentralBrannspjeldsentral på resettes manuelt etter strømbrudd