Title: +135.01=332.001-SM001T_01-FDV_TFP1511_SV.pdf
NOTERA: För tillämpningar utomhus med interna övervakningsbrytare rekommenderar vi att kabelanslutningar görs vid en temperatur över 15 °F (-9 °C) för att säkerställa tillräcklig flexibilitet hos kabelisoleringen. Skötsel och underhåll Innan huvudavstängningsventilen för ett brandskyddssystem stängs för underhålls- eller inspektionsarbete på antingen ventilen eller det brandskyddssystem som den reglerar måste tillstånd inhämtas från berörda myndigheter för att stänga av brandskyddssystemet och all personal som påverkas av detta beslut måste informeras.Ägaren är ansvarig för inspektion, a v t e s t n i n g brandskyddssystemet och enheter enligt tillämpliga standarder från National Fire Protection Association (t.ex. NFPA 25) samt standarder från berörda myndigheter Ställ eventuella frågor till installatören eller tillverkaren av produkten. Eventuell nedsatt funktion måste genast åtgärdas.o c hu n d e r h å l l