Title: Innreguleringsventil.pdf
Innstilling1. Drei innstillingshjulet til ønsket posisjon, f.eks 5,0.Avstenging1. Drei innstillingshjulet med klokken til X.Måling av q 1. Fjern eventuell aktuator. 2. Koble TA-SCOPE til målepunktene. 3. Tast inn ventiltype, dimensjon og innstilling og du kan avlese mengden i displayet.Måling av ΔH1. Fjern eventuell aktuator. 2. Sett ventilen i avstengningsposisjon. 3. Åpne bypasspindelen ≈1 omdreining med en 5 mm unbrakonøkkel. 4. Koble TA-SCOPE til målepunktene og mål. VIKTIG! Steng bypasspindelen etter at målingen er ferdig.5IMI TA / Reguleringsventiler / TA-COMPACT-PArtiklerLØBUtvendige gjenger Gjenger i samsvar med ISO 228DNDLH1H2BH1M30x1.5*DH210 15 LF 15 20 25 32G1/2 G3/4 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/274 74 74 85 93 11255 55 55 64 64 7855 55 55 55 61 6154 54 54 64 64 78LF = små vannmengder *) Anslutning mot termoelektrisk motor. → = StrømningsretningKoblinger for DN 15-50DD1