Title: 30 Overordet funksjonsbeskrivelse 320_rev2.docx.docx
320.001-JP403 regulerer mot fast ∆P (RP401 og RP501). SB 402 regulerer slik at ventilasjonsanleggene 360.001 og 360.002 bruker mest mulig returvann og minst mulig varmt turvann. Det tas ut målesignal fra shuntene på 360.001 (320.002-SB001) og 360.002 (320.002-SB001). Hvis en av shuntene står mer enn 95% åpen, åpner SB402 slik at turvannet til aggregatene blir varmere og shuntene regulerer ned under 95%.Vinter:15 sept til 15 mai ->370.001-SC 401 og 320.002-SC 501 åpne. 370.001-SC 501 og 370.002-SC 401 stengte.SB501 regulerer mot 35°C i RT405 mellom 15 sept til 15 mai.Sommer:15 mai til 15 sept -> SC ventiler i motsatt posisjon av ovenstående!370-001- JP402/403 regulerer mot 16°C i 320.00-RT405 fra 15 mai til 15 sept.