Title: asmicra100_dn.pdf
Disse verdiene er klokkeslettet til nærmeste time hvor det er ønskelig at skifting mellom dag/natt skal finne sted på detektoren. Innlegging gjøres i 24-timers format, f.eks. 19:00 for 7pm. Dag- og nattomstilling er beregnet på å skifte følsomhet i detektoren automatisk når det beskyttede området ikke er i bruk og forurensingen er lavere. ClassiFire detekterer automatisk endringen i røyknivå etter at det beskyttede området er forlatt, og hvis tiden når dette skjer er innenfor +/– 70 minutter av det programmerte omskiftingstidspunktet, velger den natt- histogrammet. Det betyr at endringer i tidsinnstilling, f.eks. endring til sommertid, kan ignoreres, da detektoren vil ta hensyn til dette. Standardtidene for start dag og natt er henholdsvis 08:00 og 19:00.Legg merke til at hvis miljøet av en eller annen grunn blir mer forurenset om natten, vil ClassiFire tilpasses til dette også og redusere følsomheten om natten.4.12 Deaktivere dag- og nattfunksjon – Kategorien“Day/Night switching”