Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
At overskydende installationsmaterialer og fremmedlegemer er fjernet fra kabinettet.Kontroller følgende ved ibrugtagning:At tilslutningsdataene svarer tilspecifikationerne på typeskiltet: Maksimal spænding +6 %, -10 %, iht. IEC 38. Mærkestrømmen må ikke overskrides med mere end 5 % ved mærkespændingen.FORSIGTIG! Når hastigheden reguleres ved at reduceres spændingen, kan motorstrømmen overstige mærkestrømmen ved en lavere spænding. Hvis det sker, er motorviklingerne beskyttet af varmekontakten. Det statiske minimumstrykfald skal overholdes.At motorbeskyttelsesfunktionen fungerer. Rotationsretningen skal følge pilen for rotationsretning (3 faser).Jævn motorgang (ingen unormal støj). - Hvis motorens varmebeskyttelse ikke tilsluttes, bortfalder alle garantier.TFE 220 er tilpasset til kontinuerlig drift.DKEt lydniveau over 70 dB(A) kan forekomme afhængig af model og størrelse (se flere oplysninger i online-kataloget på www.systemair.com)