Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Reflektans 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 20.0 % 80.0 %Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGAN2.53.0 x [m]Side 207/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022262.166 Samtale26.2 Sammendrag, 2.166 Samtale26.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 x [m]500550600Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 2.70 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (9.35 m²)9214.00 lm 94.0 W 10.05 W/m² (1.74 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (2.2H 2.5H) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 577 lx 521 lx 0.90 0.83 <=16.9 0.75 mHovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 112 lx 336 lx 279 lx 337 lx 279 lxUo 0.96 0.65 0.80 0.65 0.80Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 208/274