Title: +175=737.001_IL001_NOTAT - Døli sh, kvalssikr av ibrønnpark_021216.Beskrivelse.pdf
Brønnene er boret relativt tett langs byggets østfasade, men ved bruk av skråboringer er innbyrdes effektiv avstand mellom brønnene, og dermed omfattet fjellvolum, økt betraktelig. Iht. mottatt brønnkart er vår vurdering at skråboringene kunne vært utført noe mer optimalt.Energi- og effektbelastning mot brønnpark Basert på historiske forbruksdata for el.kjelen, antatt totalt varme-/kjølebehov, varmepumpens ytelse, COP og energidekningsgrad samt garantert energibesparelse i prosjektet, er følgende energibalanse for brønnpark beregnet:månedFra energibrønner, kWhTil energibrønner, kWhJan65 790 - Feb59 200 - Mar64 800 - Apr61 300 - Mai28 350 3 000 Jun13 030 5 000 Jul5 000 10 000 Aug11 230 10 000 Sep32 870 2 000 Okt52 890 Nov61 870 Des64 670 SUM521 000 30 000Futurum Energi AS Adresse: Granbakken 4, 1386 Asker – Telefon: +47 97 47 25 78 – Epost: bgb@futurum-energi.no Org.nr: 993 365 211MVA – Bankkonto: 1503.08.11892www.futurum-energi.no