Title: +038=370.001-NT014._01-Statico_NO_low.pdf
5) Velg et kar som har likt eller høyere nominelt innhold. 7) Maks temperatur om anlegget stopper, vanligvis 40°C for kjøleanlegg og geotermiske flate-kollektorsystemer, 20°C geotermiske borehull. *) SWKI HE301-01: Gjelder for SveitsHySelect, vårt kalkulasjonsprogram, er basert pa en avansert kalkulasjonsmetode og database. Noe avvik i resultatene kan derfor forekomme.3IMI PNEUMATEX / Trykksetting og trykkvedlikehold / StaticoTabell 1: e ekspansjonskoeffisientt (TAZ, tsmax, tr, tsmin), °C2030405060708090100105110e Vann= 0 °C0,00160,00410,00770,01190,01690,02260,02880,03570,04330,04720,0513e % innhold MEG*30 %= -14,5 °C0,00930,01290,01690,02240,02860,03520,04220,04970,05770,06200,066340 %= -23,9 °C0,01440,01890,02400,03000,03630,04320,05050,05820,06630,07060,075050 %= -35,6 °C0,01980,02510,03070,03700,04370,05070,05810,06600,07420,07860,0830e % innhold MPG**30 %