Title: 360 IV produkt Aggregatadata.pdf
(0/200) 1,9 5 131 (91) (171) 185 16 35 372(200/0) 1,9 5 88 (48) (128) 19535 323Pa m/s Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa PaTilluft 572 2 467 57,5 0,83 0,78 1,35 5,8 2 920 40 540Avtrekk 523 2 411Pa r/m56,7 % 0,77 0,71 1,35 5,8 2 920kW kW kW A r/m44 %492 W/(m³/s)EC310ZCPR-G1 EC310ZCPR-G1 37,89 +70°C 2037,89 +70°C 20kgIV Produkt Designer G3 Versjon 305.23.0.0 26.03.2021 Beregnet i versjon 305.23.0.0Envistar CompactTekniske data2 (2)ProsjektHelsehusetAggregat36.01Størrelse10 3 000/3 000 m³/hLYDDATA (lydeffekt iht. EN13053)Frekvensbånd Tilluft: Til omgivelse Friskluft Tilluft Avtrekk: Til omgivelse Avtrekk Avkast Totalt: Til omgivelse6360 58 6560 59 656312557 57 6657 57 666025055 63 7654 62 755850046 64 7545 64 74491k46 57 7845 57 77492k46 54 7745 54 76494k40 47 7039 47 70438k31 38 6631 38 6734dB dB dBdB dB dBdBTot53 64 8252 64 8156dB(A) dB(A) dB(A)dB(A) dB(A) dB(A)dB(A)ROTERENDE VARMEVEKSLER