Title: V20-08-01 VVS-anlegg plan 8 - DM1-1.pdf
Ned 320.102: 54 mm 320.102: 54 mmLD018T Maks:220 m³/h Kjøling: 410 W 0.033 L/s Varme: 375 W 0.009 L/sLD018T Maks:220 m³/h Kjøling: 410 W 0.033 L/s Varme: 375 W 0.009 L/sLD018T Maks:140 m³/h Kjøling: 335 W 0.027 L/s Varme: 375 W 0.009 L/sLD018T Maks:140 m³/h Kjøling: 430 W 0.034 L/s Varme: 535 W 0.013 L/sLD018T Maks:120 m³/h Kjøling: 210 W 0.016 L/s Varme: 160 W 0.004 L/sLD018T Q:200 m³/h Kjøling: 280 W 0.022 L/s Varme: 565 W 0.015 L/sLD018T Q:200 m³/h Kjøling: 280 W 0.022 L/s Varme: 565 W 0.015 L/sOpp 320.102: 54 mm 320.102: 54 mm8910ASnitt 4 - Aggregat 360.027, 1:50500x1200 UK=2990SZ002T 1200 x500Vinkellydfelle på tilluft tilpasses.ø500 UK=2011For rør-, shunt- og ventildetaljer se: Oppleggskjema varme V62--01 Systemskjema varme og kjøling V67--01 Oppleggskjema kjøling V67--02 Rørtilkoblinger, shuntopplegg og pumper skal vises på as-built tegning.1200x500 UK=-1892360.0271200x500 UK=303Plan 0828.17 mNed 360.021: ø500