Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Viften skal rengjøres ved behov, dog minst en gang per år, for å unngå ubalanse og unødige lagerskader. Et filter foran viften vil forlenge rengjøringsintervallet. (Noen ganger er det anbefalt å installere et filtervern). Viftens lager er vedlikeholdsfrie og skal bare byttes ved eventuelle skader. Viften må ikke rengjøres med høytrykksspyler. Utvis forsiktighet ved rengjøring, slik at viftehjulets balansevekter ikke blir forskjøvet eller at viftehjulet deformeres. Kontroller at det ikke kommer ulyder fra viften.Gjør følgende dersom termokontakten løser ut Manuell termokontakt (type SP1) tilbakestilles ved å bryte strømmen i ca. 10-20 minutter.Vifter med utlagte ledere for termokontakten (TK) tilbakestilles på det eksterne motorvernet. Dette skal ikke ha automatisk tilbakegang.Påse at viften ikke er blokkert og at motorvernet ikke er utløst. Kontakt leverandør dersom viften ikke starter etter kontroll og/eller tilbakestilling av motorvernet.