Title: +038=433.000-NI003._02-Testrapport elektriske anlegg - DM3.E3.433.11.01, Pareto plan 11.pdf
TEST RAPPORTNr. ResultatSPENDINGUln: 234VUlpe: 234VUnpe: 0Vf: 50.0HzR IS0 GODKJENTR: >200MQ Um: 262VUiso: 250VGrenseverdi: 1MQ236 | Dronning M.g.1-3 / E.433.11.01 TN-S / Sikring 066 GODKJENT *| 11.03.2020 10:14SPENDINGUln: 234VUlpe: 234VUnpe: 0Vf: 50.0HzR ISO GODKJENTR: >200MQ Um: 262VUiso: 250VGrenseverdi: 1MQ238 | Dronning M.g.1-3 / E.433.11.01 TN-S / Sikring 067 GODKJENT *INEOBI2020081121:12/6SPENDINGUln: 234VUlpe: 234VUnpe: 0OVf: 50.1HzR ISO GODKJENTR: >200MQ Um: 263VUiso: 250VGrenseverdi: 1MQ240 | Dronning M.g.1-3 / E.433.11.01 TN-S / Sikring 068 GODKJENT *11.03.2020 10:05SPENDINGUln: 236VUlpe: 236VUnpe: 0Vf: 50.0HzR ISO GODKJENTR: >200MQ Um: 262VUiso: 250VGrenseverdi: 1MQDronning M.g.1-3 / E.433.11.01 TN-S / Sikring 069 GODKJENT *24ﬂ11.03:2020 10:07Side: 33TEST RAPPORTNr.ResultatSPENDINGUln: 236VUlpe: 236VUnpe: 0Vf: 50.0HzR ISOR: >200MQ Um: 262VUiso: 250VGrenseverdi:GODKJENT1MQ