Title: 2023.09.14 Sikkerhet Nødlys og ledesystemer (10657056) Fosnagata 13 36770140.pdf
Årsrapport Sikkerhet1314| Side 4/61910v2023031071Andre kontrollspørsmålAvvikskategori: 2: Avvik, må rettes snarest mulig.Kommentarer: Rømningsvei opera mangler markeringslysKostnadsoverslag Indikativ pris, ca kr:| Mangler nødlysStatus | AvvikAvvik fra forrige kontroll er utbedretInstallert utstyrAntall ledelys | 83Antall markeringslys | 57Markeringslys/5Kommentarer: Rød lysdiodeBeskrivelse | 02.026Lokasjon | 2. EtgBatteripakke | Ikke OKÅrsrapport Sikkerhet191310| Side 5/6LedelysKommentarer: Diode blinkerBeskrivelse | 01.023Lokasjon | Vindfang hovedinngangBatteripakke | Ikke OK156TilleggsinformasjonLovpålagt årskontroll av nødlysanlegg utførtes med henvisning til FOB § 4 og 5, EN 50172, NS 1838 og NS 3926