Title: 320-Reguleringventil STA-F.pdf
Fig. 3 ± % 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0Fig. 42 D5 D2 D10 D020406080100 *)) Innstilling (%) av helt åpen ventil.5STAFINNREGULERINGKORREKSJON FOR FORSKJELLIGE VÆSKERMengdeberegningene gjelder for vann (20°C). For andre væsker som har tilnærmet lik viskositet som vann (≤20 cSt = 3°E = 100 S.U.) er kun korrigering for volumvekten nødvendig. Ved lave temperaturer blir viskositeten høyere og laminær strømning kan opptre i ventilene. Dette gir opphav til en mengdeavvikelse som øker med små ventiler, lave innstillinger og lave differansetrykk. Korreksjon for denne avvikelse kan gjøres ved hjelp av dataprogrammet TA-Select eller direkte i TA-CBI.DIMENSJONERING Når Δp ønsket mengde er kjent, beregn Kv etter formel eller diagram.KV-VERDIERRattinnst.DN 65-2DN 80DN 100DN 125DN 1500.5 1 1.5 21,8 3,4 4,9 6,52 4 6 82,5 6 9 11,55,5 10,5 15,5 21,56,5 12 22 402.5 3 3.5 49,3 16,3 25,6 35,311 14 19,5 2916 26 44 6327 36 55 8365 100 135 1694.5 5 5.5 6