Title: +038=360.014-#####._02-360.014 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Elektrisk koblingsskjema.pdf
Kursfortegnelse Hovedbryter/ lastbryter ventilasjon Hovedbryter/ lastbryter kjøling Tilluftsvifte Tilluftsvifte Avtrekksvifte Avtrekksvifte Styrestrøm / Rot.VVX / Stikk Pumpe vvb KjølekompressorSpenning(V)Frekvens3x400503x400 3x400 3x400 3x400 3x40050 50 50 50 501x230 1x230 1x23050 50 50Kabel (mm2)1,5 1,5 1,5 1,51,5 1,5 10Antall ledere4+jord4+jord 3+jord 3+jord 3+jord 3+jord2+jord 2+jord 3+jordMaks Strøm (A)7,0 7,0 7,0 7,038,1Sikrings- kurs (A)10 10 10 1010 10 40VifteTypeStyringK-faktor Maks rpmDim. Drifts- rpmMotor- effekt (kW)Merke- Strøm(A)Tilluft 1RQM F6-4045-BI-WT-MDV-EC296235020532,87,0Tilluft 2RQM F6-4045-BI-WT-MDV-EC235020532,87,0Avtrekk 1Avtrekk 2RQM F6-4045-BI-WT-MRQM F6-4045-BI-WT-MDV-ECDV-EC29623502350206020602,82,87,07,0VarmevekslerTypeMotorFrekvensomformerDiam./Skive/ RPMRotorVarmebatteri VannEnventusStyring 0-10v3P04NShuntventil BelimoDRHX 1220Motor