Title: +038=360.029-#####._02-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
VæskemengdeVæsketrykkfallBatteriets væskevolumNominell rørtilbkobling, ventilVæsketrykkfall åpen ventilAntallProdukt1Ventilsats varme/kjølingDato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 100007610240,61 kW0,54 kW1,15 kW1DOMEL 747.3.392156,6 %93,5 %7465,4 %0,76 kW/(m³/s)5 Pa12520 utv.2,5 mm18 Pa2,10 m/sInnUt16,720,0°C2218%2,83 kW57 %InnUt60,030,0°C0,023 l/s0,4 kPa2 I15 utv.10,8 kPaArtikkelbenevningTBVL-3-002-15/20AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.029 - GOLD RXF TOP-11 +/- 2.550 m³/h - 100%AntallAvtrekk1Anslutningsgavl, AvtrekkStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM10 60% (M5)2x(490x592x370-8)Lufthastighet i filterseksjonenAnbefalt dim. trykkfallStarttrykkfallSluttrykkfall1Roterende varmeveksler, GOLD011FRXP01