Title: Operating instructions - K3G560PB3171.pdf
överensstämmer med apparatens spänning.; Använd endast kablar som är dimensionerade för den strömstyrkasom anges på typskylten. Beakta vid dimensionering av arean, underlagen för dimensionering enligt EN 61800-5-1. Skyddsledaren måste ha minst samma dimension som fasledarens area. Vi rekommenderar att ledningar för 105 °C används. Använd inte ledningar vars area underskrider AWG26/0,13 mm².Uteslutande allströmskänsliga jordfelsbrytare (typ B eller B+) är tillåtna. I likhet med frekvensomriktare är personskydd inte möjligt med jordfelsbrytare när apparaten är i drift. Vid inkoppling av apparatens spänningsmatning kan impulsformade laddningsströmmar för kondensatorerna i det integrerade EMC-filtret leda till att jordfelsbrytare med ofördröjd utlösning utlöser. Vi rekommenderar jordfelsbrytare med en utlösningströskel på 300 mA och fördröjd utlösning (superresistent, karakteristik K).4.2.5 LäckströmÖvergångsmotstånd för skyddsledare enligt EN 61800-5-1