Title: Lysberegninger - SG_Rev.050221.pdf
11Kontor 13m211.1 Sammendrag, Kontor 13m211.1.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10.000.751.502.25x [m]Grenselinje ved 500 lx300500Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 2.50 m 0.80Total lysfluks for alle lyskilder Totaleffekt Totaleffekt per areal (12.90 m²)9900.00 lm 78.0 W 6.05 W/m² (1.14 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (2.0H 3.9H) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 532 lx 454 lx 0.85 0.75 <=16.1 0.75 mHovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 88 lx 212 lx 289 lx 214 lx 291 lxUo 0.95 0.80 0.66 0.79 0.66Type Ant.\Prod.SG Armaturen ASRelux1Side 24/29Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: Bøifot hovedavdeling : : : 05.02.202111Kontor 13m211.1 Sammendrag, Kontor 13m211.1.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 183SG Bestillingsnr. Armaturnavn