Title: Akkreditert kontroll.pdf
Er ikke awik, men avdekker mulighet for forbedringer av sikkerheten selv om anlegg er i henhold til krav. Hvis anlegg er bygd fgr dagens krav og har forbedringspotensial er det ikke avvik, men observasjoner.Skriv kort sammendrag av kontrollen. Vi deler inn mangler vi finner i alvorlig awik, mindre alvorlig avvik og observasjoner.Alvorlig Avvik: 0Avvik: 2Pkt. 7.1 Samsvarserklzering fra el.installatgr manglet samt NEK 420 (Ex) Pkt. 8.3 Jording av gasstank mangletObservasjoner: 2Pkt. 17.6 Slokkeutstyr ved tank/fordamper manglet. Kapasitet og type vurderes i samrad med brann og redningsvesen.Pkt. 18.4 Manglet forbrenningsanalyse pa begge brennere.Det er ikke avdekket alvorlige avvik under kontrollen. De 2 avvikene som er registrert er av en slik grad at de ikke er noen stor fare for ugnskede hendelser. Jording av tank var arbeider som var bestilt men ikke utfgrt, dette ma bli gjort snarest.Anlegget fremsto som pent og solid. Det var ryddig rundt tank/ fordamper samt i KONKLUSJON fyrrommene.