Title: Lysberegningsresultater.pdf
Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1Drift administrasjon - MASTERISOLUX-diagram Beregningsareal rom Midlere belysningsstyrke Emid = 557 lux Jevnhet Emin/Emid: 0,80 Emin/Emax = 0,7116.11.201528Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.com16.11.2015v2015.02.00.1129Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1EMC/RØYK - MASTERRomdimensjoner:Lengde x (m) Bredde y (m) Høyde z (m) Areal (m²)5,55 5,16 2,7 24,94Mont.høyde z (m)Arbeidsplan (m) Vedlikeholdsfaktor Randsone2,780,75 0,7 0,5RefleksjonTak0,8Gulv0,2Vegger 1-40,6 0,6 0,6 0,6BeregningsresultatBeregningsareal rom [0,75m]Emid = 734 luxJevnhet Emin/Emid: 0,65Emin/Emax = 0,58Samlet installert effekt Spesifikk effektbelastning0,62 kW 24,78 W/m² 3,38 W/m² /100 luxArmaturdataNRPosNrAnt ArmaturtypeAnt lysk.LmLyskilde Watt26MODUL-R600 3540 424 MP