Title: +038=360.019-#####._06-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel. Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör). L1 L2 F 208 21 E C EL3B** G200I21DC11** Bredd för eventuell batterivärmeväxlare = B + 200 mm.JSDSDSD21F HJStorlekVikt, kgVikt, kgVikt, kgfläktfläkt+filterfläkt + filter + batteri52* 040524545A100288-366438-547878-1000StorlekL1L2L3BHACDEFGIJ04012532088298819901079,5174412029008866001400295239,5Inspektionsutrymme 900 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet.Elanslutning 3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 16 A (effektvariant 1) alt. 20 A (effektvariant 2)Märkdata per fläkt Motoraxeleffekt 6,5 kW alt. 10 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz187Dimensionering, installation, mått och viktGOLD SD, storlek 050Luftflöde, m3/ha P,g n n k ö s k c y r t lia t o T2Eff.-var. 1SFPv=1,251FläktEf f.-va