Title: Teknisk Rapport 306.004 2022 03.05.2022 Bromstadvegen 59 Trondheim.pdf
Elektromotorer Tilluftsmotor 1/1 Tilluftsmotor 1/2 Av trekksmotor 1/1 Av trekksmotor 1/2 Varmegj env inner sirkulasj onspumpe 1 sirkulasj onspumpe 2 Sirkulasj onspumpe 3 Sirkulasj onspumpe 4Mrk. Strøm 12Ax212Ax21,33A 1,33A 1,33A 1,33AInst. Motorv .L1 5,503,900,24 0,12 0,60 0,56L2 5,403,400,24 0,12 0,60 0,56L3 2,203,70Cos ℓ 1,001,001,00 1,00 1,00 1,00kW 3,082,580,12 0,06 0,28 0,26Merknader Pådrag 66%Pådrag 70%S1SFP Verdi (Sum P (kW) / V (m3/h)) =1,34S2Virkningsgrad v . gj .v inn. (T3-T2/T7-T2) =83,55 %Driftstider v entilasj onsanleggPå AvMandag SD SDTirsdag SD SDOnsdag SD SDTorsdag SD SDFredag SD SDLørdagSøndagPktOppsummering og kommentarerAnlegget fungerer, men det jager litt på viftene og en fase er ute på en av tilluftsviftene.3 4 8 10 11 12