Title: Lysberegningsresultater.pdf
Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.com16.11.2015v2015.02.00.1148Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1IT-avdeling - MASTERRomdimensjoner:Lengde x (m) Bredde y (m) Høyde z (m) Areal (m²)7,39 5,48 4,55 40,52Mont.høyde z (m)Arbeidsplan (m) Vedlikeholdsfaktor Randsone4,630,75 0,7 0,5RefleksjonTak0,8Gulv0,2Vegger 1-40,6 0,6 0,6 0,6BeregningsresultatBeregningsareal rom [0,75m]Emid = 550 luxJevnhet Emin/Emid: 0,72Emin/Emax = 0,60Samlet installert effekt Spesifikk effektbelastning0,93 kW 22,88 W/m² 4,16 W/m² /100 luxArmaturdataNRPosNrAnt ArmaturtypeAnt lysk.LmLyskilde Watt19MODUL-R600 3540 424 MPHF47000T5 24W HO103Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.com16.11.2015v2015.02.00.1149Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1