Title: +038=360.000-LD051._05-Paragon Fan-coil Swegon - Produktdatablad.pdf
Hotell & Sjukhus Primärluften tillförs via kanalanslutning i enhetens bakkant och bygger upp ett övertryck inne i enheten. Övertrycket distribuerar primärluften med relativt hög hastighet via två rader med dyshål, en rad i överkanten och en rad i underkanten av utloppet. Den höga hastigheten på primärluften skapar ett undertryck som genererar induk- tion av rumsluft. Recirkulationsluften sugs upp genom enhetens recirkulationsgaller och vidare genom batteriet där den beroende på behov kyls, värms eller passerar obehandlad, innan den blandar sig med primärluften och tillförs till rummet.