Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Brannmotstand EI 60 U/U (E 60 U/U) EI 60 U/U (E 60 U/U) EI 60 U/U (E 60 U/U) EI 60 U/C (E 60 U/C) EI 60 U/C (E 60 U/C) EI 60 U/C (E 60 U/C)www.protecta.noPolyseam AS Tlf.: 3330 6700 29 (65) 2021 2 9Detaljtegninger Protecta® FR BrannplateKOMPOSITT GEBERIT SILENT-PP RØR BRANNMOTSTAND EI 120Maks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høydeKompositt- rør≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERProtecta Rørstruper på begge siderGjennomføringØ 32mm Geberit Silent-PP rør Ø 40mm Geberit Silent-PP rør Ø 50mm Geberit Silent-PP rør Ø 75mm Geberit Silent-PP rør Ø 90mm Geberit Silent-PP rør Ø 110mm Geberit Silent-PP rørFR Rørstruper 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag)Brannmotstand EI 120 U/U (E 120 U/U) EI 120 U/U (E 120 U/U) EI 120 U/U (E 120 U/U) EI 120 U/C (E 120 U/C) EI 120 U/C (E 120 U/C) EI 120 U/C (E 120 U/C)Alle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-S