Title: 360.001 - Fullskalatest luftbehandling 360.001.pdf
Set.pkt på ventilasjon endres i operatørtablå og SD, pådrag kjøling endres for å ivareta ønsket set.pktVerdier skal stemme overens med display på undersentral / operatørtablåSjekk endring av kalender / tidstyring i SDBekreft avleste verdier mot EOS og SD-anlegg. Energimåler viser aktuell flow og forbrukObjektRøykdetektor 5619=360.001-RY401 (tilluft)Ventilasjonsaggregat =360.001=360.001-RT511=360.001-QD401 (tilluft) =360.001-QD401 (avtrekk)=360.01-SB501=360.001-RT501Givere.Kalender i SD-anlegg=310.001-OE901Ansvarlig entreprenør Vent/autVent/aut.Vent/autVent/aut.Vent/aut.Vent/autVent/autVent/autVent/autRør/AutResultat testAggragat maks luftmengde: OKAggregat stenger: OKDøgndrift SD: SenereAggregat: OK Pumpe: OK Ventil : OK Reset: OK SD: SenereTilluft - OK Avtrekk - OK SD- senereOperatørtabl: OK SD- senereOperatørtablå: OK SD: SenereUndersentral /operatørtablå: OKSD: SenereEOS: RIE SD: SenereSide 2 av 2