Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
Protéger les isolants électriques des colliers. Nous vous recommandons de mettre en place un chemin de câble selon la norme NF C15-100 en France ou aux normes légales en vigueur dans le pays concerné (IEC 60204/IEC 60335), en le séparant de la ligne de réfrigérant.Protéger le capotage lors du brasage des tubes.Voir annexe 1, pour le raccordement frigorifique■ 3.8. Raccordements électriquesToujours câbler le groupe hors tension. S’assurer que les circuits de puissance et de commande sont horstension lors de toutes interventions. Tout câblage sur site doit être conforme à la norme NF C15-100 en France ou aux normes légales en vigueur dans le pays concerné (IEC 60204/IEC 60335). Selon la IEC 60335, le degré de pollution est 3.