Title: +135.01=370.002-JP501T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Sikre pumpekomponentene mot at de faller ned under installa- sjonsarbeid.MERK: På dobbeltpumper er den venstre pumpen i strømningsretningen allerede konfigurert som masterpumpe fra fabrikken.MERK: Ved idriftsettelse av en ikke forhåndskonfigurert dobbeltpumpe- eller hjørnegrenrør-installasjon er begge pumpene innstilt med hver sin fabrikkinnstilling. Etter tilkobling av dobbeltpumpens kommunikasjons- kabel vises feilkoden «E035». Begge motorer går med nøddriftsturtall.Etter kvittering av feilmeldingen vises menyen <5.1.2.0>, og «MA» (= master) blinker. For å kvittere «MA» må tilgangssperren være deaktivert og servicemodusen aktiv (fig. 39).Begge pumper er satt på «master», og på displayene i begge elektro- nikkmodulene blinker «MA».