Title: 2209 Elektro - NEK 405-3 Næring Oppdelt Lofotsenteret.pdf
Fellesareal kjøpesenter med inntak, hoved og underfordelere.Referansenivå norm:NEK 400: 2006 - NEK 400: 2018Sammendrag/konklusjon på kontrollenKonklusjon:Mye feil på merking i anlegg generelt. Kursfortegnelser ikke oppdatert i henhold til standard. Mye kabler som ikke er festet. Flere tavler med mye støv. Flere tavler som ikke er utformet iforhold til bruk. Mye branntetting som ikke er utført. Mye belysning ikke funnet i orden. Noe varmgang i tavler. Noe kabler som ikke er avsluttet/terminert forskriftsmessig. En branncelle som ikke er brannteknisk utført. Mye dokumentasjon av tavler som mangler.Tilstand:Det er et stort behov for utbedringer. Anlegget bærer preg av lite vedlikehold.Uavhengighetsnivå:Nivå C26.09.2022 08.06.07 - www.norik.no3/103KontrollerklæringNEK 405 - 3 Elkontroll med termografering av inntak, hoved og underfordelinger samt alle store laster over 32A26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no4/103OversiktCoop Nord Sa LofotsenteretAvvikFellesareal