Title: 2014-Årskontroll Tungasletta 2 Blokk A.pdf
BLOKK A:BRANN: Bygget har gjort bygningsmessige endringer fra kjeller til 5etg. 5 etg:Justerte dørpumpe i 5etg. Detektor 0318 er montert for nære vegg etter omgjøring.(Detektor er flyttet ut fra vegg) Dør som står på kile må kobles til dørmagnet. 4etg:Ingen endringer siden forrige kontroll. 3etg:Ingen endringer siden forrige kontroll. 2etg: Endringer i vrimleareal, rømningsvei må defineres og skiltes. 1etg: Justering av dørpumpestag ved audiograf, ny dør må settes på magnet og monteres dørpumpe. Adr 0150 kommer for nær vegg, Adr 0112 var tildekket med plast som ble fjernet.(Adresse 0150 er flyttet) Adr.0109 er tildekket med plast. Det mangler detektor i rømningsvei ved lesesal.(Dette er utbedret) Kjeller: Tilfluksrom er innredet som lab.rom og undervisningsrom som ikke er sikret. Rømningsvei må sikres.(Rømningsveier er sikret samt lab og undervisningsrom.) Styringer fra sentralen er koblet på feil relèe i sentralen.(Heisstyring er byttet med alarm-SD.)(Dette er utbedret av Bravida) O-kort må settes i holder