Title: 542 Brannalarmanlegg Coop Extra Elverhøy.pdf
Det er installert brannmannspanel for brannvesenet ved hovedangrepsveien personalinngang varemottak. Ved brannmannspaneler er det montert orienteringsplan som viser oversikt over bygget, instruks i front og tegninger inne i panel for bruk av brannvesenet. På brannmannspanelet kan man lese status på anlegget, avstille og tilbakestille evt. alarmer.Utløst brann blir overført direkte uten forsinkelse til brannvesenet, 110.1Deteksjon For deteksjon skal det i hovedsak benyttes detektorer (optisk/termisk – multisensor.) og manuelle meldere. I enkelte områder vil det være behov for andre deteksjonsmetoder, som varmedetekterende kabel. Dette gjelder;▪ Fryserom 303 ▪ Kjølerom Emb.varer 304 ▪ Kjølerom frukt/grønt 302Dører/porter Enkelte dører er utstyrt med holdemagnet som er forriglet mot brannalarmsentralen. Holdemagneter for hver dør er strømforsynt av UPS for tilhørende dør, og blir styrt over I/O enhet på brannalarmanlegget samtidig som I/O enheter er overvåket.