Title: 360.02_Kjoring Aggregat.pdf
EU1253/2014 er oppfylt med SFPint : 506 < 1159 W/(m³/s) (E = 359 / F = 0) - og Eta : 85 > 73 %a) Produsentb) Modell identifikasjonc) Typologi iht. Artikkel 2d) Type frekvensomformere) Type varmegjenvinningf) Temperaturvirkningsgrad av varmegjenvinningg) Nominell strømnigshastighet (inn/ut)h) Effective electric power input (SUP/ EXH)i) SFPintj) Lufthastighet (inn/ut)k) Eksternt trykkfall (inn/ut)l) Internt trykkfall (inn/ut)m) Trykkfallstilleggn) Statisk vifte effektivitet Eo) Maksimal intern lekkasjep) Energi klassifisering filterq) Beskrivesle av filteralarmr) Lydeffektnivå (Lwa)s) InternettadresseAutronica BRV5920-04-2016 12:24VerdiErP 2016ErP 2018Exhausto A/SVEX4100NRVU, toveisTrinnløs regulering (VSD)Annet85,0 %5,172 / 5,172 m³/s3,479 / 3,479 kW506 W/(m³/s)1,60 / 1,60 m/s250 / 250 Pa200 / 200 Pa82 / 82 Pa66 / 66 %2 %A / A56 dBwww.exhausto.comside 13 av 13