Title: Luftport PAF250.pdf
ublåsningsluften, kan justeres og er normalt rettet utover for å oppnå best mulig beskyttelse mot innkommende luft.FC, kreves en ekstra kommunikasjonskabel FCBC per aggregat. Se håndbok for FC.Luftportens yteevne er avhengig av lufttemperaturen, trykkforskjeller over døråpningen og eventuelt vindtrykk. NB! Undertrykk i bygningen redusererAggregat uten varme eller med vannbåren varme Tilkobles via det innebygde styrekortet med 1,5 m ledning og støpsel.luftportens yteevne betydelig. Ventilasjonen bør derfor være balansert.Montering Luftporten monteres horisontalt med lufttilførselsgitteret vendt nedover, så nært døren som mulig. Produktet må monteres på en slik måte at fremtidig service og vedlikehold er mulig. Minsteavstand mellom utblåsningen og gulvet for aggregater med elvarme er 1800 mm. For andre minsteavstander se fig. 4.Montering med veggkonsoller (fig. 6) 1. Fest konsollene på veggen, se fig. 6 A og målskisse fig. 1. Hvis veggen er ujevn, må man kompensere for dette med konsollene.