Title: BRV59_360.004_Funksjonsbeskrivelse..pdf
TRYKKGIVER montert i tilluftskanal gir signal til trykk-regulator SX03 i kontroller slik at trykk følger innstilt settpunkt i tilluftkanal.TRYKKREGULATOR TILLUFT SX03 i kontroller, styrer ved trykkbehov i tilluft: Frekvensomformer LR401 for økende turtall på viftemotor. Settpunkt styres fra LINDINVENT.JV401TURTALLSREGULATOR LR401 styrer trykket i tilluft systemet ved å endre turtallet på vifte JV401.RP501TRYKKGIVER montert i fraluftskanal gir signal til trykk-regulator SX04 i kontroller slik at trykk følger innstilt setpunkt i fraluftkanal.TRYKKREGULATOR FRALUFT SX04 i kontroller, styrer ved trykkbehov i fraluft: Frekvensomformer LR501 for økende turtall på viftemotor. Settpunkt styres fra LINDINVENT.JV501TURTALLSREGULATOR LR501 styrer trykket i fraluft systemet ved å endre turtallet på vifte JV501.Side 5GK INNEKLIMA AS ByggautomasjonBromstadveien 59 Ventilasjonsaggregat360.004MELDING Drift, indikasjon og feilmeldinger fra komponenter i anlegget.MELDING KOMPONENTERLR401