Title: +135.01=370.001-SB401T_02-320 Datablad Ventil_VVF31_xx.pdf
Tryckapparat-riktlinjer Tryckbärande delar Fluidgrupp 2: DN 15…100DN 125…150MiljökompatibilitetVentilhus Spindel KäglaPackbox Spindeltätning Se avsnitt Måttuppgifter Flänsade anslutningarPN 10 enligt ISO 7268 Enligt ISO 7005 inom det tillåtna medietempe- raturområdet enligt diagram på sidan 7 Linjär Logaritmisk; ngl = 3 enligt VDI / VDE 2173 1) 0…0,02 % av kvs-värde enligt DIN EN 1349 Kall-, varm- och hetvatten, vatten med frysskyddsmedel, saltlösning 3) Rekommendation: Vattenbehandling enligt VDI 2035 -10…+150 °C Upp till DN 40: >50 >100 DN 40…150: DN 15…80: 20 mm DN 100…150: 40 mm PED 97/23/EC Enligt artikel 1, avsnitt 2.1.4 Utan CE-märkning enligt artikel 3, avsnitt 3 (allmänt giltiga ingenjörspraxis) Kategori I, med CE-märkning ISO 14001 (Miljö) ISO 9001 SN 36350 RL 2002/95/EG (RoHS) Gjutjärn EN-GJL-250 CrNi-stål DN 15…40: Mässing DN 50…150: Rödgods Mässing, silikonfri EPDM O-ring, silikonfri(Kvalitet) (Miljövänliga produkter)Enligt ISO 7005