Title: +175=325.001_IO001_Drift _ Skötsel Parca G 700 LT.Produktinformasjon.pdf
10. Att brännarröret är väl monterad på dörr/ luckan/mellanflänsen och att tätningarna för pannans lucka är riktigt utförda.lnnan driftsättningen av brännaren påbörjas ska följande kontrolleras:1. Matningsspänning oeh polaritet ska vara korrekt, och jordning ska vara tillgänglig.VIKTIGT: Om brännaren startas utan att kylröret anslutits kan pannan skadas och ett farligt tillstånd uppstå,2. Bränsletillförseln ska testas med avseende på läckage, och luften tömmas ut. Se tillatt brännaren är lämplig för ansluten bränsletillförsel och anslutet tryck.3. Panna och system ska vara helt fyllda med vatten och arbetstrycket ska ligga inom korrekt område.11. Om pannan har turbulatorer ska dessa vara riktigt monterade.När ovanstående kontroller gjorts ska pannan tas i drift enligt brännartillverkarens handbok. Data för brännarna finns på respektive datablad" Checklistan ska fyllas ioch skickas tillbaka tillOsby Parca, Box 93,28322 Osby.