Title: Brannkonsept, Simployer - Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
4 Fluktvei i branncellenYtelseskrav Innredning av branncellen må ikke være til hinder for effektiv rømning, gjøre det vanskelig å orientere seg og å finne utgangen.5.12 § 11-12 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider2 AlarmanleggYtelseskrav Heldekkende brannalarmanlegg, kategori 2, med optiske røykdetektorer i alle områder.a o Alarmorganiseringb o Styringer ved alarmd o Krav til universellutforming, inkl. bad og toalettBrannalarmanlegg må prosjekteres og utføres i samsvar med NS 3960 og NS-EN 54-serien. Alarmorganisering vil fremgå av byggets evakueringsplan. Installasjoner som har en funksjon ved utløst brannalarm må ha enten UPS eller brannsikker kabel slik at denne funksjonen sikres. Akustiske alarmorganer må suppleres med optiske i de deler av byggverket som er åpent for publikum og i fellesarealer.g o Alarmoverføring