Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
För att undvika korrosion genom syresatt luft måste du fylla hela värmeväxlarkretsen med kvävgas om den ska stå tömd längre än en månad. Överensstämmer värmeväxlarvätskan inte med tillverkarens rekommendationer måste du omedelbart fylla kretsen med kväve.4810 - STYRNING AV NOMINELLT FLÖDE VID PUMP MED FAST VARVTAL10.1 - AllmäntAvläst värde, ingående köldbärartryckEnhetens cirkulationspumpar har dimensionerats för att pumpmodulerna ska kunna klara alla tänkbara konfigurationer utifrån de specifika installationsförhållandena, dvs. olika temperaturskillnader mellan in- och utgående vatten (∆T) vid full last. Dessa kan variera mellan 2,5 och 7 K för förångare och mellan 3 och 18 K för kondensorer.OFFDen skillnad som krävs mellan ingående och utgående vattentemperatur avgör systemets nominella flöde. Framför allt är det helt nödvändigt att känna till det nominella systemflödet för att kunna styra det med en manuell ventil.