Title: +038=453.004-LZ001._03-Installasjonsveiledning Varmematter Devi.pdf
Distanţa minimă dintre cablurile de încălzi- re: dintre cablul de încălzire și elementele conductoare; dintre cablul de încălzire și alte surse de încălzire, precum conducte de apă caldă și șeminee, trebuie să fie de cel puţin 50 mm.Cablurile de încălzire nu trebuie să se atingă între ele sau cu alte cabluri de încălzire.Cablurile de încălzire nu trebuie să se atingă între ele sau cu alte cabluri de încălzire.Nu amplasaţi obiecte care pot cauza blocarea termică, precum mobilă, covoare groase etc. Este necesar un spaţiu liber de min. 6 cm. • Suprafaţa pardoselii nu trebuie să prezinte o valoare a izolaţiei termice de peste R < 0,18 m² K/W, corespunzătoare pentru 1,8 Tog.Nu amplasaţi obiecte care pot cauza blocarea termică, precum mobilă, covoare groase etc. Este necesar un spaţiu liber de min. 6 cm. • Suprafaţa pardoselii nu trebuie să prezinte o valoare a izolaţiei termice de peste R < 0,18 m² K/W, corespunzătoare pentru 1,8 Tog.