Title: Firesafe fugemasse EX montasjeanvisning.pdf
Det ber tettes mellom kablene i buntenmed fugemasse pga kaldroyk.Fugedybde 20mm tosidig.Fugebredde 1025mm.SINTEF NBL a8‘Tilhgrende Produkidofamentasjon nf.e Vegger av gips/betong med tykkelse storre eller lik 120mm: S ISBrannmotstand 120 minutterBetongdekke med tykkelse storre eller lik 150mm: Brannmotstand 120 minutterDato:,Tevlingveien 23Ph 6411 EtterstadN0605 OsloTIf +47 22722020Fax +47 2317 86 00 www.firesafe.noAlle opplysninger i dette databladet er & betrakte som retningsgivende verdier hentet fra tester og vare samlede kunnskaper og erfaringer med produktet. Disse opplysnin- ger mé ikke brukes som underlag eller verifikasjon for andre tester eller system. Firesafe AS tar ikke ansvar for produktets videre bruksmuligheter eller feil bruk. Bruker er ansvarlig for at seneste revisjon av dette dokumentet benyttes. Kontroll kan gjores pa var hiemmeside www.firesafe.noDette dokumentet kan ikke kopieres uten skriftlig samtykke fra Firesafe AS.