Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Kjølerelé 1 drar når kjølebehovet er over 5 %, og slipper når kjølebehovet er under 2 %. Kjølerelé 2 drar når kjø- lebehovet er over 55 %, og slipper når kjølebehovet er under 50 %.3 trinn binært Brukes når kjøling med to innganger som styres med tre binære trinn, er tilkoblet. Aggregatets kjøleregulator regu- lerer kjølebehovet 0–100 %.Ved økende kjølebehov:Kjølerelé 1 drar når kjølebehovet er over 5 %, og slipper når kjølebehovet er mellom 40–70 %. Kjølerelé 2 drar når kjølebehovet er over 40 %. Kjølerelé 1 drar igjen (sammen med kjølerelé 2 ) når kjølebehovet er over 70 %.Ved avtakende kjølebehov:Kjølerelé 1 slipper ved kjølebehov under 60 %, drar igjen ved kjølebehov under 30 % og slipper igjen ved kjølebe- hov under 2 %. Kjølerelé 2 slipper ved kjølebehov under 30 %.Alarminngang kan aktiveres som alarm ved åpen kontakt, alarm ved lukket kontakt eller kontaktorfunksjon. Krever tilbehør TBIQ-3-2, se separat installasjonsanvisning.Innstillinger:VerdiInnstillings- område