Title: Service og kontrollpunkter fase 3 Nittedal EPC.pdf
Isolering rørFyrromSjekk at isolasjonsputer og faste rørinstallasjoner er satt på plass igjen etter arbeider med varmeanlegg.Kontakt ansvarlig utførende for arbeiderSjekk av opplastede rapporterIK-byggGjennomgang av byggdrifteres opplastede rapporter.IntervallUkentligKvartalsvis1 gang per år (*) av godkjent firma.Se instruks for utstyretUkentlig i fyringssesongenVed oppstart og avslutning av fyringssesongen.Hvert halvårDriftes som førEtter rørarbeidKvartalsvisUtføres avByggdrifter og AFByggdrifterByggdrifterByggdrifterByggdrifterByggdrifterByggdrifterByggdrifterByggdrifterAFAvvik/tiltak#VALUE!Kvittert utført navn/datoOpplysningerAvvik dersom et punkt på ET-kurven ligger 10 % over grønn kurve.Avvik dersom trykket på hovedsstokken er under 1 bar eller over 3 barAF Energi og MiljøteknikkDokument versjon 14.06.2018NrVedlegg kontrakt EPC fase 3 "Beskrivelse av tekniske arbeidsoppgaver vedr service, drift og vedlikehold"