Title: +038=360.024-#####._09-360.024 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
kg/m³Tilluftsmengde3 600 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal0PaTilluftskanal243PaAvtrekksluftmengde3 600 m³/hStatisk trykkfallAvtrekkskanal243PaAvkastkanal0PaKlimatdataOslo, NorwayDimensjonerende utetemperatur, sommer26,0°CDimensjonerende luftfuktighet, sommer50 %Laveste dimensjonerande uteluftstemperatur20,0°CDimensjonerende luftfuktighet, vinter85 %Tilluftstemperatur, sommer26,7°CTilluftstemperatur, vinter20,0°CNøkkeldataSFPvRene filtre1,50kW/(m³/s)Tilluftens tørre temperaturvirkningsgrad85,8 %Eurovent energieffektivitetsklasseA+2016Kontroll mot kommisjonens forordning (EU) nr 1253/2014Kompatibel2018KabinettKonstruksjonPaneler med mellomliggende isolasjon av mineralullPaneler56 mm med 1 mm stålplate på innsiden og utsiden. Utside lakkert grå metallic.Termisk isolasjonsklasseT2KondensinsoleringsklasseTB2LekkasjeklasseL1(M) / L2(R) iht. EN 1886:2007 ved -400 Pa og +400 PaKabinettstyrke