Title: Kontrollplan BL.pdf
Stauts 10.07.20: 3 glass er knust. Aurora lager RUH. Persienner sitter løst grunnet manglende beslag Status 14.08.20: Glassene ble byttet i uke 33.Påbegynt 29.06.20. Status pr 24.07.20: Plassering er riktigRent, tørt bygg kontrolleres som en del av vernerunder, riggmøter, og ved andre befaringer ute på byggeplass i henhold til Sjekkliste utarbeidet for RTB. Eventuelle avvik føres i vernerundeprotokoll, riggmøtereferat eller lages som punkt i Dalux. Status pr 04.09.20: Mangler et par gulvbokser i akse 0‐1 og 15‐16. Status 07.09: Klart for montering av gulvbokser i akse 12‐16 (begge sider) etter opprydding i etasjen. Gulvkanal akse 14‐16 / A kan legges med provisoriske tiltak fra utsiden. Status 18.09: Alle gulvbokser akse 12‐16 er lagt. De skal etter planen støpes ned i dag. Status 25.09: Alt tilsynelatende støpt ned utenom kanal akse 14‐15A ved alimak. Dette er usikkert. Må sjekkes. Status 02.10: Alle gulvbokser lagt og er nedstøpt. Må gjøres en nøyere KS av plassering.