Title: Styrecentral-SV-24V-48V.pdf
Styrecentralen har vha. DIP kontakter forskellige indstillingsmuligheder Ekstra relæ print #111930 Blå giver 2 ekstra relæer for indgangen til brandtrykket: DIP 3 (Conf. firesw.): On = ALARM tilstand fra 500-3KΩ, (liniefejlindikering ved direkte 6 8 kortslutning eller afbrydelse). 3 Off = ALARM tilstand fra 0-3KΩ (liniefejlindikering ved afbrydelse af kabel). DIP 4 (FIRESW. 2 CH): On = Centralen bliver nu opdelt i 2 brandgrupper. Brandtryk 1: Ø13 - Ø17A = Aktuatorudgang 1 Brandtryk 2: Ø13 - Ø17B = Aktuatorudgang 2 Off = 1 linie, dvs. ved tilslutning af flere brandtryk føres kabler fra tryk til tryk i én linie. DIP 5 (Failsafe): On = Enhver liniefejl på brandtryk eller røgmelder sætter styrecentralen i ALARM tilstand. Denne funktion kan benyttes, hvis kabler til brandtryk og røgmelder ikke er brandsikre. Off = En fejltilstand giver ikke ALARM tilstand.1NedNed