Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
VIKTIGT: Fyllning, komplettering och dränering av vattenkretsens fyllning måste utföras av kvalificerad personal. Personalen måste använda de metoder för renblåsning och de material som är lämpliga för produkten.Fyllning och avtappning av värmeväxlingsvätskor ska ske med utrustning som installatören måste förse vattenkretsen med. Använd aldrig enhetens värmeväxlare för att tillsätta värmeväxlingsvätska.9.2 - KöldbäraranslutningarI nedanstående diagram visas ett pumpsystem schematiskt. Använd avluftningsventilerna för att tömma ut alla kvarstående luftfickor vid fyllning av köldbärarkretsen.479 - KÖLDBÄRARANSLUTNINGARTypiskt vattenrörsschema, enheter med pumpmodul245151PTTTEnhetens vatteninlopp3679Värmebärarkrets (61WG/30WG)TTPTEnhetens vattenutlopp210861PTEnhetens vatteninlopp736Kylarens vattenkrets (61WG/30WG/30WGA)Enhetens vattenutlopp124TT105PT8TT96141316