Title: CDR - tilluftsventil.pdf
Eksempel: Ønsket luftmengde: 100 l/s Sektoravskjerming: 90°Gå inn i diagrammet ved avskjerming 90° og les av kor- reksjonsfaktoren 1,2 på den vertikale aksen. Multipliser korreksjonsfaktoren 1,2 med ønsket luftmengde 100 l/sek som gir 120 l/sek. Gå ut ifra denne luftmengden (120 l/ sek) ved valg av kastelengde, trykkfall og lydnivå.Figur 2. Korreksjonsfaktor for avskjerming. 1. Korreksjonsfaktor 2. Avskjerning (°)8Mål og vekt CDD/CDRStørrelseØAØdESpalteåpningVekt, kg1001929936/4620/300,612522812436/4620/300,816030415946/5630/401,320038019946/5630/401,825045624950/6030/402,531556831450/6030/403,7Utsparingsmål = Ød + 6 mm.CDD/CDR + ALSFigur 3. CDD/CDR.StørrelseØABCØDE1001922271927936/461252282822179936/4616030434225212446/5620038040428815946/5625045650433219950/6031556862238824950/60StørrelseFGHKVekt, kg10016090