Title: 31 Expansjonskar Sanitær.pdf.pdf
Eksempel Vhs = 200 liter pa = 3,3 bar psv = 10 barValgt: Aquapresso ADF 8.10 med full gjennomstrømning, p0 = 3 bar Reduser fabrikkinnstilt fortrykk P0 fra 4 bar til 3 bar!Aquapresso i trykkøknings systemerAquapresso i et trykkøkende system stabiliserer trykket i tappevannssystemet og reduserer pumpens aktiveringshyppighet. Løsningen kan monteres både på lavtrykk- og høytrykksiden i et trykkøkende system. Ved montering på inntakssiden (lavtrykk) kontrolleres vanntrykk med lokalt vannverk.Aquapresso A...F i by-passDersom maks. volumstrøm qmax er større enn nominell strøm qN for Aquapresso A...F med gjennomstrømning, må Aquapresso utstyres med bypass. Bypassventilen skal dimensjoneres for vannmengdedifferansen med en strømningshastighet på 2 m/s. Se Installasjoneksempler og Montering/Drift.3IMI PNEUMATEX / Trykksetting og trykkvedlikehold / AquapressoKalkulasjonAquapresso på lavtrykkside Kalkulasjon i henhold til 1988 T5s aktiveringshyppighet |1/tpumpekapasitet | kW