Title: SIReACY Competent.pdf
For å unngå at ikke autoriserte personer får tilgang til kontrollenheten kan den eventuelt plasseres et annet sted, og en ekstern romføler, SIReRTX (ekstrautstyr), kan installeres i loka- let for registrering av riktig temperatur.Tilkobling av systemetAngi ID/Drift uten kontrollenhetStyresystemet kan styre ett eller flere parallellkoblede apparater (maks. 9). Hvert apparat skal ha et unikt ID-nummer (1-9), som stilles inn på PC-kortets ID-velger. F.eks. enhet 1: ID=1, enhet 2: ID=3Hvis den eksterne reguleringen av en eller annen grunn ikke er installert, kan apparatet likevel kjøre midlertidig. ID-velgeren settes da til modus 0, se bildet nedenfor. Funksjonen er halv hastighet og varme er på. Når ID-nummeret skal endres, må appara-tet kobles fra strømmen.