Title: Philip_Pedersensvei_20_Aggregat_Norsk_Teknisk_Installasjon_AS_1000646_20201207154912206_SDS_816.pdf
AHU Design Teknisk specikationObjekt: Philip Pedersensvei 20 (1000646) Aggregatnamn: 360.006 - GOLD RXF 35. +/- 10.000m³/h - Nominell luftmengdeDatum: 2020-12-07 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 10000824583GOLD F RX Tillverkad av Swegon, Kvänum, SverigeDimensionerande data360.006 - GOLD RXF 35. +/- 10.000m³/hAggregatstorlek035Luftdensitet1,200 kg/m³Tilluftsflöde10 000 m³/hStatiskt tryckfallUteluftskanal0 PaTilluftskanal250 PaFrånluftsflöde10 000 m³/hStatiskt tryckfallFrånluftskanal250 PaAvluftskanal0 PaKlimatdataOslo, NorwayDimensionerande utetemperatur, sommar26,0 °CDimensionerande luftfuktighet, sommar50 %Lägsta dimensionerande uteluftstemperatur20,0 °CDimensionerande luftfuktighet, vinter90 %Tilluftstemperatur, sommar15,9 °CTilluftstemperatur, vinter20,0 °CNyckeldataSpecifika fläkteleffekten, SFPv (rena filter)Renblåsningsflöde inkl. läckage, rena filter1,76 kW/(m³/s)Tilluftens torra temperaturverkningsgrad