Title: TBVL3_E.pdf
För ställdon av typ AME 140, SAS 61 och SAX 619 skall ändlägeskontroll utföras vid första spänningssättning efter monteringen av ställdonet på ventilen. Se nedan.3. Tekniska dataStälldon AME 140 DIL-omkopplare nr. 1, placerad under ställdonets täck- lucka, sätts i läge ON och sedan tillbaka till läge OFF. DIL-omkopplare 2 skall vara i läge ON.Ställdon SAS 61/SAX 619 Två stiftkontakter, placerade under ställdonets täcklucka, byglas med hjälp av till exempel en skuvmejsel. Kontrollera att lysdiod blinkar grönt vilket indikerar att ändlägeskon- troll pågår.Ventilställdon AME 140/AME 140X Matningsspänning Effektförbrukning Signalingång (Y) Gångtid Tillåten omgivnings- temperatur Kapslingsklass24 VAC, 50/60 Hz 1,3 Watt 0 - 10 VDC, 0 - 20 mA 66 s0 till +55°C IP 42När ändlägeskontroll är slutförd lyser lysdioden grönt eller rött. Fast grönt sken indikerar att ställdonet är i normal drift. Vid fast rött sken måste ändlägeskontroll utföras på nytt.Se även skisser nedan.SAS 61