Title: 365_360.011 DVCompact Drift og Vedlikehold.pdf
Logg inn på servicenivå ved å taste inn en firesifret kode. Etter at du har nådd ønsket nivå, går du tilbake via venstrepilen (trykk to ganger) på kontrollpanelet.Standardkoden fra fabrikken for å angi servicenivå er 2222. Tilbake til operatørnivå: 1111→ Logg utLogg utNeiLogg ut fra systemnivå ved å endre "Nei" til "Ja" med "OK"- og "OPP/NED"-tasteneAktuelt nivå: IngenAutomatisk utlogging etter seks minutter med inaktivitet.→ Endre passord Endre passordforStill inn et nytt passord for nivået du ønsker.nivå:IngenNytt passord xxxxKan kun utføres når du er logget inn på servicenivå.4.4 FrikjølingDenne funksjonen brukes under varme perioder for å spare energi ved at det brukes kald uteluft, for eksempel om natten, til å kjøle bygget.Merk:Det følgende er gyldig dersom frikjølingsfunksjonen settes til Aktiv i programmenyen.Frikjøling aktiveres kun når følgende oppstartsbetingelser oppfylles.Oppstartsbetingelser: