Title: 360.019-Swegon GOLD F SDCX +- 8640 m³h Ventilasjonsaggregat_Datablad.pdf
Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffekt/motorMotoropsjonMotorbetegnelseAntall motorer/vifter i hver luftretningTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 91,5%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFPDato: 07.02.2020 19 / 1.0.20200206.1170735 Aggregat ID: AD- 1000065119542 Pa126 Pa12532 utv.2,0 mm263 Pa268 Pa2,22 m/s8 640 m³/h808 Pa766 Pa1,1 °C250 omdr/min1 414 omdr/min1 442 omdr/min1 635 omdr/min3,17 kW2,99 kW4,00 kW1DOMEL 749.3.392161,1 %94,5 %6865,2 %1,25 kW/(m³/s)7/16AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 22R - Kopi av+/- 8.640 m3/h - Design dataFrekvensband63125Til avtrekkskanal7676Til avkastkanal8277Til omgivelser71631Anslutningsgavl, AvkastStatisk trykkfall1Spjeld, TBSA-5-120-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: Uisolert