Title: +038=66.009-##003._02-5DB - Brukermanual.pdf
Température au delà de la quelle le vent. évap. est arrêté (seulement si /A = 1 e F7 = 3 o 4) Différentiel ventilateur (relatif à F1, seulement si /A = 1 e F7 = 3 o 4) fonctionnement ventilateur évaporateur durant le fonctionnement normal (0 = OFF ; 1= ON ; 2 = parallèle au compresseur ; 3 = établi avec F1, F2 et FF ; 4= établi avec F1, F2 et FF à compresseur ON et OFF à compresseur OFF, 5 = établi avec F1, F2 et FF à compresseur ON et également temporisées à compresseur OFF avec retard de désactivation Fc à l'arrêt du compresseur et fonctionnement intermittent selon les temps assignés à Fd et FE) Fonct. vent. évap. en dégivrage et égouttement (0= OFF, 1= ON, 2 = étab. avec F7) Temps arrêt ventilateur évaporateur après égouttement Température en-dessous de laquelle le ventilateur condensateur est éteint Fonct.vent.évap. pendant fonct. norm. (0 = OFF, 1 =ON, 2 = parallèle au comp., 3 = établi avec F1 et F2, 4= établie avec F1 et F2 à comp. ON et OFF à comp. OFF fonct. vent. cond. pendant fonct. normal.