Title: +038=370.001-SE021T_01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8405662 med flere - man_prescor_cv_v2.0_20140428_def_lr.pdf
vizsgálja a szivárgás nyomait. A szelepfedél megemelése és alapos átöblítése gyakran megoldja a szivárgás problémáját. Ha nem talál szivárgást, nem szükséges megemelnie a szelepfedelet.Az időszaki vizsgálatkor (pl. négyévente) a szelepfedelet meg kell emelni a működés ellenőrzéséhez.Amennyiben a szivárgás a szelepfedél megemelését és átöblítését követően sem szűnik meg, a biztonsági szelepet ki kell cserélni.Amennyiben a szivárgás a szelepfedél megemelését és átöblítését követően sem szűnik meg, a biztonsági szelepet ki kell cserélni.A Prescor szelep biztonsági eszköz. Ezért javasolt annak legalább 10 évente való cseréje.Ha biztonsági szelep rendszeresen gőzt enged használat közben, forduljon szakemberhez.4. Leszerelés Szüntesse meg a rendszer nyomását. Leforrázás veszélye áll fenn! A rendszerből forró víz áramolhat ki. Szerelje le a biztonsági szelepet. Környezetvédelem