Title: F_001_Brannkonsept_PP20 (2).pdf
n:\517\57\5175708\5 arbeidsdokumenter\53 ribr\f_001_brannkonsept_pp20.docx2017-11-03 | Side 16 av 29Ref.ForholdLøsningVentilasjons- anleggets funksjon under brannVentilasjonsanlegg må utføres slik at de ikke bidrar til brann- og røykspredning i kanalnettet.Ventilasjonsanlegg ene skal stanses ved brann.Det etableres deteksjon i luftinntakskanal.MaterialbrukKanaler skal i hele tverrsnittet være utført av ubrennbare materialer klasse A2-s1,d0.BrannmotstandAvtrekkskanaler fra kjøkken, frityranlegg m.m. må utføres med brannmotstand EI 30 A2-s1,d0 helt til utblåsningsrist, eventuelt føres i egen sjakt med samme brannmotstand Avtrekk fra komfyr må føres i egen kanal på grunn av fettavsetning fra matos. Avtrekk må ha fettfilter, og avtrekkskanalene må kunne rengjøres i hele sin lengde for å redusere faren for antennelse og brann.Elektriske installasjoner - Bidrag til brannspredningKabler med samlet brannenergi inntil 50 MJ/lm må ikke legges i nedforet himling eller hulrom i rømningsvei.