Title: FDV (1).pdf
Armaturen kan heller ikke modifiseres uten produsentens spesielle godkjennelse).Før det foretas skifte av komponenter skal armaturen gjøres spenningssløs.Om en armatur ikke virker og det er spenning frem til armaturen, er det først naturlig og sjekke om lyskilden er defekt.Dersom det ikke er feilkilden gjør følgende:Startere skiftes, spenning slås på.Hvis armaturen fortsatt ikke lyser må den gjøres spenningssløs og:Internledninger i armatur kontrolleres for å sjekke om noen av de har dårlig forbindelse.Koblingsskjema er påtrykt reaktor.Hvis armaturen fremdeles ikke lyser må den gjøres spenningssløs ogSpenningen på reaktorens primærside måles.Har reaktoren spenning og den ligger i området 230V 10% + 6% målt mellom klemmene N og L, er reaktor defekt ogenheten må skiftes med tilsvarende reaktor.Koblingsskjema for reaktor står påstemplet reaktoren.NB! Før skifte av reaktor må armaturen gjøres spenningssløs.Faremomenter og beskyttende tiltak