Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge siderPP rør ≤ Ø32mm med veggtykkelse 2.3-4.4mmwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0046 & 21/0035Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 32 (37) 2020 12 7Detaljtegninger Protecta® FR AkrylPP PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 120 U/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderPP rør Ø20mm med veggtykkelse 2.2mmPEX RØR-I-RØR SYSTEM BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge siderSteinull dybde ≥ 12.5mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge siderPEX rør ≤ Ø25mmPVC TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 45 U/C (E 60)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge siderKabler ≤ Ø21mm single eller i buntPVC-U & PVC-C rør ≤ Ø32mm med veggtykkelse 1.0- 1.8mm