Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.KABEL BRANNMOTSTAND EI 90 (E 120)≥ 73MM DT-ELEMENTER ELLER LIGNENDEMaks utsparing 300x300mmKabel ≤ Ø21mmFR Akryl dybde ≥ 25mm oversideProtecta Mineralfiber BIO dybde ≥ 48mm eller tilsvarendeSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/U (E 120)≥ 73MM DT-ELEMENTER ELLER LIGNENDEMaks utsparing 300x300mmStålrør ≤ Ø16mmFR Akryl dybde ≥ 25mm oversideSteinull dybde ≥ 48mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarendeISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 240 C/U (E 240)≥ 73MM DT-ELEMENTER ELLER LIGNENDEMaks utsparing 300x300mm eller Ø504mmFR Akryl dybde ≥ 25mm oversideStålrør ≤ Ø324mm20-80mm tykk gjennomgående steinull ≥ 80kg/m3Protecta Mineralfiber BIO dybde ≥ 48mm eller tilsvarendewww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0046 & 21/0035Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 12 (37) 2020 12 7Detaljtegninger Protecta® FR AkrylSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 90)