Title: datablad esi sokkelsummer.pdf
Sløyfe drevet summer/ strobe har kortslutningsisolator og har en gul LED som lyser igjennom plast dekselet hvis denne aktiveres ved kortslutning på sløyfen.Dette produktet tilbyr: - to klangområder 55–75dB og 75–91dB - individuell eller gruppe adressering - innebygget kortslutnings isolator - unik akustisk selvtestDet nedre klangområdet kan være nyttig I områder som sykehus, hvor brannalarmen I utgangspunktet kun skal varsle personell. Det øvre klangområdet er for generell bruk.Tekniske dataSummerDetektorstyrt sokkel- summer ESI-10BeskrivelseDen detektorstyrte sok- kelsummeren er styrt av signaler fra den detektor eller strobe som monte- res i sokkel og har derav ingen egen adresse.ArbeidsspenningProtokoll pulser Strømforbruk ved 24V DC -hvile -aktivert Lydnivå ved 1m FrekvensIP klasse<100 µA 3 mA 85dB(A) 990Hz i 0.5s, 630Hz i 0.5s IP23D (i hht. BS EN 60529:1992)Arbeidstemperatur Maks. luftfuktighet (ikke kondenserende) Dimensjoner (dia. x høyde) Vekt Materiale Kontakter