Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
Illustration5.06 1 2 37 6 8 25 0 M T6 1 2 38 6 8 25 0 M T6 1 2 39 6 8 25 0 M T2 1 6 00 7 8 25 0 M T6 1 2 38 1 9 25 0 M TTrin Handling4bDobbeltpumpe. Placér spændebån- dene så åbningerne vender mod pilene. De kan være i positio- nen kl. 3, kl. 6, kl. 9 eller kl. 12.5Montér og tilspænd skruen som holder spændebåndet, med 8 Nm ± 1 Nm. Tilspænd ikke skruen igen hvis der drypper kondensvand fra spændebåndet.6Montér isoleringsskal- lerne. Isoleringsskallerne til pumper i aircondition- og køleanlæg skal bestilles separat.Illustration5.08 Nm6 1 2 37 1 9 25 0 M T2 1 6 02 7 8 25 0 M T6 1 2 34 7 8 25 0 M T3.8 Elektrisk installationForetag eltilslutning og beskyttelse i henhold til lokale forskrifter.Kontrollér at forsyningsspændingen og frekvensen svarer til vær- dierne på typeskiltet.ADVARSELElektrisk stødDød eller alvorlig personskade - Før du foretager arbejde på produktet, skal du