Title: 370.02-SB401 - Siemens SKCB32-62-82 (Ventilmotor).pdf
Beställning och leveransVid beställning ange ställdonstyp och om så erfordras typ av tillbehör t.ex.: SKC32.60Ställdon, ventil och tillbehör levereras separat förpackade och är ej sammanbyggda vid leveransen.Kombinations- möjligheterMed ställdon SKB... eller SKC... kan följande 2-vägs- och 3-vägsventiler av typ VVF... och VXF... med 20 eller 40 mm lyfthöjd manövreras:TypDN [mm]PN [bar]Datablad2-vägsventil VV... (regler- eller avstängningsventil)VVF31... (flänsad) VVF45... (flänsad) VVF52... (flänsad) VVF61... (flänsad)25...150 50...150 15...40 15...15010 16 25 404320 4345 4373 43823-vägsventil VX... (blandnings- och fördelningsventiler)VXF31... (flänsad) VXF61... (flänsad)25...150 DN15...15010 404420 4482Tillåtna differenstryck D pmax och D ps, se datablad för respektive ventiler.Siemens Building Technologies Landis & Staefa DivisionCM1N4564sv / 000608 3/12AnslutningsschemanStälldon SKB32..., SKB82..., SKC32..., SKC82...Förklaring