Title: Servicerapport, målerapport.pdf
~HovedkontorPostboks 70 Bryn0611 OSLOTIf 22974700Faks 229747017038 TRONDH TIf 73 82 57 50Eole 72 90 R7Trondheim Service/RehabHornebergvegen 12EIManDokumentnavn: 88103 MalrapportVedlikeholdalle systemKunde: Entra Eiendom ASBygg: Tungasletta 2P/Onr: 20001443Avtaletype: Serviceavtale!VIFTE AVTREKK REM 1 HAST §Driﬂsstrmm 1 35 ’ A ’fVIFTE TILLUFT REM 1 HASTIGHET Driftsstram 1 9 j A ‘2 | I Systemnr. i | Betjener360.12 |2 etg(spesilaromflay)Backo|Produkt fMélepunkt :;:fg Enhet ﬁgwge"“' siste kAGGREGAT (36) ;Méle total avtrekksmengde m3/h IAGGREGAT (36) ‘EfeéZﬂt tiluftsmengde pa m3hFILTER AVTREKK Trykkfall malt v/ankomst 60 Pa ‘ ‘FILTER TILLUFT fkakfaII malt v/ankomst 90 Pa:GJENVINNER AVTREKKSBATTERI Temperatur, etter 15 °CGJENVINNER AVTREKKSBATTERI Temperatur, foran 20 °C | GJENVINNER AVTREKKSBATTERI Trykkfall luft 100 Pa