Title: +175=562.001_UK001_SC-9100 Easy DDC.Drift.pdf
Bla med piltastene frem til "Start utekomp". "Start utekomp" endres ved å trykke (E)-knapp, Tekst blinker, og med piltastene endres ønsket verdi. Når ny verdi er valgt, trykkes (E)-knapp igjen, og ny verdi er lagret.Min.tilluft15'Co oBla med piltastene frem til "Min tilluft". Minimum tilluft endres ved å trykke (E)-knapp, tekst blinker, og med piltastene endres ønsket verdi. Når ny verdi er valgt, trykkes (E)-knapp igjen, og ny verdi er lagret.Kaskadefaktor0,23o oBla med piltastene frem til "Komp.faktor". Faktoren endres ved å trykke (E)-knapp, tekst blinker, og med piltastene endres ønsket verdi. Når ny verdi er valgt, trykkes (E)-knapp igjen, og ny verdi er lagret.o Utekompenseringskurvetilluft (ventilasjon)@Johnson Controls Norden ASSC-9100 EayDDC. Utgave: 1200 Versjon: 4Diagram 1 Utekompenseringskurvetilluistemp "CKaskadeñktor: A riuufrstempA Utetemp25Kaskadefiktor220C - Ls'C 15"C - (-15"C)= O,2320