Title: 32 sikkerhetsventil 25-3,0 DGH.pdf.pdf
Säkerhetsventilen ska vara åtkomlig vid den värmeproducerande apparaten (pannan eller värmeväxlaren) eller i tilloppsröret utan någon strypning mellan sig och den värmeproducerande apparaten. Fjäderbelastade säkerhetsventiler ska installeras med fjäderbröstet vertikalt uppåt. En säkerhetsventil måste installeras på rätt sätt, dvs så att den inte exponeras för otillåtet statiskt eller dynamiskt tryck eller otillåten temperatur. Det måste finnas lämpliga skyddsanordningar om systemmediet kan leda till direkt eller indirekt fara för människor och/eller miljö. Var alltid observant på eventuella ångor från säkerhetsventilens utloppsrör. Särskilda försiktighetsåtgärder kan behövas om värmeaggregatet är på mer än 300 kW. Det ska finnas en ångfälla, ET, nära säkerhetsventilen i ventilens utloppsrör. Ångfällans utloppsrör ska mynna utomhus. Ångfälla krävs inte om samtliga värmeaggregat är försedda med extra temperatur- och tryckbegränsare. Vid indirekt uppvärmda värmeaggregat (värmeväxlare) kan säkerhetsventilen