Title: +038=54.000-NI001._07-Utvidelse 8 Et DM1 Og 3 Samt 6 Et DM1 Sentral 2 Nortek Idriftsettelsesrapport.pdf
KONKLUSJON Tilfredstiller anlegget kravene uten avvik?Montør Fornavn: Etternavn: Dato:Selcuk Akcakaya 13.11.2020Revisjonsdato:24 03 2020Ikke montert.Beskrivelse Tilkoblet sentralen til Honeywell (Eltek)Testet sløyfe 2, 5 og 6Utavlgte detektorer er testet.Alle er testetBlir testet ved fullskala.Blir testet ved fullskala.Ingen lokale avstillereTestet om IO enheten som sender signal til eltek sentralen trigger ved alarmKommentarHvemProgrammerte anlegget med 5 minutters stille alarm. Hvis 2 meldere går i alarm eller manuelle melder blir aktivert går sentralen rett i alarm. Programmerte inn 1 stk IO for å sende og motta alarm fra Eltek sin sentral.Hva gjenstår og hvem har ansvaret for det Programmere resten av anleggetBeskrivelseKunde Navn: Dato: Signatur:Patrick Janson 12.11.2020Signatur:Revisjonsdato:24 03 2020