Title: Tømmervåg Roar_14_43_19-01-2022.pdf
Samleskinnesystem 3-pol., skinne avstand 185mm. 30x10mm kobber. Max avstand skinneholder 500mm, montert på bakvegg i skap. • Strøm ln=800A • Støtstrøm Is >84kA (60ms) • Korttidsstrøm> 40kA (1s)3.3 Standarder • Testet etter EN 60 439-1 • Dimensjoner i h.h.t DIN 43870 • IP55 i h.h.t. EN 60529 • IP3X med åpne dører • Isolasjons koordinasjon for lavspenningsutstyr i h.h.t. IEC664-1 • Isolasjonsspenning AC 690 V • Overspenningskategori Ill i h.h.t. EN 60 947-1 • Forurensningsgrad i h.h.t. EN 60 947 -1 • Isolasjonsklasse li og Illa i h.h.t. EN 60 947-13.4 Plassering • For innendørs bruk • +35° C (24h) • +40° C max. - 5° C min •50% relativ fuktighet ved 40° C, kortvarig 100% ved 25° C.FDV-dokumentasjon PROFIKSSide 3VPU II 3 400V / 40KA400V tennspenningArtikkelnr. Type Beskrivelse: 3334135288: VPU II 3 400V/40KALeverandørens vare nr.: Leverandørs betegnelse: EAN: Pakningstr.:1352880000 VPU II 3 400V/40KA 4050118157529 1 STOmgivelses temp. (drift): Omgivelsestemp( lagring):