Title: +038=360.027-#####._01-360.027 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Funksjonsguide.pdf
Vid temperaturbehov 100% går bägge kompressorerna på max. varvtal.200 100%800101203040 50 Temperaturbehov60708090100 %Minskande temperaturbehov När temperaturbehovet minskar till under 100% är kom- pressor on/off i drift och den varvtalsstyrda kompressorn regleras för att följa temperaturbehovet.Vid temperaturbehov under 62,5% går den varvtalsstyrda kompressorn på 25% av max varvtal och kompressor on/ off är i drift.När temperaturbehovet minskar till under 50% stängs kompressor on/off av och den varvtalsstyrda kompressorn regleras för att följa temperaturbehovet.Vid temperaturbehov under 12,5% går den varvtalsstyrda kompressorn på 25% av max varvtal.Total effekt Diagrammet visar total effekt i procent, vilket är samma som styrsignal från styrsystemet.60 100% 40 80 20 60 60 100% 0 40 80 20 60 0 40 100%Kompressor, on/off101020t f i r d r o s s e r p m o K10102020 800 604001012020 100% 0 80 Total effekt 6001012030303030405060