Title: +038=238.001-#####T_06-Sikaflex AT-Connection Fugemasse - Produktdatablad.pdf
Ca. 0.40 N/mm2 ved 100 % forlengelse (23 °C) Ca. 0.60 N/mm2 ved 100 % forlengelse (−20 °C)(ISO 8339)Ca. 450 %(ISO 37)ca. 70 %(ISO 37)Ca. 4.5 N/mm.(ISO 34)±25 %(ISO 9047)8(ISO / DIS 19862)−40 °C til +90 °CFugens bredde må dimensjoneres for å passe bevegelseskapasiteten til fugemassen. Fugebredden skal være ≥10 mm og ≤35 mm. Et dybdeforhold på 2:1 må opprettholdes.Standard fugebredder for fuger mellom betongelementer. fugeavstand [m] 2 4 6 8 10Min. fugebredde [mm] Min. fugedybde [mm] 10 15 20 30 3510 10 10 15 17Alle fuger må være korrekt utformet og dimensjonert i henhold til de rele- vante standarder. Grunnlaget for beregningen av den nødvendige fuge- bredden er typen konstruksjon og dens dimensjoner, de tekniske verdiene av tilstøtende bygningsmaterialer og fugemateriale, så vel som den spesi- fikke eksponeringen av bygningen og fugene. For større fuger vennligst kontakt vår teknisk avdeling.Fugelengde [m] per 600 ml pose 6 4 3 2 1.3fugebredde [mm]10 15 20 25 30