Title: +038=360.002-#####._03-360.002 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Vedlikeholdsinstruks.pdf
BATTERIGJENVINNER Gjenvinneren består av et batteri på avtrekkssiden for opptak av energi fra den brukte luften, samt et batteri på tilluft siden hvor energien avgis til den friske luften. Gjenvinneren reguleres med et shuntanlegg med sirkulasjonspumpe. En væskeblanding med vann og glykol sirkulerer i anlegget og overfører energien.Kontroll Batteriene luftes ved behov. Kontroller at det ikke finnes lekkasje og at systemet har foreskrevet glykolblanding. Kontroller at vannlås på avtrekksbatteri er påsatt utløpet.Vedlikehold Batteriene børstes og støvsuges. Eventuelt rengjøring med såpevann. Dryppanne på avtrekksbatteri rengjøres. M12Randem & Hübert A/S, Stansevn. 11, 0975 Oslo - Tlf.: 22900700 – epost: post@hybra.noSide 5VedlikeholdsinstruksVARMEBATTERI Funksjon Varmebatteriet varmer opp luften etter gjenvinneren til ønsket innblåsningstemperatur.