Title: +175=560.001_JV001_Johnson Controls Norden AS.Produktinformasjon.pdf
Frostalarm utløser frostrelè, og ventilen åpnes 100%. Returføler VB overstyrer ventilen ved lav temp. om dagen og regulerer ventilen om natta. Skalverdi returvarmebatteri er lik natt oq dao.sc9100Versjon:4FunksjonsbeskrivelseUtetermostat skifter mellom sommer og vínter.Sommer: Romreguleríng styrer kjøletrinn og mintilluftsregulerin g styrer gjenvinner Vinter: Romkompenserttiluftsregulering(kaskade) styrer i sekvens gjenvinner og varmebattri.Reguleringen aktiveres av driftssignal fra vifteFrostalarm utløser frostrelè, og ventilen åpnes 100%. Returføler VB overstyrer ventilen ved lav temp. om dagen og regulerer ventilen om natta. Skalverdi returvarmebatteri er lik natt oq daq.0 1.1 2.00 - SC9 1_V4_funkbesk.docSide:15 av 3lTvpe: V3012Applikasjon:43tekstInnstillinqer ntvadefaultNVSkal-rom vinter Skal-rom somm er Skal-min.tilluftl-tid.l-qn:p,-leKfs-r- Skal-frostalarm Skal-min.retur VB111 2 2 2 2 221"C 23"C 15'C -50%-----Q,-99-Bp-{rn- 5.0014'CType: V3112