Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
i mur- og betongkonstruksjoner, sett disse i flukt med ytterkant på hver side av utsparingen for høyest mulig brannmotstand. Hvis dette ikke er mulig så bør det være minimum 30mm luftespalte mellom platene.7. Der det er angitt bruk av en brannplatei mur- eller betongkonstruksjoner, så kan platen plasseres på valgfri side av konstruksjonen eller hvor som helst i mellom.Ved installasjon av Protecta® FR Brannplate i hulldekker skal branntettingen monteres fra undersiden av dekket under forutsetning av at det er tilstrekkelig tykkelse på dekke for å følge montasjeanvisningen. Hvis dette ikke er tilfelle, bør kanalene i hulldekkets hulrom fylles med steinull, normalt den samme tykkelsen som hulldekkets tykkelse. Alternativt kan en utføre branntettingen fra begge sider.9. Mål opp åpningene i utsparingen og kutt brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i utsparingen med Protecta® FR Dekkmaling eller Protecta® FR Akryl slik at det blir røyktett.