Title: 13660_0_ed_00_dardo_plus_snb_sv.pdf
Systemet DARDO PLUS inkluderar en initieringsprocedur som används för att memorera på ett beständigt minne: 1. 2. programmering av schemalagda tester 3. konfiguration av skrivare eller övervakning (om tillämplig).typ av kontroll för kopplade armaturerINITIERINGSSKEDET AKTIVERAS ENLIGT FÖLJANDE:a) Koppla in nätspänning för styrenheten (230V 50Hz);b) Vänta tills Dardo Plus styrenheten har avslutat självdiagnosen och texten ”Oflline” visas pådisplayen;c) Sätt alla microswitchar i läget OFF;d) Sätt microswitchar S5 och S6 i läget ON.e) Sätt microswitchar S7 och S8 i läget ON.SV-12Dardo Plus Control UnitInställning av visade data • Visad data ökas genom att trycka på pilknapp UPP, och minskas med pilknapp NED; • Visad data bekräftas med knappen OK • För att korrigera data i en viss rad, trycker man 10 sekunder på pilknapp UPP • En sista nedtryckning av OK knappengör att systemet går över till nästa funktionStälla in klocka och kalender