Title: 01 - Brannkonsept, Ahlsell - Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
Dersom den samlede eksponerte overflaten av isolasjonen på rør og kanaler utgjør mindre enn 20 prosent av tilgrensende vegg- eller himlingsflate må isolasjonen minst tilfredsstille klasse CL-s3,d0 [PII]. Innfesting og oppheng for kanaler og ventilasjonsutstyr må utføres med brannklasse tilsvarende som for brannceller. Strømforsyning til installasjoner som skal ha en funksjon underWWW.FIRESAFE.NOKommentarer og referanserInnebærer tetting/isolering med mansjett eller tetteprodukt etter dokumentert godkjent metode gitt i produktgodkjenning.For plastrør kreves det typisk mansjett eller ekspanderende klembånd ved diameter >32 mm. Gjennomføringer av stål eller støpejern krever normalt brannisolering.Den flaten der rør eller kanal er innfestet, regnes som tilgrensede vegg- eller himlingsflate. For vertikale rør og kanaler er det veggflaten som skal legges til grunn.Se NBI 520.346 Brannmotstand i opphengssystemer for tekniske installasjoner.BYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDAnsv.RIE RIVRIVRIV RIE