Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Enheten kan utrustas med fjärrkontroll ”CRC” eller infraröd kontroll som finns tillgängliga som tillbehör. Om den fjärrkontrollen (CRC) används ska den anslutas till plinten , ref. 33 fig. 40, och den infraröda mottagarkabeln ska kopplas från anslutningsdonet J5 (fjärr) ref. ”D”. Anslut ”CRC”-kabeln, ref.”E”, som finns i lådan till anslutningsdon J5 (fjärr) ref. ”D” Kontroll av fönster (1WS) och närvaro (1ECO) (se fig. 40c) Utför anslutningarna för fönsterkontakt och närvaro på plinten ref. 33 fig. 40 enligt schematNätkonfigurering av flera enheter (se fig. 40b) Kedjekoppla (de vita och blå trådarna parallella med varandra) enheterna för att utföra grouping.Felkoder: I händelse av fel och när enheten är tillkopplad, börjar den röda lysdioden på kontrollenheten att blinka beroende på felkoden: 0,5 sekunder TILL och 0,5 sekunder FRÅN följt av 5 sekunder FRÅN.Nedan visas felkodstabellen:FelkoderBeskrivningÅterställningsbar2LufttemperatursensorJa3OmkopplingssensorJa4Cold draft-sensor