Title: Testrapport FST 16.06.22.pdf
Brannspjeldsentral står i feil etter strømbrudd Ref K00362Brannspjeldsentral står i feil etter strømbrudd Ref K00362Kommentar17/06/202261Fullskalatest1671 - Brandengen skoleLag: Automatikk SD09 - Normal driftInnbruddsalarm avstilles Brannalarm avstilles Test avsluttesNrTypeBeskrivelse110Punkt562.001 SD -anlegg40Punkt360.001 Ventlasjonsaggregat50Punkt360.002 VentilasjonsaggregatForventet resultatAlarmer og driftsignaler loggesNormal drift gjenopptasNormal drift gjenopptasKontrollområdeAutomatikk SDAutomatikk SDAutomatikk SDTestetJaJaJaKommentarAggregate startet kl 11:14Aggregate startet kl 11:1417/06/202262Fullskalatest1671 - Brandengen skoleLag: Teknisk lag01 - Normal driftBygget i dagmodus. Ingen alarmer på brannsentral og SDNrTypeBeskrivelse10Punkt237 solavskjerming30Punkt332 sprinkelanlegg02 - Brannalarm utløst