Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
Her regulerer et 0-10 V- eller 4-20 mA-signal pumpens hastighed i en lineær funktion. Reguleringsområdet afhænger af pumpens minimumshastighed, effekt og trykbegrænsning. Se fig. 54 og 55.H (brugersætpunkt)Resulterende sætpunkt02Analog ind- gang10VFig. 54 "Lineær med Min.", 0-10 VStyring0-2 V (0-20 %)2-10 V (20-100 %)Resulterende sætpunkt er lig med mini- mum. Resulterende sætpunkt er mellem mini- mum og brugersætpunktet.Fig. 55 Reguleringsområde og sætpunktDen eksterne sætpunktsfunktion fungerer på forskellige måder, afhængigt af modellen. På model A, B og C nås maksimumsha- stigheden ofte ved spændinger under 10 V da reguleringsområ- det er begrænset.På modeller der er nyere end A, B og C, er den interne skalering optimeret hvilket øger det dynamiske område og sikrer en bedre regulering af pumpens hastighed ved brug af den eksterne sæt- punktsfunktion.Det samme gælder hvis pumpen modtager et sætpunkt fra et CTS-anlæg."Lineær med Stop"