Title: 03 - Døli pleie- og omsorgssenter 18.03.2016.pdf
plassert på taket. 360.03 er plassert i teknisk rom i bygget og betjener kjøkken, kantine, basseng og andrea arealer i 1.etg., samt u.etg. Aggregatene går i full drift på dagen og redusert drift på natten. Det er også sonespjeld inn mot midtfløyen, hvor administrasjonsenhetene er, slik at luften til disse stenges om natten. Det er derfor noe uvisst om luftmengden faktisk reduseres i beboerarealene om natten, eller bare tilpasser seg luftmengdereduksjonen som følge av stengte spjeld i midtfløy.Aggregat 360.01 og .02 byttes til nye aggregater med roterende gjenvinnere og frekvensstyrte vifter. Ventilasjonsmengdene justeres til optilmal luftmengde og mengdene utekompenseres. Varmebatteriene blir lavtemperatur, slik at varmeanlegget er bedre skikket for moderne drift, med lavere temperaturer på anlegget, mengderegulering og varmepumpedrift.Input søknadGulvareal som dekkes av omsøkte ventilasjonsanlegg [m2]