Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Vid arbeten i elskåpet eller på kompressorkopplingarna måste fasföljden kontrolleras med ett snabbtest (se styrmanualen till TouchPilot Junior). Kompressorerna klarar inte någon längre stunds drift (>30 sekunder) med omkastade faser.Kontrollera att den senaste köldmediefyllningen som serviceteamet utfört motsvarar den fyllning som anges på märkplåten - i annat fall inskränks driftsområdet och enhetens verkningsgrad. Den tillåtna toleransen för fyllningen är ±2%.Byt inte material mellan olika enheter. De olika element som används i enheten har valt ut för just den. Använd alltid den särskilda komponentlistan från tillverkaren när du ska beställa någon ny del.Kontrollera att enheten står vågrätt (1,5 mm/m) innan denstartas.Kontrollera att fläktarna fungerar i de luftkylda kondensorerna.18.2 - Faktisk uppstart, första gångenVIKTIGT: • Driftsättningen och uppstarten av enheten måsteövervakas av en behörig kyltekniker.Start- och drifttester ska utföras med termisk last och med