Title: Niprox - Vannbehandling -Tungasletta 2 Bygg A - isvann-2023-11-07.pdf.pdf
Tungasletta 2,IsvannKundeEntra Eiendom ASAnleggKontaktpersonRobert Hansen (Servicekontakt)TelefonSerienummer: 1381-PS4-04-07Servicedato: 31.10.2023O2 ( <20 ppb)0VannkvalitetpH (9-10,5 Glyk. >7,5)9.4Ledningsevne185Trykk før katalysator4Trykk etter katalysator2.8Før serviceDifferansetrykk1.2Vannmengde40Trykk før katalysator3.7Trykk etter katalysator2.8Etter serviceDifferansetrykk0.9Vannmengde40Sjekkliste av anleggetVurdering ved serviceKatalysator p. for katalysator / prosess evneOKSystemtrykk turOKSystemtrykk returOKVentil system vann innOKVentil system vann utOKStrømningsregulerings ventilOKLuftepotte m/filterOKPumpeOKManometerOKLekkasjeNeiTiltak på anleggetVurdering ved serviceSkifte katalysatorpatronJaEtterfylle hydrogenNeiJustere pH nivåJaVurdering av anleggetVurdering ved serviceVannkvalitet/ utseendeKlartTilstand / driftgodBekymringsmeldingNeiHvis ja, Tiltak: