Title: 10216391-RIBr-RAP-001 - Sluttrapport Brandengen skole.pdf
Det er angitt at NS 3901 benyttes som standard for dokumentasjon av fravik. I kapittel 3 er det ikke gjennomført analyse iht. standard, men kvalitative vurderinger (med noe komparative vurderinger) uten henvisning til standard.Dokumentasjon på lukking av avvik Rev. 01: Lukkes ved verifikasjon, ref. mail 28.4.202010216391-RIBr-RAP-00129. april 2020 / 01Side 5 av 7Brandengen skole Uavhengig kontroll brannteknisk prosjektering – kontrollrapportmulticonsult.no 4 Identifiserte avvik i kvalitetssikring og prosjekteringAvvik Henvisning2Brannkonsept Kap. 1.7Beskrivelse av avvik og merknaderDet er ikke medtatt krav til maksimalt slangeutlegg for brannvesen per etasje.Dokumentasjon på lukking av avvik Rev. 01: Lukkes ved omprosjektering, ref. mail 28.4.20203Brannkonsept kap. 2.5Branntegninger (plantegninger)