Title: 330-TY323 stående_ hengende sprinklerhoder.pdf
Varsomhet må utøves for ikke å skade sprinklerne før, under og etter installa- sjon. Sprinklere som skades gjennom fall, slag, vridning eller lignende, må byttes ut. Bytt også ut alle sprinklere med sprukket bulb, eller som har mis- tet væske fra bulben. (Se avsnittet om installasjon.)Det anbefales at automatiske sprin- klersystemer inspiseres, testes og vedlikeholdes av selskaper som tilbyr kvalifisert inspeksjonsservice i sam- svar med lokale krav og/eller nasjonale retningslinjer.Eieren er ansvarlig for å kontrollere, teste og vedlikeholde brannvernsyste- met og tilhørende enheter i overens- stemmelse med dette dokumentet, samt gjeldende regelverk fra Natio- nal Fire Protection Association (f.eks., NFPA 25), i tillegg til gjeldende normerTFP172_NO Side 4 av 4P/N* 77 – XXX – X – XXXSPRINKLER- OVERFLATETEMPERATUR- GRADERINGERSIN1MESSING13557 °C (135 °F)3705,6 K STÅENDE (1/2 TOMME NPT)TY3134KRITTHVIT (RAL 9003)15568 °C (155 °F)3715,6 K HENGENDE (1/2 TOMME NPT)TY323