Title: +038=320.001-IE005._02-Regulator for elkjeler etter 2010.pdf
Effektsignalet henviser til antall innkoblede trinn, dvs. 0 trinn = 0V, alle trinn (7,15 eller 30-trinn) tilsvarer 10,0V. Se tabell nedenfor.Trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 307-trinns reg. (V) 1,4 2,9 4,3 5,7 7,1 8,5 10,015-trinns reg. (V) 0,6 1,3 2,0 2,6 3,3 4,0 4,6 5,3 6,0 6,6 7,4 8,1 8,7 9,4 10,030-trinns reg. (V) 0,3 0,6 1,0 1,6 1,6 2,0 2,3 2,6 3,0 3,3 3,6 4,0 4,3 4,6 5,0 5,3 5,6 6,0 6,3 6,6 7,0 7,3 7,6 8,0 8,3 8,6 9,0 9,3 9,6 10Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315UtsignalerFra kjelen er det og mulig og hente ut signaler både om innkoblet effekt og aktuell kjeletemperatur. Signalene er 0 -10V og følger samme skala som innsignalene.Potensialfri utgang for drift og feil.Ekstern inn-/utkobling av kjeleRegulatoren er utstyrt med inngang for ekstern inn-/utkobling av kjelen. F.eks avbrudd i el-leveransen ved tilfeldig kraft.Tilkobles på klemme 25-26 potensialfri kontakt OBS! normalt åpen (NO)