Title: +038=360.000-LD051._05-Paragon Fan-coil Swegon - Produktdatablad.pdf
Transformator finns att tillgå som tillbehör och beställs separat. Notera att en transformator normalt klarar att driva upp till 6 st. PARAGON med fabriksmonterad CON- DUCTOR under förutsättning att enheterna är belägna inom rimliga avstånd för att inte få för höga spänningsfall i kablarna.Anslutning vatten I de fall PARAGON levereras med fabriksmonterad reg- lerutrustning ansluts tilloppsvattnet (kyla och värme) till slät rörände Ø 12 x 1,0 mm (Cu). Returvattnet (kyla och värme) ansluts mot ventilerna, utvändig gänga DN ½”.I de fall PARAGON levereras med fabriskmonterad regler- utrustning och CCO ventil ansluts tilloppsvattnet(kyla och värme) till slät rörände Ø 12 x 1,0 mm (Cu). Även retur- vattnet (kyla och värme ansluts mot slät rörände Ø 12 x 1,0 mm (Cu).I de fall PARAGON levereras utan reglerutrustning ansluts alla rör (tillopp/retur – kyla/värme) till slät rörände Ø 12 x 1,0 mm (Cu).