Title: Tilluftsventil Falconc-a.pdf
Figur 2. Kopplingsschema för FALCON C med motor - Motorstyr- ning med 2-punktsreglering. Omkopplare ingår ej.MotoregenskaperMotorMatningsspänningEffektförbrukningGångtidLH24A 100*)24 V AC 50/60 Hz3 VA150 sL1 NLH230A 100**)230 V AC 50/60 Hz5 VA150 s) Standard lagerförd motor, kan anslutas till VHC styrenhet. **) Ej lagerförd motor.1 2 3Figur 3. Kopplingsschema för FALCON C med motor - Motorstyr- ning med 3-punktsreglering. Omkopplare ingår ej.Figur 4. Kopplingsschema visar inkoppling med Belimos spjäll motor mot VHC. OBS! Finns endast med 24 V AC spänningsmatning.Förklaringar till figur 4. 1 = Styrenhet VHC 2 = Kanaltemperaturgivare (DT) 3 = Rumstemperaturgivare (RT) 4 = Inställning av omställningstemperatur4Ljuddata – FALCON C Tilluft – Enbart don – HorisontellLjudeffektnivå Lw(dB) Tabell KOKLjuddämpning DL(dB) Tabell DLStorlekMittfrekvens (oktavband) HzStorlekMittfrekvens (oktavband) HzFALCON C 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000