Title: NOT-RIEN-01-Energiytelse - as-built.pdf
Areal for vinduer, dører og glassfelt i forhold til oppvarmet bruksareal (%)33,9BeregnetNormalisert kuldebroverdi (ψ’) [W/m²K]0,03Prosjektpremiss, ansvarlig for dokumentasjon: RIBfyLekkasjetall (n50) [h-1]0,60Dokumentert av utført lekkasjetestÅrsgjennomsnittlig virkningsgrad (η) for varmegjenvinner [%] Spesifikk vifteeffekt (SFPe) relatert til luftmengder, i driftstiden [kW/(m³/s)] Gjennomsnittlig ventilasjonsluftmengde (V) i driftstiden [m³/(hm²)] Ventilasjonsluftmengde (V) utenfor driftstiden [m³/(hm²)] Tilluftstemperatur i driftstiden vinter/sommer [°C] Tilluftstemperatur utenfor driftstiden vinter/sommer [°C] Spesifikk pumpeeffekt (SPP) romoppvarming [kW/(l/s)]85Dokumentert av RIV1,61Dokumentert av RIVBeregnet basert på standardisert inndata7,00 2,00 Minsteverdi fra NS3031 19/18 19/18 0,50Standardisert inndata NS3031Veiledende verdi NS3031Spesifikk pumpeeffekt (SPP) romkjøling [kW/(l/s)]0,60Veiledende verdi NS3031