Title: 181116 Grensesnittmatrise.pdf
Røyluker styres av deteksjon i sjakt. Sikker strømforsyning UPSxDørautomatikk for ytterdører åpner automatisk ved brann. Trappesjakt 2 stk: Ytterdører som har funksjon ifm. trykksetting åpnes av systemet for trykksetting. For rømning åpnes dørene med KAC-bokser eller manuell døråpner /panikkbeslag. OBRE kan åpne ytterdør med universalnøkkel plassert i nøkkelboks Sikker strømforsyning via UPSxEksisterende garasjeporter Inngår i dørmiljøUtvendig solavskjerming (persienner)/(screen) Individuell styring. Tilknyttes ikke SD-anleggUS Individuell styring US Værstasjon i varetas av KNXStyres av 3 stk. brannsentraler.Olav Vs gt DM 1-3 Restaurant Kan overstyres av OBRE via nøkkelbryter. Nøkkelplasseres i nøkkelboks.xEget system tilknyttes ikke SD. Eksisterende dører som kan beholdes blir beholdt. Dørautomatikk blir montert der det er krav til dette.US USx US IntegrertUSKurser i energisentral Elektronisk trykkuavhengige ventiler type (Belimo).US Wise-systemUS Kurser i energisentralUS