Title: +135.01=370.001-OE401T_03-320 Datablad Energimåler UH50.._1.PDF
Pulserna kan mottas och utvärderas med någon typ av pulsräknare avsedd för ändamålet. Inställningarna skall göras i enlighet med angivelser i databladet för den aktuella regulatorn. Linjära pulser avges proportionellt mot märvärdet. Vid de skalade pulserna, kan antalet pulser definieras vid intervallets övre och nedre ände. I detta fall kan den pulsmottangande enheten t.ex. detektera ett inkopplingsfel.Linjära pulserSkalade pulser (exempel)Visning på displayen:CE, C2, CV, CT eller RIAnslutning av utgångar: (standardversion)CL-modulen (WZU-CL) kan användas för att konfigurera en punkt-till-punkt förbindelse, så att mätaren kan fjärravläsas (t.ex. från ytterdörren).CL-modulen kan insticksmonteras på båda insticksplatserna. Endast en CL-modul kan anslutas till mätaren.