Title: FDV - MicroMatic bevegelsessensor SE41-700.pdf
minimum 5ºC i forhold til bakgrunnen, tolkes dette som bevegelse. Ved deteksjon, vil lysfølerenavgjøre om det er behov for ekstra lys avhengig av innstilt luxnivå.Tent lys forblir tent så lengedet er bevegelse i sonen. Lysføleren kan overstyres og lyset kan tennes og slukkes medimpulsbryter hvis ønskelig. Når området forlates, slukkes lyset automatisk etter utgåttetterløpstid.Det potensialfrie reléet gir mulighet for å bruke sensorene i SD-anlegg og til styringav f.eks. ventilasjon.Innstillingene gjøres enten med DIP-switcher og potensiometer, eller medIR fjernkontroll type SE 41 926 (tilbehør). Under innstillingen blinker lysdioder i produktet for åvise valgt lux-verdi og etterløpstid. De siste innstillingene som er gjort, er de gjeldende.Fjernkontrollen kan også benyttes for å lese ut innstillingene.Tekniske dataPerformance Luxområde Detekteringsvinkel Følerprinsipp Deteksjonsområde bevegelse