Title: 33 sprinklerhoder K 80.pdf.pdf
information för vägledning för undvikande av hinder för sprinklerna och skall inte användas som regler för minsta sprinkleravstånd vid installation. Vi hänvisar till Svenska brandförsvarsföreningen och behörig myndighet för specifik information om hinder, avståndsbegränsningar och täckningsområde. Underlåtenhet att följa dessa riktlinjer kan negativt inverka på sprinklerprestanda och upphäver alla listningar, godkännanden och garantier.C. Alla mönster är symmetriska mot vattenvägens mittlinje.40.18-SWE 3476 Rev. F Uppdaterat 6/2014 © 2014 Victaulic Company. Alla rättigheter förbehålls. victaulic.com5Tillgängliga skiftnycklar:Alla glas bulbar är klassade för temperaturer från –67 °F/(–55 °C) till dem i tabellen nedan.V27-2 InfälldV27 FastTemperatur – ºF/ºCV2727, V2728 nedåt33Temperatur- klassificering för sprinklerVictaulic produktkodNominell temperatur- klassMax. tillåten omgivnings- temperaturGlasbulbs- färgV2725, V2726 Konventionell uppåt/nedåtV2703, V2704 upright3–