Title: 360.024 Swegon Gold RXF TOP-14 +-4000 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Dato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534714515 utv.3,0 mm20 Pa2,50 m/sInnUt16,720,0°C2218%4,01 kW40 %InnUt60,033,8°C0,037 l/s0,9 kPa2 I15 utv.11,2 kPaArtikkelbenevningTBVL-3-004-12 Pa1,15 m/s81 Pa41 Pa122 PaSide: 12/22AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.024 GOLD RXF TOP-14 +/- 4.000 m³/h - 90% samtidighet1VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.AvtrekksluftmengdeInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)Statisk trykkøking i SFPv beregningTemperaturheving p.g.a. vifteMin. hastighetTurtall i SFPv beregningDimensjonerende hastighetMaks. hastighetDimensjonert eleffekt til motor(er)