Title: 2021, Desember - Teknisk Rapport Ventilasjon 360.001 , Nordomatic.pdf
Nordomatic ASSERVICERAPPORT - VENTILASJON AUTOMATIKKAnleggSDC nr.PPV20 192.168.1.31SystemDato Des-21360.001Utført av CHMTavle garderobe, bakgarderobeInstillingsverdier ; Funksjon Driftstid Tilluft temperatur Kompenserings kurve Avtrekksluft temperatur Veksler sommer / vinter drift Filtervakt tilluft Filtervakt avtrekk Viftevakt tilluft Viftevakt avtrekkluftInstillinger 0500-1900 1\1hast + 1900-0500 1\2 hastighet x 7 18,2°C\set 20°C -20-23°C\-10°C-22°C\0°C-21°C\10°C-20°C\20°C-20°C 21,8°C\set 22,0°C 14°C 220Pa 240Pa 50Pa 50PaGjennomgang ; Komp.nr 360.001 - .RT901 .KA401 .QD401 .RT402Automatikk Servicevendere for vifter og pumper Display funksjoner Uteføler Spjeldmotor inntaksspjeld Filtervakt tilluft Tillufts temperaturføler inntakNom.strøm Kontrollert✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓Justert - - - - - -Kommentar2,1°C2,1°C.JV401Tilluftsviftemotor Strøm – Forbruk HØY Strøm – Forbruk LAV✓63%.RT401 .RP402 .RF401