Title: 2021- Servicerapport varmeanlegg Nordomatic.pdf
Pumper gatevarme er manuelt PÅTestet pumper og ventiler ved pådrag og via sd-anlegget.Utbedret enkelte punkter i sd-anleggetNordomatic AS Enebakkveien 302, 1188 OsloTlf. 22 29 27 40Kommentar Se komm47,8°C\set 51°C 32,2°C\set 32,8°C 56,1°C 34,2°C\set 34°C 21,1°C PÅPÅ56,1°C21,1°CTestet 0-100-0% Testet 0-100-0%3,5°C\set -10°C1,6°C\set 25°CAnsvar2