Title: Døli Sykehjem - Styrings-skjemaer (1).pdf
FILTEROVERVÅKNING: Den tilluft og avtrekk filter alarmgrense er beregnet på den aktuelle luftstrømmen, overgikk alle alarmgrensene, går alarmen.RØYK/BRANN: Når tilluftmåler eller fraluftmåler overstiger innstilt alarmgrense, aktiveres røyk-/brannalarm.Når røykvarsler, GX1, indikerer branngass, aktiveres røyk-/brannalarm.Ved røyk-/brannalarm stopper aggregatet.STYRING - ZON: Sone 1 styres til drift av tidsprogram i luftbehandlingsaggregatets prosessenhet. Ved ev. nattmodus styres varme/kulde for sonen av luftbehandlingsaggregatets prosessenhet.Sirkulasjonspumpe, CP11, stopper sommertid når utetemperaturen overstiger den innstilte verdien og behov for varme ikke foreligger. En stoppet sirkulasjonspumpe "luftes" én gang per døgn.TEMPERATURREGULERING: Temperaturmåler, GT11, holder tillufttemperaturen konstant via sekvensregulering. Tilluftverdien justeres etter innstilt kurve. Om tillufttemperaturen avviker fra utregnet verdi etter innstilt tid, aktiveres en alarm.