Title: +038=542.001-SZ009T_02-FDC40 Brannspjeld Micro Matic - FDV-dokumentasjon.pdf
‹-› o) S, avhengig av bruksområdeVegger og tak: EI 120/90/60 (ho i ‹-› o) S, avhengig avbruksområdeTekniske dataBrannspjeld 230Vac Effekt ved åpning Effekt i drift Dimensjonering Gangtid motor Gangtid fjær Driftsspenning Motor/regulator Brannspjeld 24Vac Driftsspenning Effekt i drift Dimensjonering Gangtid motor Gangtid fjær Motor/regulator Effekt ved åpning HVAC Endebrytere 2 stk. vekselkontakter Bryterpunkter stengt / åpent Kapsling Omgivelstemperatur5W / 8W 3W / 3W 7 VA / 12,5 VA 40-75 s / <120 s ca 20 s / ca 16 s 230 Vac +/- 10% BLF230-T-ST / BF230-T-ST24 Vac +/- 10% 2,5W / 2W 7 VA / 10 VA 40-75 s / <120 s ca 20 s / ca 16 s BLF230-T-ST / BF230-T-ST 5W / 7W6(1,5)A / 6(3)A, 5Vdc - 250Vac 5°, 80° IP54 -30 - 50°CMicro Matic Norge AS, Nye Vakåsvei 28, 1395 Hvalstad, Postboks 264, 1379 NesbruTlf: 66 77 57 50, faks: 66 77 57 90, e - post: firmapost@micro - matic.no, www.micro - matic.noFDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge ASArt.navn: Art.nr: El.nr: GTIN:0