Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Ekstra reguleringssekvens 1/2, kombibatteriInnstillinger:VerdiKombibatteri, funksjon Temperaturvern, funksjonInnstillings- område On/Off On/OffFabrikk- innstilling Off OffTemperaturvern, alarmfor- sinkelse0-999 min.5 min.Eksternt signal, funksjonIkke aktiv/Digital inngang/BMSIkke aktivEksternt signal, indikasjon Digital utgang, funksjon Digital utgang, indikasjonVarme/Kjøling On/Off Varme/KjølingVarme Off Varmewww.swegon.com414.12.4 Kjøling Ventilmotor for luftkjøler vann er utstyrt med hurtigkob- ling for tilkobling til aggregatets styreenhet, som automa- tisk aktiverer kjølefunksjonen.Kjøling1 trinn Brukes når kjøling med 1 trinn er tilkoblet. Aggregatets kjøleregulator regulerer kjølebehovet 0–100 %. Kjølerelé drar når kjølebehovet er over 5 %, og slipper når kjølebe- hovet er under 2 %.2 trinn Brukes når kjøling med 2 trinn er tilkoblet. Aggregatets kjøleregulator regulerer kjølebehovet 0–100 %.