Title: +175=325.001_IE001_Benlone-Electro Oil.Produktinformasjon.pdf
Et-rørssystemTo-rørssystem\þMSVed pumpestopp, faller pumpe- kapasiteten, hvilket medlører et samtidig fall av det innstilte oljetrykket. Fjæren i trykkreguleringsventilen trykker nå inn reguleringsstempelet, slik at det presser mot ventilsetet i porten "P". Der i gjennom stoppes oljestrømmen til dysen og samtidig oppnås en sikker og effektiv avsperring av tilførselsledningen.Overbelastes pumpen, dvs, at det gjø res et forsøk på å transpoftere mere olje enn drivhjulsatsen kan klare underde gitte forutsetningene,BYTTE AV FILTERPfaller oljetrykket ned under den innstilte verdien i og med at trykkregulerings- ventilens stempel gårfram mot stengt possisjon og med dette stenger helt eller delvis for returoljen via anslutning "ou,Dette kan man unngå ved å:Senke pumpetrykket. Senke kapasiteten dvs, mindre dyse eller slørre motstand! Bytte til en pumpe med større kapasitet.\\\o \ t\o\o171 504 21 99-01DYSETABELLGph101111