Title: Rør og deler.pdf
Garanti og vilkår 5 år (må benytte Mapress fittings, pressmaskin og bakke/slynge, presskurs må være gjennomført)Fuktbestandighet Må beskyttes mot utvendig korrosjon ved fare for fuktighet. For at korrosjon skal oppstå på rørene må både oksygen og fuktighet være tilstede samtidig. I varmeanlegg anser vi at utvendig korrosjon ikke vil oppstå siden rørene vil holde seg tørre utvendig. I forbindelse med branntetting eller innstøping må rørene beskyttes. Når det gjelder kjøleanlegg er det alltid fare for kondens på rørene, i slike tilfeller er det viktig med fagmessig god kondensisolering. I kjøleanlegg hvor temperaturen kan komme under 14°C bør man benytte Mapress syrefast eller Mepla.Renholdsvennlighet «Ikke relevant» Øvrige opplysningerUtvendig el-forsinkede rør, innvendig ubehandlede. Rørene er normaliserte og skal eventuelt bøyes kaldt. (radius 3,5Xdiameter)Rørdeler leveres utvendig og innvendig el-forsinket. Alle deler merket med røde pressindikatorer.