Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund-1.pdf
Minst 1,16 m [13M] Utadslående dører ut fra rømningsvei Markeringsskilt over utganger iht. NS 3926 Nødlysanlegg i rømningsveier iht. NS-EN 1838 Brannslanger iht. gjeldende standard NS-EN 671-1:2012, supplert med håndslokkere Evakueringsplan skal utarbeides før bygget tas i bruk.Det skal ikke avvikes fra løsninger og forutsetninger beskrevet i denne rapporten med mindre det er avklart med ansvarlig prosjekterende RIBr.|WWW.FIRESAFE.NOBYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDSIDE 44 GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER4.1 Beskrivelse av tiltaket Oppdraget omfatter brannteknisk prosjektering og ivaretagelse av funksjonene etter plan- og bygningsloven som ansvarlig brannteknisk prosjekterende (PRO) på: ☒ ☒ ☐Konseptnivå Ytelsesnivå Detaljnivå innen følgende fagområder: IngenOppdraget består av utarbeidelse av: ☒ ☒ ☐Brannteknisk prosjekteringsrapport Branntekniske tegninger Alternativsvurdering/-analyser (ved behov og/ eller ønske) – se eget kapittel.