Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Collegamento gruping (fig. 40a) La scheda di comunicazione dovrà essere inserita nell'apposito connettore "comunication J8" predisposto sulla scheda. Per ulteriori dettagli riferirsi al manuale in dotazione col kit grouping.Configurazione in rete di più unità (fig. 40b) Connettere in daisy chain (cavi bianchi e blu in parallelo) le unità per effettuare il grouping.o n a i l a t IControllo finestra (1WS) e presenza (1ECO) (fig. 40c) Eseguire le connessioni contatto finestra e presenza alla morsettiera rif. 33 fig. 40 come schema.Codice errore: In presenza di guasti e con l’unità accesa, il LEd rosso sulla scheda inizia a lampeggiare in base al codice errore: 0,5 secondi acceso e 0,5 secondi spento seguito da 5 secondi in cui rimane spento.Segue la tabella dei codici errore:Codice errore 2 3 4 5 6 7 8