Title: 360 MicroMatic VAV MP bus.pdf
opptrekksur e.l. Micro-VAV-MP kan også benyttes som en konstantmengde (CAV) regulator.Enheten programmeres da med min. luftmengde lik ønsket konstantmengde og tilknyttes kundriftsspenning 24V (ingen romgiver)Ved lavt kanaltrykk vil spjeldet åpne og ved høyt kanaltrykkvil spjeldet strupe for å regulere til en konstant, ønsket luftmengdeUt fra Micro-VAV-MP kommer det en 4-leders kabel. Kabelen er merket med tall og farger.Ledning nr. 1 er sortLedning nr. 2 er rødLedning nr. 3 er hvitLedning nr. 5 er orangeLedning nr. 1 er systemreferanse G0. Det er viktig at G0 følger mellom alle spjeld og sensorer.Vedlikehold Micro-VAVNormalt har ikke Micro-VAV behov for tilsyn eller vedlikehold, kunrengjøring etter behov.Ved behov for innvendig rengjøring kobles slangene fra spjeldmotoren, spjeldet og målekors tørkes rent og man bør blåse igjennom slangene mot målerkors for åfjerne støv som kan ha lagt seg i slangene eller målekorset.OBS! Det må ikke blåses mot