Title: +038=66.009-##003._02-5DB - Brukermanual.pdf
tiempo parada ventilador evaporador después de goteo temperatura por debajo de la cual el ventilador condensador se apaga func. vent. evap. durante norm. func. (0 = OFF, 1= ON, 2 = paralelo al compr., 3 = establecida con F1 y F2, 4= establecida con F1 y F2 a compr. ON y OFF a comp. OFF func. vent. cond. durante normal func. (0=paral. al compr., 1=ON); ver también F6 y F7 funcionamiento vent. cond. En descarche y goteo (0=OFF, 1=ON, 2=ON si Tc≥35°C y OFF si Tc<33°C) temperatura crítica para indicación de alta temperatura de condensación temperatura crítica para alarma de alta presión retardo desactivación ventilador evaporador con el apagado compresor (solo si F3 = 5) tiempo de ON ventilador evaporador con compresor apagado (solo si F3 = 5) tiempo de OFF ventilador evaporador con compresor apagado (solo si F3 = 5) diferencia de temperatura entre la celda y el evaporador para activación ventiladores en modo continuo404000 0 -4010040 -40 0 0 0 040 -40 0 0 0 0+99+9952 15 +992512