Title: +038=54.000-NI009._19-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet EVO SOMA Sluttrapport.pdf
Sammendrag fra test Første fullskalatest utført 21.12.21 med avvik på brannvarslingsanlegget. EVO: Brannvarslingsanlegg på EVO er uten lyd / lys i detektor på "gammel" del og kun lyd på "ny" del. Det er liten hørbar lyd på garderober og sitter kun deteksjon i disse rommene. Det er gjenværende gamle detektorer på wc i garderober. Gamle brannklokker bør også fjernes samt manglende lokk på manuell melder v/inngang. SOMA: Anbefaler deteksjon på rom v/ inngang (tidligere massasjerom), gamle brannklokker fjernes. Kontroll av manuell melder v/inngang - resettes ikke etter utløst alarm. Detektorer på garderober bør flyttes (plassert inntil vegg og 25 cm fra tilluftsventil). GENERELT: Dør trapp DM3 plan 01 overholder ikke brannkrav da dørholdemagnet ikke slipper. Siste test 23.06.23 utført uten feil.StatusKontroll forvarsel (SMS)KommentarAnsvarlig entreprenør ElektroLagNormal driftVentSide 1 av 2Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest Brann og sikkerhet- EVO og SOMA, plan 01 23.06.2022 0500 - 0630