Title: +135.01=370.001-JP502T_01-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Signaltype: Spenning (0-10 V, 2-10 V) Inngangsmotstand: Ri ≥ 10 kΩSignaltype: strøm (0-20 mA, 4-20 mA) Inngangsmotstand: Ri = 500 ΩKan parametreres i servicemenyen <5.4.0.0>GND (2)JordtilkoblingerFor inngang In1 og In2+ 24 V (3) (utgang)Likestrøm for en ekst. forbruker/ signalgiverBelastning maks. 60 mA. Spenningen er kortslutningssikker. Kontaktbelastning: 24 V DC/ 10 mAAUXEkstern pumpealterneringVia en ekstern, potensialfri kontakt kan det gjennomføres en pumpealternering. Ved hjelp av en engangs forbikobling av begge klemmene gjennomføres den frittstående pumpealter- neringen, hvis den er aktivert. En ny forbikobling gjentar denne prosessen når minste løpetid overholdes. Kan parametreres i servicemenyen <5.1.3.2> Kontaktbelastning: 24 V DC/10 mAMPMulti PumpGrensesnitt for dobbeltpumpefunksjonExt. offStyringsinngang "Prioritet AV" for ekstern, potensialfri bryter