Title: FDV_Instruks_Ahlsell_.docx
Kontroller at effektbrytere ligger inne. Lytt etter unormale lyder dur osv. Se etter endringer i farge på isolasjon av kabler, tilkoblinger og ledere. Revisjon av effektbrytere i henhold til instruks fra leverandør. Fordeling rengjøres og støvsuges.Kontroller spenningen på voltmetret i tavlefront.Driftsinstruks: Ved normal driftssituasjon skal alle tilkoblede effektbrytere ligge innkoblet. Hovedfordelingsrommet skal være avlåst, og kun instruert personell skal ha adgang.Tidsplan: Vedlikehold utføres hver 6. måned.Feilsøking: Ved gjentatte utkoblinger av effektbrytere kontaktes elektroinstallatør.44 LYSANLEGG442 BELYSNINGSUTSTYR442.1 AnleggsinformasjonLys i butikklokale er styrt av kontraktorer med lysbryter plassert i inngangsparti/vindfang Lys i kontor, garderober og sosiale rom er styrt over bevegelsesfølereBelysningsanlegget er utført med LED armaturer.Lysanlegget er prosjektert av Nokalux etter ønske fra Ahlsell442.2 Systeminformasjon442.3 Tilsyn og vedlikehold