Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
3. Das Rohr zum Ausdehnungsgefäß entlüften. (Abb. 8) 4. Entlüftungspunkte schließen. (Abb. 9) 5. Die Anlage einen halben Tag lang so hoch wie möglich heizen und dabei regelmäßig entlüften.6. Wenn die Wassertemperatur auf etwa 50 °C gesunken ist, die Anlage bis auf 0,3 bar über den Vordruck des Ausdehnungsge- fäßes nachfüllen. Darauf achten, dass der Füllschlauch entlüftet wird.3. Wartung und Service4. DemontageEs wird empfohlen, das Ausdehnungsgefäß einmal pro Jahr von qualifiziertem Personal kontrollieren zu lassen.Ausdehnungsgefäße sind Druckgeräte und erfüllen die Anforderungen der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Eine Konformitätserklärung ist auf Anfrage bei Flamco erhältlich.