Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
Maks utsparing 300x300mmFR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge siderStålrør ≤ Ø30mmSteinull dybde ≥ 12.5mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge siderSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.KABLER BRANNMOTSTAND EI 120 (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 300x300mmKabler ≤ Ø21mm single eller i bunt ≤ Ø100mmSteinull dybde ≥ 20mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarende på begge siderFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge sider