Title: Styrecentral-SV-24V-48V.pdf
Efterfølgende brandtryk BVT. Aktiver linieovervågning med J1 i sidste BVTBrandtryk BVT. Aktiver linieovervågning med J1 i sidste BVTVind og regn sensor(luk alt)  Leveret med central  2  0    NO1 9  /  2 1Totallængde på buskabel: max 300 m1514Specialfunktioner Sprinklerfunktion: DIP 9 On - der træder en speciel funktion i kraft, som bruges, hvor der er installeret sprinkleranlæg. Med denne funktion aktiveret, lukkes begge aktuatorudgange, hvis røg-/termomelder indgang aktiveres. Hvis brandtryk aktiveres, åbnes begge aktuatorudgange.Uge åbn/luk: DIP 1 On- begge aktuatorudgange åbner kortvarigt (3 sekunder) én gang om ugen og lukker umiddelbart efter - Denne funktion kompenserer for materialer, der giver sig på grund af temperatur, fugt eller mekaniske spændinger.Termomelderfunktion i LIP: DIP 12 On - der kan monteres en termomelder i hver LIP. Hvis temperaturen ved denne termomelder overskrides, går centralen i alarm og åbningssystemet åbner.