Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
Anlæg med næsten konstant flow, for eksempel enstrengede varmeanlæg og gulvvarmeanlæg, hvor varierende varmebe- hov ikke kan registreres som ændringer i løftehøjden som det er tilfældet i tostrengede varmeanlæg. I sådanne anlæg kan pumpens ydelse kun tilpasses ved at aktivere temperaturfø- ringsfunktionen.Valg af maksimumstemperaturI anlæg med en dimensioneret fremløbstemperatur:Op til og med 55 °C, vælg en maksimumstemperatur lig med 50 °C.Op til og med 55 °C, vælg en maksimumstemperatur lig med 50 °C.Over 55 °C, vælg en maksimumstemperatur lig med 80 °C.Du kan ikke bruge temperaturføringsfunktionen i aircondition- og køleanlæg.n o i t a c n u m m o C s u B _ s g n i t t e Si0 . 0 . 3 . 8 1 . 1 . 3Navigering"Hjem" > "Indstillinger" > "Buskommunikation"Denne menu giver følgende valgmuligheder:PumpenummerTvungen lokal funktionstilstandValg af flerpumpeprofil"Pumpenummer"r e m m u n e p m u P 0 . 0 . 1 . 8 1 . 1 . 3Navigering