Title: 1.2 SJEKKLISTE FOR SLUTTKONTROLL.DOC
montert Overspenningsvern er montert Tilkobling av ledere Tilkobling av ledere Aluminiumstilkoblinger er børstet og satt inn med fett Aluminiumstilkoblinger er børstet og satt inn med fett Alle tilkoblinger er trukket til med riktig moment Alle tilkoblinger er trukket til med riktig moment Kontroll av tilkoblinger etter transport av skap/tavler etc. er utført Kontroll av tilkoblinger etter transport av skap/tavler etc. er utført Målinger, funksjonstester Målinger, funksjonstester Isolasjonsmåling utført . Ingen målinger under 0,5 Mohm Isolasjonsmåling utført . Ingen målinger under 0,5 Mohm Isolasjonsmåling, SELV/PELV utført. Ingen målinger under 0,25 Mohm Isolasjonsmåling, SELV/PELV utført. Ingen målinger under 0,25 Mohm Polaritetskontroll på TN-anlegg og likestrømsdrift er utført Polaritetskontroll på TN-anlegg og likestrømsdrift er utført Jordelektrodens overgangsmotstand er målt/beregnet Jordelektrodens overgangsmotstand er målt/beregnet Kontinuitetsmåling av jord- og utjevningsforbindelser er utført