Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Ist der Fensterkontakt länger als eine Minute geöffnet, wird das Gerät auf “Frostschutz”-Modus umgeschaltet. Das Gerät kehrt wieder zum normalen Betrieb zurück, wenn der Fensterkontakt schließt. Der Anschluß muss, wie abgebildet, auf den Pins 11 und 12 des Verbinders J2 erfolgen. Der Digitaleingang kann über Software konfiguriert werden, indem er als normal offen (default) oder normal geschlossen eingestellt wird, über das Programm “Service tool”.Präsenzkontakt (PD) (Siehe Abb. 39b) Das Gerät verfugt über einen Präsenzkontakt. Ist dieser Eingang nicht aktiv, erfolgt die normale Zeitprogrammierung des Geräts Gibt dieser Eingang einen Präsenzzustand für mindestens 5 Sekunden hintereinander an, dann wird das Gerät zwangsläufig im Betriebsmodus “Besetzt” gestellt. Der Anschluß muss, wie abgebildet, auf den Pins 5 und 6 des Verbinders J2 erfolgen. Der Digitaleingang kann über Software konfiguriert werden, indem er als normal offen (empfehlenswert) oder normal geschlossen eingestellt wird.