Title: Manual - a-collection 3-fase måler.pdf
Kytkennän tarkistus Mi(cid:425) ari tarkistaa, e(cid:425) ä kytkennät ovat oikein ja ilmoi(cid:425) aa virheistä. Tarkistus voidaan kytkeä pois päältäInstall-parametrissa, katso Parametrivalikko (kuva 17). Alkuoletukset Tarkastus perustuu joihinkin alkuoletuksiin mita(cid:425) avasta järjestelmästä. Erityises(cid:415) oletetaan, e(cid:425) ä jokaiselle järjestelmän vaiheelle on tunnusomaista: • kuorma, jonka tehokerroin PF > 0.766 (< 40°), jos induk(cid:415) ivinen tai PF > 0.996 (< 5°), jos kapasi(cid:415) ivinen • virta on vähintään 10 % nimellisvirrasta (65 A) Tarkistukset ja viesti t Seuraavassa ovat tarkistukset esiintymisjärjestyksessä ja niihin lii(cid:425) yvät vies(cid:415) t:+Tarkistus Kyseisen vaiheen Kyseisen vaiheenViesti vaihejärjestys virran suunta+