Title: Romkontroll ventilasjon Plan 2.pdf
sett på at i normaltilstand og at spjeld rapporterer verdier kontinuerlig. -blåst på CO2-føler slik at CO2-nivået øker. spjeld for rommet åpner for mer luft og hører og kjenner at det kommer mer luft i rommet Venter til CO2-nivå igjen er under innstilt verdi, spjeld struper ned til minimumluftveri igjen testet etter test prosedyre, avvik på føler 220 atrium, tester dette rommet på nytt når Gjernberg har sjekket ut avviket.AvvikNrAvvikAnsvarligFristOppdatertStatusKommentar