Title: +038=360.024-#####._09-360.024 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Dato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534714Side: 14/22AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.024 GOLD RXF TOP-14 +/- 4.000 m³/h - 63% samtidighetDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534714GOLD F RX Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende dataAggregatstørrelse014Lufttetthet1,200kg/m³Tilluftsmengde2 520 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal0PaTilluftskanal119PaAvtrekksluftmengde2 520 m³/hStatisk trykkfallAvtrekkskanal119PaAvkastkanal0PaKlimatdataOslo, NorwayDimensjonerende utetemperatur, sommer26,0°CDimensjonerende luftfuktighet, sommer50 %Laveste dimensjonerande uteluftstemperatur20,0°CDimensjonerende luftfuktighet, vinter85 %Tilluftstemperatur, sommer26,4°CTilluftstemperatur, vinter20,0°CNøkkeldataSFPvRene filtre0,82