Title: +038=310.000-NI003._06-7-415 Trykkprøvingsskjema.docx
7-415 Trykkprøvingsskjema én seksjonSjekkpunkter OK Avvik I.A. Målt verdi / tilleggsinformasjon Tegningsnummer og revisjon x V20-03-02 Dato tegning x Ved trykkprøvning med luft: Pass på at alt trykket er ute før slangen skrus fra; det er lett for at det blåses ut stålspon og støv som kan skade øyne! x Seksjon x 3 etg akse 6-9 Akse a-b-c-d Alle anlegg trykkprøves med min 1,3 x driftstrykk x Sprinkler: 15 bar (vann) Type matr X Press rør vsh Dimensjon X 54-42-28 mm rør BAR ved trykksetting X 2 bar luft 10 bar vann Påsatt klokken X Kl 0900 BAR ved avlesing etter minimum 2 timer X 2 bar luft 10 bar vann Avlest klokken X Kl 1100 Annet