Title: Swegon PARASOLc-m Kjølebaffel-Montering & Vedlikeholdsintruks.pdf
MFMFLL1&3 kort/short2&4 lång/long0,1760,464Dysa/Nozzle CDysa/Nozzle L, M och/and HMFM1&3 kort/short0,253MFM2&4 lång/long0,667MFH1&3kort/short0,429MFH2&4 lång/long1,131MFC1, 2, 3, 40,000PARASOL c 1200 HF / Double-module unitModell/Type Dysa/NozzleSida/Sidek-faktor/-factorHFL1&3 kort/short0,253HFL2&4 lång/long0,667HFHFMM1&3 kort/short2&4 lång/long0,4401,160PARASOL PFHFH1&3 kort/short0,693HFH2&4 lång/long1,827HFC1, 2, 3, 40,000Värme retur/ Heating returnKyla tillopp/ Cooling supplyVärme tillopp/ Heating supplyKyla retur/ Cooling returnPARASOL c 1200 PF / Double-module unitModell/Type Dysa/NozzleSida/Sidek-faktor/-factorPFL1&3 kort/short0,842Nozzle CNozzle L, M and HPFL2&4 lång/long2,221PFM1&3 kort/short0,991PFM2&4 lång/long2,612PFH1&3 kort/short1,211PFH2&4 lång/long3,192PFC*1&3 kort/short0,556PFC*2&4 lång/long