Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
PE rør ≤ Ø160mm med veggtykkelse 3.0-9.5mmTett åpninger med 25mm dyp Protecta FR Akryl på 25mm dyp bakdytt av steinull på begge sider≤ Ø110mm FR Rør- mansjett med 50mm høyde, eller Ø125- 200mm med 60mm høyde, eller Ø250- 315mm med 75mm høyde, på begge sider9-50mm gjennomgående elastomerisk skumFestes med 80mm treskruerSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.PEX RØR-I-RØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 90)≥ 100MM MASSIVTRE - VEGGER≥ 10mm lys-åpning og maks utsparing Ø 65mmPEX rør ≤ Ø25mm i bunt ≤ Ø55mm