Title: 2023.08.30 Elektro Tilstandskontroll År 2 Fosnagata 13 36771956.pdf
441.2 - Deksler og kapslinger på stikkontakter, brytere, kanaler og, andre elektriske komponeneter er på plass og uten synlige skaderAvvikskategori: 2: Avvik, må rettes snarest mulig.Kommentarer: 4.etg, Sparebank 1, Møterom 3. Dimmerhjul klarer ikke å dra rundt pinne på dimmer. Dette medfører at dimmer ikke virker som den skal. Dimmerhjul byttes eller utbedres. Mulig dette kan utbedres uten å bytte dimmerhjul. Dimmer virker ved å vri på pinnen dimmerhjul fester seg til.Kostnadsoverslag Indikativ pris, ca kr:Status | AvvikTilstandsrapport Elektro| Side 2/12363940v20230310791036441.2 - Deksler og kapslinger på stikkontakter, brytere, kanaler og, andre elektriske komponeneter er på plass og uten synlige skader/2Avvikskategori: 2: Avvik, må rettes snarest mulig.Kommentarer: 2.etg, Fylkeskommune. Felleskontor hjørne mot Håndverkeren. Stikk har ødelagt deksel. Ny stikk må monteres.Kostnadsoverslag Indikativ pris, ca kr:Status | Avvik39