Title: Reduksjonsventil tappevann.pdf
Inngangstrykk med plast kopp 16 bar med messing/syrefast kopp 25 barUtgangstrykk D06F og FI Utgangstrykk D06FH Utgangstrykk D06FN1,5 – 6 bar 1,5 – 12 bar 0,5 – 2 barMin. Trykkfall D06F, FH og FI 1 bar Min. Trykkfall D06FN0,5 bar40 °C Maks temp. m/plast kopp: Maks temp. m/messing kopp 70 °CMaterialer:Hus D06F, FH og FN Hus D06FI Fjær-hus og ratt: Sete og foring: Membran/pakninger:Sink fri messing Syrefast Kunststoff Kunststoff NBRTilbehør:Manometer WIKA 111.12, Ø63, R ¼" bak 0 -04 bar – NRF nr.: 9703582 0 -10 bar – NRF nr.: 9703584 0 -16 bar – NRF nr.: 9703585Ettermonteringsfilter type FN09SFor vann, luft, nitrogen og andre ikke aggressive gasser.For vann, luft, nitrogen og andre ikke aggressive gasser.Leveres i 4 ulike utførelser. Standard, syrefast, høytrykk og lavtrykksutførelse.Leveres i 4 ulike utførelser. Standard, syrefast, høytrykk og lavtrykksutførelse.Finfilter (0,16 mm) på inntakside med stor silflate.Finfilter (0,16 mm) på inntakside med stor silflate.