Title: +135.01=542.002-RY004T_01-Vedlikeholdsmanual for brannalarm.pdf
(mht. himlingsplater på plass, detektorer ikke er tildekket, etc.).Kontroll-, ettersyn- og vedlikeholdsmanual for brannalarmanlegg, utg. 3 (2007/09)9Årlig kontrollEltek Fire & Safety anbefaler at en kontrollavtale og vedlikeholdsavtale (servicekontrakt) opprettes med Eltek Fire & Safety’s serviceavdeling.Kontrollen tilfredsstiller FG's regelverk som innbefatter at:Sentralen kontrolleres og prøves både med og uten 230V nett innkobletBatteriene kontrolleresSløyfene kontrolleres og prøves med alarmDetektorer kontrolleres med følsomhetstest og prøves med testgassAlarmklokker/organer prøvesO-tablå testes for å sikre at stedangivelse er riktigAnsvarlig får grundig opplæring i bruk av anleggetSeksjoneringer og styringer testes for å sikre at bygget alarmerer riktig og at brannseksjoneringen fungerer.Eksterne tablåer og betjeningsenheter testes.Oppgradering av system software gjøres etter behov.Det foretaket som utfører kontrollen må påse at: