Title: 2209 Elektro - NEK 405-3 Næring Oppdelt Lofotsenteret.pdf
Kabler og ledninger må installeres korrekt.Lukkingsfrist20.10.2022Kommentar Kabelfelt i UF 433.21. Kabel må termineres26.09.2022 08.06.06 - www.norik.noPrisoverslag2 - Må utbedres21/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 FordelingerId: 1741Dokumentasjon av fordelingen er mangelfull.TiltakDokumentasjon av fordelingen må oppdateres.LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar UF 433.2026.09.2022 08.06.06 - www.norik.no2 - Må utbedres22/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 FordelingerId: 1742Merking er ikke i samsvar med sikringskurser/vern.TiltakMerking må utføres i samsvar med sikringskurser/vern (FEL §§ 32). LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar UF 433.20 komponenter i fordelinger mangler i kursfortegnelseId: 1744Utstyr har ikke tilstrekkelig kapslingsgrad (berøringsfare).TiltakDet må monteres utstyr med tilstrekkelig kapslingsgrad.LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022