Title: 32 Varmeanlegg_funksjonsbeskrivelse.pdf
Det er montert ekspansjonskar, type Statico på 400 liter. Anlegget har 2 stk. sikkerhetsventiler. Brukerveiledning finnes som eget vedlegg.Filter og vannbehandlingDet er montert en kombinert mikroboble- og slamutskiller av type Zeparo G-Force i teknisk rom U16. Luftutskiller sørger for utfelling av luft i anlegget. Automatisk påfylling av anlegget med vannmåler tilknyttet SD. I tillegg er det montert en vakuumutskiller type Vento Connect.Vannbehandlingsanlegget sørger for å holde en vannkvalitet som hindrer korrosjon etc. i anlegget. For vedlikehold av dette, se driftsinformasjon.RøranleggLedninger for distribusjon av varmt vann til radiatorsystem er av type gjengende stålrør t.o.m. DN 50 mm og sveisede stålrør etter NS 5585 for større dimensjoner.I arealer der ledningene blir synlige skal det medregnes blanke rør i kvalitet galvaniserte rør.