Title: 2209 Elektro - NEK 405-3 Næring Oppdelt Lofotsenteret.pdf
Avvik-Id: 1759 Er branntettinger rundt kabelføringskanaler/-rør ved føring gjennom brannskiller forskriftsmessig utført? Avvik-Id: 1751,1748,1786Er alle kabelgjennomføringer forskriftsmessig branntettet?90 GENERELTGir rapportene fra termografioppdrag pålitelig grunnlag for eventuelle tiltak, slik at konklusjoner om registrert tilstand forstås av ikke-fagfolk? Gir rapportene fra termografioppdrag tilstrekkelig informasjon til at andre fagfolk skal kunne bruke resultatene?Er tidligere avvik/mangler utbedret?99 ANNETEr alle avvik som er avdekket under kontrollen registrert? (For avvik som ikke kan knyttes til listens øvrige punkter)26.09.2022 08.06.07 - www.norik.noStatusOKAvvikAvvikOKAvvikOKOKOKOKAvvikAvvikOKOKOKOKOK96/103SjekklisteCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 04 Jording og UtjevningsforbindelserProsedyre02 JORDING OG UTJEVNINGSFORBINDELSEREr jordelektroder ok?