Title: +135.01=370.001-JP501T_02-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
IF-modulen (ekstrautstyr) settes inn i multistøpselet i kob- lingsboksen. Forbindelsen er vridningssikkerTab. 4: Tilordning av koblingsklemmerLES DETTE: Klemmene In1, In2, AUX, GND, Ext. off og MP oppfyller kravene til "sikker frakobling" (iht. IEC 61800-5-1) til nettklemmene, samt klemmene SBM og SSM (og omvendt).LES DETTE: Styringen er utført som en PELV-krets (protective extra low voltage), dvs. den (interne) forsyningen innfrir kravene til en sikker fraskilling av forsyningen, GND er forbundet med PE.Forbindelse av differansetrykkgiverKabelFargeKlemmeFunksjon1 2 3Sort Blå BrunIn1 GND + 24 VSignal Jord + 24 VTab. 5: Forbindelse av kabel differansetrykkgiver