Title: +175=542.001_OS001_Log book.Produktinformasjon.pdf
5) 4/1 Byttet batteriene på begge systemer. Sjekket ladespenning OK. Levert tilbud til serviceavtale.John Flaten24.03.2010Service grunnet nettutfallSjekk av sentraler og nødlys Skiftet ut 2 Delta Op samt montert inn egen str. forsyning med backup for disse. Lagt til en bisløyfe for overvåking av str.forsyningMagne BlombergEltek Fire & SafetyFireWin ExplorerPage 3Print Date :01.11.2010Moelven Elektro/ Døhli Sykehjem Vargvn. 1 Log book19.10.2010Gjennomgang av endringer/teksterSjekk av tegninger og tekster, kunde ønsker detektornummer som romnummer. De merker alle dører med det.nummer. Alle tekster må endres som følge av dette.Magne Blomberg01.11.2010Redigert alle teksterLagt inn tekster slik at detektornummer stemmer tildels med romnummer Dette slik drift/vaktmester ønsker detMagne BlombergEltek Fire & SafetyFireWin ExplorerPage 4