Title: DM1-3-HEA12-DS-1-kravspek.pdf
N-RIV-04 – Rehabilitering tekniske anleggSide 15 av 36minimum ø90. Rørkvalitet på tømmeledning avklares nærmere. Maksimalt cirka 5 meter løftehøyde på tømmeledning. Helst ikke mer enn 15 meter rørstrekk. Dersom det blir veldig ugunstig føringsvei må det avklares om det skal installeres ekstra pumpe i teknisk rom for tømming av fettutskiller.Fettutskillere skal ha integrert spylemulighet og alarmsentral for tilknytning til SD-anlegg.Ledningsnett for kaldt og varmt vann