Title: 32 FDV K-FLEX Cellegummi.pdf.pdf
ST-1 til ST-4 -20 °C = 0,031 0 °C = 0,033 +20 °C = 0,035 +40 °C = 0,037ST-5 til ST-6 -20 °C = 0,034 0 °C = 0,036 +20 °C = 0,038 +40 °C = 0,040KorrosjonsrisikoEN 13468; pH-nøytral (7 ± 0,5)Vanndampdiffusjonsmotstand μ EN 12086 (DIN 52615)≥ 10 000≥ 7 000BrannegenskaperK-FLEX® ST PLUS: Euroclass BL-s2,d0 (EN 13501-1) K-FLEX® ST PLUS selvklebende: Euroclass BL-s2,d0 (EN 13501-1) DIN 4102 del 11 (vegg- og takgjennomføring) ISOSCHOTTProduktet er egnet for industrielle formål ned til -200 °C. For brukstilfeller under -40 °C, ta kontakt med vår tekniske avdelingK-FLEX® ST PLUS ` TEKNISKE DATAPLATER, ENDELØSE Beskrivelse  Isolasjonstykkelse ≤ 25 mm  Isolasjonstykkelse > 25 mm Temperaturområde200 °C * opptil maks. + 85 °CBrannegenskaperEuroclass B-s3, d0 (EN 13501-1) og B-s2, d0 **KorrosjonsrisikoEN 13468; pH-nøytral (7 ± 0,5)Termisk ledningsevne λ W/(m • K) EN 12667 (DIN 52612) ISO 8497 (DIN 52613)