Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
Expanzní nádoby o objemu 35 až 80 litrů lze namontovat buď tak, aby vodní spojka směřovala dolů, nebo aby stály na podlaze. (obr. 3)Expanzní nádoby o objemu 35 až 80 litrů lze namontovat buď tak, aby vodní spojka směřovala dolů, nebo aby stály na podlaze. (obr. 3)Expanzní nádoby o objemu 100 až 1 000 litrů se montují tak, aby stály na podlaze. (obr. 4b)Expanzní nádoby o objemu 100 až 1 000 litrů se montují tak, aby stály na podlaze. (obr. 4b)Uvedení do provozu Pokud plnění nastavené z výroby nesouhlasí s vypočítaným plněním pro montáž, je třeba plnění upravit. Vodní strana nádoby by měla být prázdná. Sejměte krytku ventilu (F) a upravte plnění. Poté krytku ventilu (F) nasaďte zpět. V pořadí uvedení do provozu: 1. Otevřete odvzdušňovací místa. (obr. 6, obr. 7) 2. Soustavu pomalu plňte, dokud plnicí tlak v expanzní nádobě nebude o 0,2 bar vyšší než předtlak. Při plnění soustavu odvzdušňujte. (obr. 8)