Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
1. For at aktivere sensorindgangen, vælg "Varmeenergimåler" med eller , og tryk på [OK].1. For at aktivere sensorindgangen, vælg "Varmeenergimåler" med eller , og tryk på [OK].1. For at aktivere sensorindgangen, vælg "Varmeenergimåler" med eller , og tryk på [OK].2. Følg den trinvise vejledning for at afslutte opsætningen af sensorindgangen. Begynd med at vælge enheden for senso- ren, se fig. 66, og slut med opsummeringsdisplayet.2. Følg den trinvise vejledning for at afslutte opsætningen af sensorindgangen. Begynd med at vælge enheden for senso- ren, se fig. 66, og slut med opsummeringsdisplayet.3. Kontrollér de indtastede værdier.4. Tryk på [OK] for at bekræfte og aktivere indstillingerne.Fig. 66 EnhedsdisplayLæs mere om "Varmeenergimåler" i afsnit 7.9.5 Varmeenergimåler og "Varmeenergi" i "Varmeenergi", side 38.8.9 "Beskrivelse af reguleringsform"Navigering"Hjem" > "Hjælp" > "Beskrivelse af reguleringsform"Denne menu beskriver de mulige reguleringsformer.