Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
ISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/U (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 300x300mm eller Ø504mm20-80mm tykk gjennomgående steinull ≥ 80kg/m3Steinull dybde ≥ 12.5mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge siderFR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge siderStålrør ≤ Ø324mmSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/U (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 300x300mmFR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge siderStålrør ≤ Ø219mmSteinull dybde ≥ 20mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarende på begge sider≥ 30mm tykk rørskål av steinull densitet ≥ 80kg/m3 ≥ 50cm på begge sider