Title: +038=29.001-QM001._06-Nano UPS 4.4 Branngardin skjerm BVS - produktdokumentasjon.pdf
Temperatur alarm NanoUPs går i alarm hvis driftstemperaturen overstiger maksimum tillatt grense. Spenningsutløser ved lavt batteri Dette er spenningsgrensen ved lavt batterinivå. Når spen- ningen kommer nedenfor dette nivået, vil det aktiveres en tilstand for spenningsfeil ved lavt batterinivå. Denne tilstanden kan bare tilbakestilles ved å lade opp batteri- ene til et spenningsnivå som er høyere enn denne utlø- sende spenningen. Max nødåpninger Dette er høyeste antall ganger systemet tillater at trykking av nødåpningsknappen vil åpne gardinen i en brann- /røyksituasjon. Denne telleren blir automatisk tilbakestilt hver 24. time. Max gjenforsøk ved lukking av sikkerhetsgrense Hvis den valgfri inngangen brukes som fotocelle/sikker- hetskant, vil dette være det høyeste antall ganger syste- met vil åpne ved oppdagelse av fotocelle/sikkerhetskant og gjøre et nytt forsøk på å lukkes. Etter at høyeste antall er nådd, vil ikke gardinen gjøre noen flere forsøk på å åpnes og deretter lukkes hvis