Title: Sjekkliste grensesnittsmatrise 2.xlsx
Bygningsdelsnummer \n(NS3451:2009) System/Bygningsdel\n(NS3451:2009) Komponent Gjelder for Bemerking 234 Vinduer, dører, porter Røykluker og/eller klimaluker i fasade Sykehus 1. Sjekk krav til batteribackup på røyklukesentral\n2. Sjekk om røykluke skal leveres med status på luke (åpen/lukket), og om det skal kommunisere med brannsystemet 234 Vinduer, dører, porter Komfortventilasjon Campus Ås 1. Påse at viftene kan frekvensstyres\n2. Frekvensomformer skal ha kommunikasjon via Modbus 234 Vinduer, dører, porter Røykventilasjon avtrekksvifter Campus Ås 1. Påse at oppstartssekvensen for vifter er riktig; vinduer/luker åpner før vifter starter i halv posisjon 234 Vinduer, dører, porter Magnetkontakt vinduer Campus Ås 1. Påse at magnetkontakter leveres med lang nok kabel påmontert 234 Vinduer, dører, porter Elektrokromatiske vinduer Campus Ås 1. Påse at vinuder leveres med ferdig tilknyttet kabelkveil på innsiden 234 Vinduer, dører, porter Ytterdører som skal åpne ved røykventilasjon Sykehus 1. Sjekk om det skal