Title: +038=360.000-FA041._01-JDI-R-JPT Diskkåpor Avtrekkshette oppvask Jeven - Drift- og vedlikeholdsinstruks.pdf
Mät trycket i mätuttaget på uppsamlingsbaljan. Räkna ut aktuellt flöde med data och formel från tabell eller hämta data från diagram. ∆Pm(Pa) Tryckfall uppmätt i mätuttaget.40JPT KondensavskiljareK-faktor JPT Kondensavskiljare32 28 24 20K1 (m3/h) = 194,5K2 (l/s) = 54,0Q = Kx Pm Pm = (Q/K)2 Pa) a P(m P16 14 12 108 7 6 543Pm506080 100 120 160 200 240 280l/s2003005007001000m3/hInjusteringsspjällInjusteringsspjället nås efter demontering av uppsamlingsbalja. / Se sidan 7 ) . Luftflödet justeras genom att skjuta ihop spjällplåtarna.Spjället fungerar som injusteringsspjäll för att få lika flöde över kåpans frånluftsdon. Kåpans totala flöde bör justeras med hjälp av spjäll i huvudkanal.KondensuppsamlingskärlRätt till ändringar förbehållesDrift- skötsel och injustering7INJUSTERINGTILLUFTSFLÖDE: JSI UV-Turbo, JSI TurboH=290mm B =200 mm120 10080 70 60 50H=500 mm B =200 mmH=290 mm B =500 mm40) a P m P(32 28 24 2016 14 12 10