Title: elektronisk-forkobling-i-lysarmaturer.pdf
Jordfeilvarsler Det er mulig å justere opp jordfeilvarsler hvis man kan dokumentere de kapasitive lekkstrømmer som eget anlegg produserer, dette for å slippe uønske- de feilmeldinger. Det er også her en klar fordel med en retningsbestemt jordfeilvarsler.Megging (isolasjonsmåling) Alle moderne "elektroniske reaktorer" tåler Megging, men det er visse kriterier som må opp- fylles.1. Maks. målespenning = 500V likespenning2. Faseledere på kursen må kobles sammen, slik at man megger mellom begge faseledere og jord samtidig. Obs! Hvis faseledere ikke sam- menkobles før megging kan "elektroniske reak- torer" ta skade.3. Man må aldri megge mellom fasene.