Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
I EN ≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONGVEGGMaks fuge- bredde 30mmStålunderlagFR Akryl dybde ≥ 12.5mmSteinull dybde ≥ 12.5mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarendeStålunderlagwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0046 & 21/0035Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 24 (37) 2020 12 7Detaljtegninger Protecta® FR AkrylHORISONTAL LINEÆRE FUGER BRANNMOTSTAND EI 45 (E 120)I EN ≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONGVEGGMaks fuge- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge siderSteinull dybde ≥ 12.5mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge siderStålunderlagHORISONTAL & VERTIKAL FUGER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 60)I EN ≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONGVEGGMaks fuge- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 12.5mm≥ 12mm tykk trelist festet med ≥ 25mm dykkert, spiker eller skruer med nominell av stand c/c 300mmSteinull dybde ≥ 12.5mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarendeTre rammeKABEL BRANNMOTSTAND EI 45 (E 60)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 150x150mmKabel ≤ Ø21mm