Title: 365 IV B - 002 Aggregat 360.005.pdf
Kontrollsystem Integrert digitalt (MODBUS-basert) styresystem type NOVAGG AIR2 med WEB server og, variabel viftehastighet. Konstant trykk (VAV) Styresystemet betjenes via en brukervennlig håndterminal med et 3.5” farge touchscreen Standard TCP / IP settings:IP Adresse: 192.168.2.100 Gateway: 192.168.2.1 Netmask: 255.255.255.1 DNS server: 192.168.2.1Tilbehør NOVAGG AIR2: Trykkgiver Kanal PTH-6202 ModBus PTH-6202 SD / Nettverk tilknytning Røykdetektor kanal UG3-A4O 24V UG3-4A0 24VModbus TCP/IP21El tilslutnings informasjoner Volt3x400VKomponenter, tilluftTekniske dataSpjeldKlasse 3Fronthastighet / Trykkfall Spjeldmål Spjeldmotor med fjær tilbaketrekk type3.1 2000x800 NF24m/s mmFilter F7 FiltermodulLengde550 mmFronthastighet / Trykkfall rene/dim. 6x592x592 2x287x5922.0m/s mmRoterende varmeveksler, tilluftRotorstyring