Title: GUPEXs vent.Notat 18.09.15.pdf
OBS, husk tilstrekkelig plass for dpning av inspeksjonsderer og rertrassér. Rerutstikk fra vannbatteri er maks. 100 mm. Inspeksjonsluke med stgrste svingradie 770 mm i modul 1;3. Handtak inskpeksjonsdar utstikk utstick 60 mm. PG-rammer utstikk 40 mm.,Our reference: RA 2015-09-08 16:39:23 IV Produkt Designer G3 Versjon 305.4.0.0Envistar Flex Mélskisse%moc:ﬁ Prosjekt Deli SykehjemAggregat Aggregat4 26000 m3hAir handiing with the focus on LCC Starrelse 850 26000/26000 m*hTotalt for aggregatet Kanaltilbehor Bredde 2560/2740 mm Spjeld 29 kg Hayde 2935 mm Lengde 4080 mm Vekt 2880 kg=]104&40)4PP104%40)4Our reference: RA 2015-09-08 16:39:23 1V Produkt Designer G3 Version 305.4.0.0Envistar FlexTekniske dataProsjektAggregatAir handling with the focus on LCCStarrelseDgli Sykehjem Aggregat4 26000 m3h 850 26 000/26 000 m*hSPESIFIKK VIFTEELEFFEKTUtdataMAL OG VEKTGRUNDDATAInndataUtdataVIFTERUtdataTotalt for aggregatetBreddeHaydeLengdeVekt