Title: 31 OSO Blandesentral VV.pdf.pdf
Blandeventil reservedel for BS ¾” Blandeventil reservedel for BS 1” Blandeventil reservedel for BS 1 ½”3/4” 1” 1 1/2”Forandringer forbeholdesTekniske spesifikasjonerMaterialerVentilkroppTetning Fjærer TetningsmaterialeCR Avsinkningsfri legering EN 1982 CB752S - EN 12165 CW724R (DN20) PPSG40 - PSU (DN20) Rustfritt stål (AISI 302) EPDMYtelse Medium Justeringsområde Nøyaktighet Maksimum arbeidstrykk (statisk) Maksimum arbeidstrykk (dynamisk) Minimum arbeidstrykk (dynamisk) Maksimum inngangstrykk forhold (Varm/kald eller kald/varm) Maksimum varmtvann inngående temperatur Minimum varmtvann inngående temperatur Maksimum kaldtvann inngående temperatur Minimum kaldtvann inngående temperatur Minimum temperaturforskjell mellom inngående varmtvann og utgående blandet vann for å sikre optimal driftVann 35-65°C +/- 2°C 14 bar 5 bar 0,2 bar 2:1 90°C 50°C 25°C 5°C15°CAnbefalt strømningshastighet for å sikre stabil drift of presisjon på +/- 2°C (balanserte varmt- vann/kaldtvannstrykk).DNDimensjon