Title: 2012-Servicerapport EL.doc
Registrert dato Behandles av Systemnr. Avviksform Beskrivelse Status Estimat (eks. mva) 16.12.2010 SE1907 04BB03 System 16\12-10 Vifta trekker fra 0,6-1,0A. Mv er innstilt på 0,62A. Vifta mangler type og mrk-strøms skilt. Åpen 27.09.12 Uendret. 05.10.2011 SE1907 08BB01 System 5\10-11 Åpen Høyt trykkfall over gj.v batteri. Får ikke inspisert uten å demontere kanal. 15.12.2010 SE1907 360.01 System 15\12-10 Anlegget sto ved ankomst. Det var slått ut på motorvernet til avtrekksvifta. Vifta har de siste årene hatt et strømtrekk på ca 30A, denne gangen ble det målt mellom 30-32A. motoren har en mrk-strøm på 26A og mv er instillt på 26A. Uviss årsak til det høye strømtrekket, kan være etter en oppgiring av anlegget? Bør utbedres. Det er også en jordfeil i skapet. Åpen 27.09.12 Strøtrekk AT er nå 29A, Jordfeil uendret. 27.09.2012 SE1907 360.01 System Gjennvinneren er skeiv. Dette medfører at det ikke blir tett ved børstepakningene. Åpen 15.12.2010 SE1907 360.02 System 15\12-10 Høyt strømtrekk på pumpa, målte 1A. Mrk