Title: IK-rapport Elektro 2018 - Økernveien 94 - NAV.pdf
Kurs 33 EL.bil stikk garasje u2 Avvik nr 009 433.20 Mindre viktig avvik, overvåkes, ny kontroll avtales. Kontaktsvikt N-leder. Kabler re- termineres med riktig moment. Avvikskode: Anlegget var slik planlagt og/eller utført at det medførte risiko for strømgjennomgang, høye temperaturer, avbrudd eller andre skadelige påvirkninger, jmfr. §18 Avvikskode: Eaton PLSM C16/4Kurs 33 EL.bil stikk garasje u2Type utstyr Utstyr Nominell last Faktisk last Målt last L1 / L2 / L3 / N.N10,9/0,3/10,7/0,2 Referansetemp. Makstemp. Differansetemp.Eaton PLSM C16/434,6 °C 37,0 °C 2,3 °CInternkontroll elektro5. TermograferingsavvikØkernveien 94 - NAVSønnico ASStian Danielssen18.11.2018Avvik2Kategori Registreringsdato17.11.2018 17.02.2019 Anbefalt frist