Title: +038=453.004-LZ001._03-Installasjonsveiledning Varmematter Devi.pdf
Poskrbite, da tanka preproga ne bo nagu- bana.Poskrbite, da tanka preproga ne bo nagu- bana.Če je potrebna dodatna zaščita, lahko upo- rabite lepilo, ki se hitro topi, dvojni samole- pilni trak ali lepilo za ploščice.Nikoli ne presezite največje gostote toplote (W/m) za dejansko uporabo.Tankih preprog ne smete križati. • Vse tanke preproge v istem prostoru morajo imeti enako gostoto toplote (W/m²), razen če so povezane na loče- na tipala temperature tal in termostate. • Priloženo nalepko je treba izpolniti in namestiti na razdelilno ploščo, tako da bo opisovala lokacijo tanke preproge. • Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora iz varnostnih razlogov popraviti proizvajalec, pooblaščeni serviser ali podobno usposobljena oseba. Prisotnost tanke preproge mora biti • označena z opozorilnimi znaki v omarici z varovalkami in na razdelilni plošči ali z oznakami pri napajalnih priključkih; • označena v električni dokumentaciji,