Title: +175=325.001_IK001_FDV luft_vann varmepumpe teknisk rom terapibasseng Manual-P-serien.Produktinformasjon.pdf
Vid felmeddelande, se nedan felkodstabell för möjlig orsak och förslag på åtgärd.FelsökningsschemaDriftstörningOrsakÅtgärd1. Värmepumpen står i standby.1. Tryck på ON/OFF-knappen.2. Värmepumpen står i kylläge.2. Ändra driftläge till värmeläge enligt avsnitt 3.Inställd pooltemperatur uppnås ej.3. Värmepumpen är för liten förpoolen.3. Större poolvärmepump behövs.4. Säsongen är över. Större poolvärmepump4. Utomhustemperaturen är för låg.behövs.5. Poolens isolering är inte tillräcklig.5. Övertäckning krävs.Värmepumpen isar igen.1. Pooltemperaturen lägre än 15 °C.2. Ovanligt hög luftfuktighet.3. Utomhustemperaturen lägre än 5 °C.Ställ om parametrar för avfrostning till högre stopptemp och/eller längre avfrostningstid. Vid behov kör i kylläge för att smälta isen. Se avsnitt 3.1. Kontrollera att reningsverkets cirkulationspump är igång.Flödesvakten larmar E03.Flödet är för lågt.2. Kontrollera sandfiltret - backspola vid behov.3. Kontrollera bypassinställningen.