Title: Systeminformasjon, brannslukking, Døli (2).pdf
Døli Pleie og Omsorgssenter 2016 Bravida Norge AS A Halvorsen & SønnSystem informasjon330.01 SprinkleranleggFunksjon: Sprinkleranlegg er et automatisk brannslukningsanlegg for beskyttelse av bygg, varer og personell. Anlegget består av alarmventil (sprinklerventil) med et rørnett fylt av vann under trykk fram til sprinklerhodene.Plassering: Sprinklerventilene er plassert i sprinklersentralen rom 0116. Det er forsynt med eget vanninnlegg, DN 100.DekningsområdeSprinklerventil for hele bygningsmassen. Plassering i rom 0116.Sprinklerhoder Sprinklerhodene utløses individuelt ved 68 °C. Anlegget utløses kun over områder utsatt for branntilløp.Se produktdatablad for ytterligere detaljerSprinklersentralSprinklerventil levert av annen entreprenør ved forrige rehabilitering.Sprinklerventilen er en tilbakeslagsventil med utgang for alarmsignal, manometre, alarmtest og drenering.