Title: IK-rapport Elektro 2018 - Økernveien 94 - NAV.pdf
Internkontroll elektro5. TermograferingsavvikØkernveien 94 - NAVSønnico ASStian Danielssen18.11.2018Avvik2Kategori Registreringsdato17.11.2018 17.02.2019 Anbefalt fristQ53 Luftgardin vindfang Avvik nr 013 433.19 Viktig avvik registrert. Kurs er overbelastet. Det anbefales ikke at automater belastes med mer enn 80% på fast og varig belastning. Det er fordi en automat utvikler egenvarme. Det fører til forkorting av levetid for vern og tilkoblet kabler. Denne egenvarmen forplanter over til andre automater og kan føre til at nærliggende automater løser ut for tidlig. Ikke kjør varmegardin på full effekt før det er økt sikr.størrelse og økt tverrsnitt på kabel på installasjon. Avvikskode: Anlegget var slik planlagt og/eller utført at det medførte risiko for strømgjennomgang, høye temperaturer, avbrudd eller andre skadelige påvirkninger, jmfr. §18 Avvikskode: Merlin gerin multi 9Q53 Luftgardin vindfang