Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
Kontroller kabel-/kontakttilkoblingene og skift ut om nødvendig.Kontroller signaloverføringen.Utfør service(se avsnitt 7.4 Utføring av service).41N O)8.1.2 Generelle feilFeilMulig årsakDoseringsmengden er for høyInntakstrykket er større enn mot- trykketFeil kalibreringLuft i doseringshodetMembranfeilLekkasje/brudd på ledningerVentiler lekker eller er blokkertVentiler er feil installertIngen dosering eller doseringsmengden er for lavBlokkert sugeledningSugehøyden er for høyViskositeten for høyFeil i kalibreringenUtluftingsventilen er åpenVentiler lekker eller er blokkertUjevn doseringMottrykksvariasjonerVæske lekker fra utløpsåpningen på flensenMembranfeilVæskelekkasjeDoseringshodeskruene er ikke strammet tilVentilene er ikke strammet tilSugehøyden er for høyPumpen suger ikkeMottrykket er for høytTilsmussede ventiler