Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
Prosjektert løsning Fastmontert stige med ryggbøyle som har avstand til planert terreng 7,8 meter.Vurdering av brannsikkerhetenSituasjonsbeskrivelse Fra mesaning tilhørende de nye kontorarealene vil det være utgang via vindu til fastmontert stige med ryggbøyle som har avstand til planert terreng 7,8 meter. Hovedrømningsvei vil være via interntrapp til plan 1 med utgang til rømningskorridor som er hovedadkomsten til arealene.Akseptkriterium Viser til tabell i TEK § 11-13. Utgang fra branncelle.Vurdering Bygget har et heldekkende adresserbart brannalarmanlegg iht. NS 3960 og NS-EN 54 serien. Nye lettvegger oppføres med doble lag gips på hver side, samt rockwool (100 mm). Disse veggene vil ha brannmotstand EI 120, og er bedre enn minstekrav for bygget (EI 60). Personbelastningen i mesaninen vil være begrenset til antall ansatte og eventuelle besøkende. Personbelastning for området er derfor satt til maks 15 personer.