Title: asmicra100_dn.pdf
Kontroller at detektoren enten har gjennomgått en 24-timers læreperiode, eller at den er satt i demonstrasjonsmodus (demonstration mode).12.3 Lavt detektorsignalKontroller om filteret må skiftes og at luftkammeret er rent. Kammeret kan være tilstoppet når det for eksempel har foregått byggeaktivitet i nærheten av prøverørene. Hvis dette er tilfelle, kan det hende at det må utføres service på kammeret på fabrikken. Detektoren er ikke beregnet på å håndtere store mengder rusk og rask.Installasjonshåndbok, AutroSense Micra 100 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04, Autronica Fire and Security ASSide 46Feilsøking12.4 Detektorfølsomheten varierer over tidDet kan være mange årsaker til at partikkeltettheten varierer, og ClassiFire-systemet vil kompensere automatisk for dette for å unngå feilalarmer som skyldes normale variasjoner i bakgrunnsrøyktettheten. Innenfor grenseverdiene satt med ClassiFire alarmfaktoren, er dette en normal funksjon for detektoren.12.5 Hastighetsfeil