Title: 5177454 Smestad Skole - Fraviksdokumentasjon Z04.pdf
4 Fravik 2: Seksjonering av bygget utelatt4.1IDENTIFISERING AV FRAVIKPreaksepterte ytelser til §11-7 første ledd angir maksimale størrelser for hver brannseksjon i et bygg avhengig av hvilke branntekniske installasjoner det er i seksjonen. Det forstås da at installasjonen må dekke hele den aktuelle seksjonen.I dette tiltaket er det REI60 konstruksjon i grensesnittet mellom sprinklet og usprinklet areal.4.2KORRESPONDERENDE FORSKRIFTSKRAVKorresponderende forskriftskrav : §11-7 første ledd; Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at en brann innen brannseksjonen ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle tap. En brann skal, med påregnelig slokkeinnsats, kunne begrenses til der den startet.4.3BEGRUNNELSE FOR FRAVIKET