Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Min- och maxflöden Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handter- minalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.Korrektionsfaktorer KOK , dBLjudvägOmråde i diagram163Oktavband, nr/medelfrekvens, Hz2345678125250500 1000 2000 4000 8000Storlek120Minflöde (vid luftflödesreglering)m3/h 9000m3/s 2,50Maxflödem3/h 50 400m3/s 14,0Till utlopps- kanalTill inlopps- kanal*Till aggregatets omgivning**1212124294159941032318771010303057212226288102931414391232344245111636414550111733384248Insättningsdämpning för filter och roterande värmeväxlare är medtagen. ** Total ljudeffektnivå till omgivningen räknas som summan av tilluftens och frånluftens nivåer.85GOLD RX, roterande värmeväxlare, storlek 120UppåtUppåt