Title: TA-FUSION-P_NO_low (2).pdf
Ventilkarakteristikken påvirkes ikke av endring i Kvmax-verdi. I kombinasjon med integrert trykkstabilisering gir dette optimal regulering under alle forhold.Ventiler og aktuatorer levert som kombinasjonsløsning sikrer optimal funksjonalitet.Teknisk beskrivelse – VentilAnvendelsesområde: Varme- og kjøleanleggFunksjon: Regulering (EQM) Diff eransetrykkregulering (internt i ventilen) Forinnstilling (maks. vannmengde) Måling (Δp, ΔH, T, q) Avstenging (ved systemvedlikehold) Gjennomspyling (av systemet)Dimensjon: DN 32-150Trykklasse: DN 32-50: PN 16 DN 65-150: PN 16 og PN 25