Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
13:3 AVTREKKSFUKTGIVER DEFEKTA13)10 s1Fuktgiver i avtrekkskanalen er defekt eller ikke tilkoblet.13:4 FUKTGIVER AVKAST DEFEKTA03)10 s1Fuktgiver i avkastkanalen er defekt eller ikke tilkoblet.13:9 FUKTER, ALARMUTGANG UTLØSTA03)10 s0Fukter har utløst alarmutgang.www.swegon.com7PrioritetStoppForsinkelseNullstilling. Alarmtekst r n m r a AFunksjonl0=blokkertA=A-alarm B=B-alarm0=drift1=Stopps=sekundm=minutt h=time0=manuell1=automatisk13:11 VOC-GIVER KOMMUNIKASJONSFEILB03)10 s1Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med VOC-giver.13:12 VOC-GIVER, INTERN KOMMUNIKASJONSFEILB03)60 s1Styringen oppnår ikke korrekt kommunikasjon med VOC- giveren.13:13 VOC-GIVER, INTERN FEILB03)60 s1VOC-giver er defekt.13:14 VOC-GIVER, NIVÅ UNDER/OVER BØRVERDIENS ALARM-B03)60 s1GRENSE VOC-giveren har avlest nivå under eller over børverdiens alarmgrense i over 60 sekunder.