Title: +038=433.002-FS034._03-Tavlebyggeren Testskjema.pdf
Prgven anses som bestatt hvis det ikke forekommer gjennomslag eller overslag og grgnt lys Prgvespenning 300<Ui<690V 1890V112L213SEEE1% 7wo[=1Isolasjonsmaling: Det skal utfgres isolasjonsmalinger mellom strgmkretser og utsatt deler med en malespenning p& 500V. Kravet er min 10000hm/Vvy ] Tegnforklaring i godkjenningsfelt: [Underskrift kontrollar: /< /- +S@ [ X/1222] | "V" tegn betyr godkjennelse av kontrollpunkt i pel: "0" tegn betyr ikke aktuellt for tavien "-" tegn betyr aktuelt for tavien, men ikke utfert@ TaviebyggernOrdre nr. : 16490-52 Prosjekt : Dronning Maudsgate 1-3Tavle :+DM3.2=433.04.02TestskjemaMaler/nettanalys./seriemalerTrafo L1 riktig vei?rafo L2 riktig vei?