Title: FDV - Døli Pleie- og Omsorgssenter.pdf
Sirkulasjonspumpe, CP1, stopper sommerstid når utetemperaturen overstiger den innstilte verdien og det ikke foreligger varmebehov. En stoppet sirkulasjonspumpe «luftes» en gang per døgn. Sirkulasjonspumpe, CP2, stopper vinterstid når det ikke er kjølebehov.Uteluftsspjeld, ST1, åpnes til innstilt tid før start av aggregatet. Ved stopp aav aggregatet, eller ved spenningsbortfall, stenges ST1 via fjærer. Avkastspjeld, ST2, åpnes/stenges parallellt med ST1.Energy Watch:Varmevekslerens gjenvunnede energi/effekt og virkningsgrad vises i håndterminalen. Viftenes tilførte energi/effekt samt SFP-verdi vises i håndterminalen. Luftmengden måles ogSide 6Postboks 304 1377 BillingstadDøli Pleie- og OmsorgssenterFDV-DOKUMENTASJON 36 VENTILASJONSANLEGGdensistetskorrigeres. Varme- og kjølebatteriets tilsatte energi og effekt beregnes, hvor det utløses alarm ved eventuell lekkasje i batteriet. Alle verdier kan avleses ved modbus i eventuell DHC.Temperaturregulering: