Title: +135.01=370.001-JP501T_02-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
For enkeltfeilmelding må kontakten være tilkoblet på hver pumpe.EBM/SBM:For et sentralt kontrollpunkt kan det tilkobles en samlet driftsmelding (SBM) på master.For et sentralt kontrollpunkt kan det tilkobles en samlet driftsmelding (SBM) på master.Her må kontakten bare tilkobles på master. • Visningen gjelder for hele aggregatet. • På master (eller via IR-monitor/IR-Stick) kan denne meldingen pro- grammeres som enkel driftsmelding (EBM) eller samlet driftsmelding (SBM) i menyen <5.1.6.0>.Her må kontakten bare tilkobles på master. • Visningen gjelder for hele aggregatet. • På master (eller via IR-monitor/IR-Stick) kan denne meldingen pro- grammeres som enkel driftsmelding (EBM) eller samlet driftsmelding (SBM) i menyen <5.1.6.0>.Funksjonen - "Klar", "Drift", "Nett-på" - fra EBM/SBM kan innstilles på master under <5.7.6.0>.Funksjonen - "Klar", "Drift", "Nett-på" - fra EBM/SBM kan innstilles på master under <5.7.6.0>.LES DETTE: "Klar" betyr:"Drift" betyr: "Nett-på" betyr: