Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
EKSTRA REGULERINGSSEKVENS 1, OVEROPPHETINGSVERN FOR ELVARMER UTLØST Overopphetingsvern, elektrisk luftvarmer, har løst ut. EKSTRA REGULERINGSSEKVENS 1, FROSTVAKT UTLØST Giver frostvakttemperatur måler mindre enn innstilt alarm- grense. Fabrikkinnstilling: 7 °C. EKSTRA REGULERINGSSEKVENS 1, FROSTVAKTTEMPERA- TURGIVER DEFEKT Giver frostvakttemperatur er defekt eller ikke tilkoblet. EKSTRA REGULERINGSSEKVENS 1, VENTILOVERVÅKING UTLØST Ventilmotor, luftvarmer vann, er defekt. EKSTRA REGULERINGSSEKVENS 1, ALARMINNGANG UTLØST Alarminngang ekstra reguleringssekvens har løst ut. EKSTRA REGULERINGSSEKVENS 1, TEMPERATURBESKYT- TELSE VIA KOMMUNIKASJON, KOMMUNIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet mottar ingen temperatur via eksternt kommunikasjonsgrensesnitt innen den innstilte tidsgrensen. EKSTRA REGULERINGSSEKVENS 2, I/O-MODUL nr. F KOMMUNIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med I/O-modul nr. E for ekstra reguleringssekvens.A1)A1)BABA1103)0003)5 s3 s10 m