Title: BREEAM-NOR ver 1.1.pdf
M = 50 tonn Wel = 50 000 MWhel mel,ref = 570 mg/kWh (tatt fra sjekkliste A9) WHeat = 55 000 MWhHeat mHeat = (50*109 mg – 50*106 kWhel * 570 mg/kWhel )/(55*106 kWhHeat) = 390,9 mg/kWh (ingen poeng tildeles).Hvis det samme prosjektet ble vurdert i Tsjekkia, ville anleggets spesifikke varmerelaterte NOx-utslipp være:mel,ref = 1 315 mg/kWh (tatt fra sjekkliste A9)mHeat = (50*109 mg – 50*106 kWhel * 1315 mg/kWhel )/(55*106 kWhHeat) = -286,4 mg/kWh (det tildeles tre poeng).Beregne NOx-utslipp fra varmepumpesystemer Varmepumper bruker elektrisk kraft for å produsere varme. Derfor skal referanseutslippet for elektrisitet multipliseres med brukt elektrisitet, og fordeles til varmeanlegget.Der: