Title: FDV Simployer.pdf
Tegn. nr.: 1 Anlegg/System: 36.01 Bygning: Mellom - Simployer Etasje: 1.etg.Dato:Godkjenningsstatus:Ja/Nei/-(ikke relevant)Før oppstarting av anlegg for innregulering og drift kontrolleres om automatikk og anleggsfunksjoner virker som forutsatt. Kontrollen utføres i samarbeid med automatikkleverandøren.SjekkpunktGodkjentAnmerkningFUNKSJON: Start av aggregatVifte starter - dreieretning.OKFriskluftspjeld åpner.OKRoterende varmegjenvinner starter (ved varmebehov).OKShuntventil/trinnkoblere regulerer normalt.OKAvkastspjeld åpner.OKAvtrekksvifter (forriglet) starter - dreieretning.OKUrfunksjon sjekkes - driftstid.OKTemperatur inntak.OKTemperatur etter varmegjenvinner.OKTemperatur innblåsing.OKTemperatur avtrekk.OKSP:21,0Temperatur avkast.OKFilterkalibreringOKFUNKSJON: Heve temperaturVarmegjenvinner øker turtallet.OKEl batteri slår inn etter varmegjenvinnnerOKFUNKSJON: Senke temperatur (omvendt funksjon av å heve temperatur)