Title: +175=225.001_QZ001_Branntetingssystem Kniparen.Produktinformasjon.pdf
Gassveksling gjennom hylsen forhindres ved at den ene enden av hylsen plugges med Firestop Sealant 3000 eller tilsvarende. Ved tomme hylser bør den medleverte plasthetten sitte på plass til kabel- eller rørtrekking skjer.God kjent brannmotstandEt60 Maks. Cu-kabel (mmz) 3 x 95 Maks. stålrør (mm) ø25 Maks. PVC-rør (mm) ø75 Maks. PEX-ror (mm) ø40El90 3x95 ø25 ó75 ø40E1120 4 x 10 ø25 ø75 ø40Knipare > 60 mm isolereres med 30 mm tykk steinull på begge sider.Teknisk service: Kontakt Essve Norge AS for teknisk service eller annen assistanse.www.essve.no www.f ireseal.setso 14001 [6 @tso 9001IÐFSt-O-307-958 212lnstallasjonsanvisning KniparenSIN ITI- NtsL N O RG ES BRAAI NTEKN IS KE I.Á.BORATOR I UM Oppdrag srìr. lod t^O.3o/ot , o36 Dalo:Òot-o7-^+.Sign.32162I'l Kniparen 2 Firestop Sealant 3000 3 Plasthette 4 Betongdekke 5 Gipsvegg 6 GastettingL_t t4(rnm)Montering idekke Brannklasse El60 - E!120Montering i gipsvegg Brannklasse El60 - E1120