Title: FIRESAFE EX Produktdokumentasjon.pdf
Tabell 7 For tetting av kabelgjennomføring i dekke av betong (densitet ≥ 650 kg/m3) med tykkelse ≥ 150 mm.Dimensjon kabel (maks. diameter)Min. dybde tettingBrann- klasse1)Kabelbunt Ø100 mm i ≤ 200 cm2 utsparing i dekke15 mm MG på begge sider, med ≥ 120 mm bakdytt2)EI 120Kabelbunt Ø100 mm i ≤ 200 cm2 utsparing i dekke Kabelbunt Ø 100 mm i ≤ 320 cm2 utsparing i dekke asymmetrisk kabelinstallasjon Kabelbunt Ø 160 mm i Intumex® myk gjennomføring4) i flukt med oversiden av dekke15 mm MG på begge sider, med ≥ 120 mm bakdytt3) 15 mm MG, ensidig, med branneksponering på begge sider. ≥ 135 mm bakdytt3) 25 mm MG på begge sider, ≥ 50 mm bakdytt3)EI 120EI 60EI 1201) Konstruksjonen er klassifisert i henhold til NS-EN 13501-2:2007+A1:2009. 2) Brennbar isolasjon (for eksempel polystyren) 3) Mineralullisolasjon, densitet ≥ 60 kg/m3 4)Intumex® myk gjennomføring bestående av 2-sjikts mineralullplater (tykkelse 2 x 50 mm, A1, densitet ≥ 120 kg/m3) i ≤ 625 mm x 450 mm utsparing i dekke.