Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Brannkonsept REV_C: 03.11.2016, Rev C 25.10.2016Bromstadveien 59, Trondheim kommuneAJEH p:\166\15466001 bromstadveien 59\08 rapporter\rapporter\15466001_bromstadveien 59_pro-rapport_rev c_25.20.2016_x.docxRør og kanalisolasjon  Rør og kanalisolasjon skal generelt utføres med klasse A2L-s1,d0 [ubrennbare eller begrenset brennbare materialer] eller ha minst samme klasse som de tilgrensende overflatene. Iht. FM-global sin prosjekt rapport datert 12.1.2015 skal det kun benyttes ubrennbar isolasjon eller FM- godkjent isolasjon på kanaler og rør.RIVVann- og avløpsrør, rørpostanlegg, sentralstøvsugeranlegg o.l.  Plastrør med ytre diameter til og med 32 mm kan føres gjennom murte/støpte konstruksjoner med brannmotstand inntil klasse EI 90 A2-s1,d0 [A 90] og isolerte lettvegger med brannmotstand inntil klasse EI 60 A2-s1,d0 [A 60], når det tettes rundt rørene med tettemasse.RIV Støpejernsrør med ytre diameter til og med 110