Title: 03 - Døli pleie- og omsorgssenter 18.03.2016.pdf
Total energireduksjon utgjør 59 %.I tillegg er det presentert ett annet tiltak som anbefales gjennomført for dette bygget.Enøk tiltakKostnadBesparelseInntjeningnrBeskrivelsekrkr/årår1EOS - energioppfølgingssystem og konsulentstyrt overvåking71 77540 2021,92Driftsoptimalisering av tekniske anlegg143 75071 3982,23Vannrenseanlegg for varmeanlegget133 84811 11718,94Varmtvannsreduserende tiltak40 85040 0941,15Konvertering til bioolje og effektoptimalisering308 542111 6753,06Isolering av rørkomponenter42 44313 6863,57Bytte ventilasjonsaggregater 360.01 og .022 421 875538 7635,28Luft-vann varmepumpe990 470181 0656,5Sum ENØK-tiltak med positiv nåverdi4 153 5521 007 9994,7 KostnadBesparelseInntjeningnrBeskrivelsekrkr/årår9Belysningsutskiftning1 551 209136 31817,2Sum andre anbefalte tiltak1 551 209136 31817,2ENØK tiltak med positiv nåverdiAndre anbefalte tiltakAF Energi og Miljøteknikkside 2Døli pleie- og omsorgssenter1 Innledning1.1 Bakgrunn