Title: Brannkonsept.pdf
Rundt hele bygget skal det veere tilstrekkelig antall kummer/hydranter (avklares med brannvesenet).P:\1245\124588 Lofotsanteret Leknes\03 - Rapporter-Notater\Brannleknisk konsept Lofotsenteret rav A.DOC m6/212 Brannstrategi og informasjon om bygget2.1 BrannstrategiLofotsenteret skal utvides med et tilbygs pé ca. 3.000 m? (grunnflate) over tre etasjer inkl. kjeller. Det meste av eksisterende kjopesenter er i dag sprimklet. Det nye tilbygget skal fullsprinkles. I tillegg skal kjopesenteret dekkes med et heldekkendee brannalarmanlegg og remningsveier merkes med ledesystem. Det vil hovedsakelig bli benyttet brannteknistke ytelser som falger VTEK i dette prosjektet. Det er noen mindre fravik fra VTEK som ér nzrmere angitt sog beskrevet i kapittel 5.Det vises ogs til brannteknisk tilstandsanalyse fra COWI AS av 23. oktober 2007 som tar for segbranntekniske mangler i eksisterende byggg. Det forutsettes at branntekniske mangler som er angitt her blir utbedret i denne byggesaken.