Title: +038=360.000-LH006T_03-Parasol Zenith Komfortmodul Swegon - Produktdatablad.pdf
B210-3025600*0,02180,0246>30201200*0,01610,0180Anbefalt laveste dysetrykk ved bruk av batterivarme.Vannmengde70 Pa1800**0,03200,0341A2 = Kjøling og tilluft, seriekoblet dobbeltradet batteriSikrer bevegelse av eventuelle luftansamlinger i systemet.B2 = Kjøling, varme og tilluft, seriekoblet dobbeltradet batteriKjølevann, min.Varmevann (1200), min.0,030 l/s0,013 l/sKpk-verdier ved vannmengden 0,05 l/s. **Kpk-verdier ved vannmengden 0,1 l/s.TemperaturendringerKjølevann, temperaturøkning2–5 KVarmevann, temperatursenking4–10 KTemperaturdifferanser angis alltid i Kelvin (K).TurledningstemperaturKjølevann**Varmevann, maks.60 ºC** Kjølevannet skal alltid holdes på et nivå som gjør at det ikke oppstår kondens.15Kjøling Tabell 3 – data – kjøling. Dimensjoneringsguide for Parasol Zenith ved 75 PaEnhetLuftmengdeLydnivåKjølekapasitet primærluft ved ∆Tl (K)Kjølekapasitet vann ved ∆Tmk (K)Trykkfallskonstant, luftmml/sm3/hdB(A)