Title: 050083 T A 242 61 004 Skjema glasstak over lysgård.pdf
Glasstak forutsettes detaljprosjektert av leverandør. Mål på tegning er foreløpige, avhengig av videre prosjektering.Brannkrav: 4 stk røykluker med automatisk styring koblet mot brannvarslingsanlegg. Min 8m2 åpningsareal (60% virkningsgrad). Se RIBrann_F-002_Røykventilasjon av lysgård.pdf.Ref. RIBrann F-002 Røykventilasjon av lysgård er det ikke behov for bærekrav til konstruksjoner som bærer taket / glasset, såfremt det er utført i materialer som minst tilfredsstiller A2-s1,d0 (ubrennbart).Glass: U-verdi: 1,2 ved reell helning G-verdi: 0,34Se detaljprosjekteringstegninger fra leverandørSe ARK Ravinen_Endringslogg.pdfRev.DatoBeskrivelseSign.Godkjent/dato:Kontroll prosjekt/dato:Kontroll utførende/dato:LokaliseringsfigurerFag: ARK