Title: +175=560.001_JV001_Johnson Controls Norden AS.Produktinformasjon.pdf
.9!e-4-v!s-\q!'t_p: _ _ _ _ _ - - Kom P. faktordefault15'C 23'C -50o/o15'C o.23nvJohnson Gontrols Norden ASscg100Version:4FunksjonsbeskrivelseUtetermostat skifter mellom sommer og vinterSommer: Romregulering styrer kjøletrinn. Vinter: Romkompenserttiluftsregulering(kaskade) styrer varmebattri.Reguleringen aktiveres av driftssignal fra vifteFrostalarm utløser frostrelè, og ventilen åpnes 100%. Returføler VB overstyrer ventilen ved lav temp. om dagen og regulerer ventilen om natta. Skalverdi returvarmebatteri er lik natt og dag.sG9100Versjon:4FunksionsbeskrivelseUtetermostat skifter mellom sommer og vinter.Sommer: Romregulering styrer kjøletrinn og min,tilluftsregulering styrer gjenvinner Vinter: Romkompenserttiluftsregulering(kaskade) styrer i sekvens gjenvinner og varmebattri.Reguleringen aktiveres av driftssignal fra vifte