Title: +038=360.013-#####._02-360.013 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
RD 902021-09-29 3/3 proSELECTA II Version 2.02.06.27 / 131106 - Sept. 2019360,013 fraluftvifte:Tekniska data för fläkt: RQM F6-5056-BI-YG-M BeskrivningVärde EnhetUppfyller ErP 2015Specificerad arbetspunkt Flöde (V) Statisk tryckökning (dpfa) Dim. arbetspunkt Inbyggnadsätt enligt DIN 24163 del 1 Densitet (Rho1) Mediatemperatur (t) Flöde (V) Totaltryckökning (dpt) Dynamiskt tryck (pd2) vid utlopp Statisk tryckökning (dpfa) Varvtalsreserv (fR) Fläktvarvtal (nv) Driftfrekvens (f) Upptagen axeleffekt (Pw) Totalt upptagen systemeffekt (P1S) Totalverkningsgrad (ETAt) Statisk verkningsgrad (ETAfa) Statisk systemverkningsgrad (ETA faS ) (=tar hänsyn till fläkt-, motor- och11400 m³/h 673 PaA1,20 kg/m³ 20 C 11400 m³/h 748 Pa 75 Pa 673 Pa 5 % 1713 min-1 143 Hz 2,81 kW 3,12 kW 84 % 76 % 68 %