Title: Basix 180liter.pdf
Klemring mot bereder tiltrekkes (se 3.5.4)B) KV / VV rør i egnet dimensjon føres tiltoppventil og tiltrekkes (se 3.5.4) • Ved større rørdimensjon kan overgang med 1/2” innvendig gjenge benyttes. C) Evt. overløpsrør (1) > 18 mm. innvendigføres til sikkerhetsventil; • Kobles til SV 3/4” innvendig gjenge. • Føres uavstengbart, brutt og frostfritt med fall til sluk.3.5.3 TiltrekkingsmomenterTiltrekkingsmoment Komponent Klemringskobl. mot KV / VV (ø15) 40 Nm (+/- 3) Klemringskobl. mot bereder (ø22) 60 Nm (+/- 5)12 1360°3.5.5 Montasjeinstruks! ADVARSEL! !Produktet skal være fylt med vann før strøm tilkobles. Evt. overløpsrør fra sikkerhetsventil skal være > 18 mm. innvendig, uavstengbart, brutt og frostfritt m/ fall til sluk.! FORSIKTIG!! !