Title: BREEAM-0062-8875 Revisorrapport DM1-3 DS Prosjekteringsfase.pdf
Conclusion: the credit can be awarded.BREEAM-NOR ver.1.1 (2012) New Construction Assessment Report Template rev. 04: 15.01.2019BREEAM ID: BREEAM-0062-8875ODronning Mauds gate 1-3Minimum BREEAM StandardsWaterRating LevelPGVGEWat 4 – Sanitary Supply Shut-OffMin. credits to achieve ratingNumber of credits achieved:1AimTo reduce the risk of minor leaks in toilet facilities.Schedule of EvidenceFirst Credit achieved? (For full explanation, please refer to Validation Statement)YesWat4.doc01DokumentasjonsforsideWat4.v01Data avstengningsventilerWat4.v02Bekreftelse styringsenhetWat4.v03KonstruksjonstegningerValidation StatementKriterium 1. Magnetventiler er montert på vannforsyningen til hvert toalettområde i bygningen, og vanngjennomstrømningen styres av en forbindelse til enten: • infrarøde bevegelsessensorer inne i hver toalettfasilitet, ELLER • sensorer eller brytere plassert ved eller på dørene inn til hver fasilitet.