Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
7. Härledda strömmar: Om skydd via övervakning av härledda strömmar krävs för att säkerställa installationens säkerhet, måste styrningen av frånslagsvärdet ta hänsyn till förekomsten av läckströmmar som orsakas av användningen av frekvensomvandlare i enheten. Ett värde på minst 150 mA rekommenderas för att styra differentialskyddsanordningar. OBS!