Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
5. Sprawdzić przegrzanie i dochłodzenie czynnika w układzie. 6. Sprawdzić poziom oleju sprężarki. 7. Sprawdzić ponownie wycieki czynnika chłodniczego. 8. Zalecenia dotyczące użycia urządzeń z kompensacją przedstawiono w instrukcji obsługi. Sprawdzić, czy układ pracuje bez problemów. Przeprowadzić ogólną inspekcję instalacji (czystość, nietypowe hałasy itp.). Sprawdzić, czy nastawy elementów regulacyjnych i zabez- pieczeń są prawidłowe, a także czy te elementy pracują prawidłowo. Zbyt mała ilość czynnika chłodniczego może się objawiać: - zbyt niskimi wartościami ciśnienia wysokiego i niskiego, - nadmiernym przegrzaniem, - obecnością pęcherzyków we wzierniku czynnika chłodni-czego.