Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
Antenne der kan anvendes overalt, for eksempel i plast- skabe. Fastgøres med den medføl- gende dobbeltklæbende tape. 4 m kabel. Quad-band til global anven- delse.97631957Kontakt dit lokale Grundfos-selskab vedrørende en Grundfos Remote Management-kontrakt.11.3 RørtilslutningerAdaptere til gevind og flanger fås som tilbehør, hvilket gør det muligt at installere pumpen i hvilket som helst rør. Se afsnittet om tilbehør i datahæftet for MAGNA3 for at få oplysninger om det korrekte mål og produktnummeret.11.4 Eksterne sensorer11.4.1 TemperatursensorSensorTypeMåleområde [bar]Måleområde [°C]Udgangsstrøm fra transmitter [VDC]Strømforsyning [VDC]ProcestilslutningKombineret tryk- og temperatursensorRPI T20-1610 til +1202 x 0-10 4 ledere16,6 - 30G 1/211.4.2 TryksensorSensorTypeLeverandørMåleområde [bar]Sensorudgang [mA]Strømforsyning [VDC]Procestilslutning0 - 0,60 - 1,00 - 1,6TryksensorRPIGrundfos0 - 2,50 - 4,04-2012-30G 1/20 - 6,00-12