Title: +038=433.000-NI003._25-Testrapport Elektriske Anlegg Plan 5 DM3.E2=433.05.02 Colliers.pdf
Colliers Plan 5 / DM3.E2=433.05.02 / XF037 C16/2/Res 11.03.2022 10:21 (TomekElektriker)SPENNING TRMS Uln: 233V Ulpe: 233V Unpe: 1V f: 49.95HzSYS.: TN/TTColliers Plan 5 / DM3.E2=433.05.02 / XF037 C16/2/Res 11.03.2022 10:23 (TomekElektriker)RCD: Utlřsningstidt: 52.7msUc: 0.1V Idn: 30mA type: MUL.: x1 Ulim: 50V SYS.: TN/TTColliers Plan 5 / DM3.E2=433.05.02 / XF038 C16/2/Res 11.03.2022 10:21 (TomekElektriker)SPENNING TRMS Uln: 233V Ulpe: 232V Unpe: 1V f: 49.96HzSYS.: TN/TTColliers Plan 5 / DM3.E2=433.05.02 / XF038 C16/2/Res 11.03.2022 10:23 (TomekElektriker)TALLBERG ELEKTRO A/S Stanseveien 4, 0975 Oslo Tlf.22 79 66 40Side:23GODKJENTGODKJENT*GODKJENT*GODKJENTGODKJENT*GODKJENT*GODKJENTGODKJENT*GODKJENT*Nr.727273737474757576767777TEST RAPPORTResultatRCD: Utlřsningstidt: 53.5msUc: 0.1V Idn: 30mA type: MUL.: x1 Ulim: 50V SYS.: TN/TTColliers Plan 5 / DM3.E2=433.05.02 / XF039 C16/2/Res 11.03.2022 10:21 (TomekElektriker)