Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
StorlekABCDFGHJKLØVikt, kg007647,5995277,556527154310857494401860400328-400Delning för intransportADADelning kan ske till tre sektio- ner på byggplats. Mått: Se A och D i tabell ovan. Vikt: A = 103-138 kg, D = 122-124 kg.Elanslutning 1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A (effektvariant 1) alt. 16 A (effektvariant 2) eller 3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AMärkdata per fläkt Motoraxeleffekt 0,8 kW alt. 1,15 kW, motorstyrning 1 x 230 V, 50 HzInspektionsutrymme 900 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet och minst 200 mm ovanför kopplingshuven.45Dimensionering, installation, mått och viktGOLD RX Top, roterande värmeväxlare, storlek 007 VänsterutförandeHögerutförandeLuftflöde, m3/hLuftflöde, m3/hSFPvSFPv2.52.51.52.01.52.090Frånluftsfläkt8580Frånluftsfläkta P ,g n n k ö s k c y r t l a t o til e b n o p s i Di341L w,tot 65707585Eff.-var. 2Eff.-var. 1280