Title: 360.008 GOLD RXF TOP +- 7500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
73dB82dB(A)45dB59dB(A)1 Pa3 PaSide: 2/19AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.008 GOLD RXF-30 +/- 7.500 m³/h - 100% samtidighetDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534634Lufthastighet i filterseksjonen1,67 m/sAnbefalt dim. trykkfall104 PaStarttrykkfall54 PaSluttrykkfall154 Pa1Roterende varmeveksler, GOLD030FRXP01Roterende varmeveksler av typen RECOnomicStandard aluminiumTurtallsregulertTrykkfall, tilluft190 PaTrykkfall, avtrekk205 PaEkstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje0 Pa575 m³/hTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(82,6% ved samme luftmengde)82,6 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter41,3 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer0,0 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold86,7 %