Title: 312.005 UV_taksluk.pdf
4. klargjøring/montering kValiFikaSjonSkraV til montØr Rørlegger med fagbrev.rØrleggeren /elektrikerentilslutning av Super uV53, flens 4 Til MA: Forlengelsesrør R2”/750 (NRF nr. 340 26 56) + JET Redux DN50-DE50 + evt. overgang til større dim.Evt. eksentrisk overgang 48x58 med JET kobling + evt. overgang til større dim.Til plastrør: Kobling R2”/50PEHTil kapillarrør CU: Overgangsmuffe 54/R2” + event. overgangTil stålrør: Overgang R2”/DN50. (cid:0) Monter forlengelsesrøret på sluket før monteringi tak. Bruk hamp!tilslutning av Super uV flens 4, 75 mm utløp (cid:0) Super UV-sluk flens 4 med 75 mm glatt utløpsstuss (NRF 340 24 83) tilsluttes rørsystemet med MA- kobling. Sluket har samme utførelse som UV53, (NRF nr. 340 24 65).5 1 13 22 2FdV: Super uV-taksluk) 0 4 (0 9190(Montert med sideutløp)(cid:0) Bruk isolasjonsskål på taksluk for å sikre mot kondens. Forlengelsesrør isoleres med 9 mm diff.tett.(cid:0) Rørene skal legges horisontalt, men unngå mot-fall.