Title: TA ventil.pdf
DIMENS]JONERINGNd&r Ap gnsket mengde er kjent, beregn Kv etter formel eller diagram.qKv = 0.01 q I/, Ap kPa vap qKv = 36 qlls, Ap kPa Vapwe knowhow mSTAF, STAFSG[0 INNREGULERINGKVVERDIERDN 20-50 Rattinnst. DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 0.5 0,511 0,60 1,14 1,75 2,56 1 0,757 1,08 1,90 3,30 42 1.5 1,19 2,10 3,10 4,60 72 2 1,90 3,62 4,66 6,10 1,7 2.5 2,80 5,30 7,10 8,80 16,2 3 3,87 6,90 9,50 12,6 21,5 3.5 475 8,00 11,8 16,0 26,5 4 5,70 8,70 14,2 19,2 33DN 65-150 Rattinnst. DN 65-2 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 0.5 1,8 2 25 55 65 1 3,4 4 6 10,5 12 1.5 4,9 6 9 15,5 20 2 65 8 11,5 21,5 40 2,5 9,3 11 16 27 65 3 16,3 14 26 36 100 3.5 25,6 19,5 44 55 135 4 35,3 29 63 83 169 4.5 44,5 “ 80 114 207 5 52 55 98 141 242 5.5 60,5 68 115 167 279 6 68 80 132 197 312 6.5 73 9 145 220 340 7 77 103 159 249 367 7.5 80,5 113 175 276 391 8 85 120 190 300 420we knowhowTASTAF, STAFSGINNREGULERING #