Title: +175=325.001_IO001_Drift _ Skötsel Parca G 700 LT.Produktinformasjon.pdf
Om systemet har ett slutet expansionskärl måste vattnet släppas in tills tryckrnätaren når kärlets inställda värde på statiskt tryck.Det vatten som tappas ut ur systemet vid luftningen ersätts genom en automatisk eller manuell påfyllningsventil"När systemet arbetar med full kapacitet rekommenderas att du stänger den automatiska tillf örselkranen.BruksanvisningParca G 700 LTOsby Parea AB5"6 Arbetsgång vid driftsättning (gas)VIKTIGT! Pannan måste tas idrift när installationen är klar. Användning av en felaktigt driftsatt panna kan medföra personskador och skador på pannan/brännaren och kan og iltigförklara tillverkarens garantier.8. Kontrollera kallufttillförsel och ventiler9. Se till att brännare har korrekt specifikation och storlek för pannan, och är lämpliga för det bränsle som används.Driftsättningen får endast utföras av fackmanDriftsättning av brännarenheten ska ske enligt tillverkarens hand bok.