Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
PrioritetStoppForsinkelseNullstilling. Alarmtekst r n m r a AFunksjonl0=blokkertA=A-alarm B=B-alarm0=drift1=Stopps=sekundm=minutt h=time0=manuell1=automatisk55- 60:7AVTREKKSVIFTE 1-3/A-B MOTORSTYRING UJEVN FASESPEN- NING Stor spenningsforskjell mellom faser (3-faset 400 V), noe som gir rippel. AVTREKKSVIFTE 1-3/A-B MOTORSTYRING FASEFEIL Fasefeil i motorstyring. AVTREKKSVIFTE 1-3/A-B MOTORSTYRING INTERN MINNE- FEIL Intern minnefeil i motorstyring AVTREKKSVIFTE 1-3/A-B MOTORSTYRING STRØMBEGRENS- NING Strøm-/spenningsbegrensning i motorstyring. AVTREKKSVIFTE 1A-3A MOTORSTYRING INTERN KOMMUNI- KASJONSFEIL Intern kommunikasjonsfeil i motorstyring. Alarmgruppe 61: Tilluftsvifte, I/O-modul55- 60:8 55- 60:955- 60:1055- 57:11A1)A1)A1)BA13)13)13)03)13)5 s5 s5 s60 s5 s1111161:1 TILLUFTSVIFTE NR. 1A I/O-MODUL KOMMUNIKASJONSFEILA13)10 s1Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med tilluftsvifte nr. 1A I/O-modul.