Title: V20-10-02 VVS-anlegg plan 10 - DM3.pdf
SF002T-160ø160 UK=3145SF002T-160Overstrømning til korridorø200 UK=3125 ø200 UK=312510KV 6VV BrannskapKV- VV-Cu 18 +c 3080 Cu 18 +c 3080Wise director (trådløs router)1500x400 UK=2595 SF009T-1500x400 4230 m³/hKanaler slås ca. 20mm etter bend for å komme under dragereSF002T-160SF002T-160SF002T-160ø160 UK=3145SF002T-160ø160 UK=3145Snitt 1ø160 UK=3145ø160 UK=3145ø160 UK=3145ø160 UK=3145SF002T-160ø160 UK=3145SF002T-160ø160 UK=3145WISE RTAWISE RTAKontor 10-114WISE RTASF002T-160WISE IAQSF002T-160ø200 UK=3125ø160 UK=3145320.102: 28 mm +c 3270 320.102: 28 mm +c 3270320.102: 22 mm +c 3270 320.102: 22 mm +c 3270STAP/STAD DN20Kontor 10-113Møterom 10-112STAP/STAD DN32ø160 UK=2830Forrom 10-410SF002T-125SF002T-125Sjakt/inntak 10-512.1-sMotorisert åpne/lukke-spjeld 700x1200. Normalt stengt. Åpner på detektert røyk i sluseOpp/NedSF002T-125SF002T-125MA 75 UK = 31281 : 60ø160 UK=3095SZ001T Ø160ø125 UK=2763ø125 UK=2612