Title: DM1-3. 360.011 (11 etg) R&H - Målerapport rev.2.pdf
MÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01 Blankett nr.: 68-091ANLEGG : Dronning Maud 1-3 SYSTEM : AHU 360.011 RomprdukterROM NR.11-001 Kjøkken 11-005 Møterom 11-006 Møterom 11-007 Møterom 11-008 Møterom 11-009 Lager/Data 11-110 Resepsjon 11-102 Kontor 11-103 Møterom 11-104 Møterom 11-105 Møterom 11-106 Auditorie 11-110 Resepsjon 11-309 Sluse 3 11-401 Forrom 11-407 Toalettkjerne 11-407 ToalettkjerneTILLUFT Prosjektert Målt m3/h 150 448 448 436 412m3/h95 400 400 400 400240 160 570 480 400 2400 240 150 500282 168 588 486 420 2568 280 0 495AVTRE Avvik Prosjekt Målt m3/h m3/h%58 12 12 9 310010018 5 3 1 5 7 171135013467507632Total7 5857 94451 4501 446KVALITETSHÅNDBOK Randem Hübert A/S - Stansevn. 11, 0975 OSLO - Telefon: 22 90 07 00 - Telefax: 22 90 07 10 E-mail: service@hybra.noDato : Ref. :Avvik %00025.02.2020ANMERKNINGOk. Målt på nytt 13.03.22 Ok. Målt på nytt 13.03.22