Title: 2018 - Energivurdering 360.04.pdf
GjenvinningsgrAvlest Eagleved hjelp av avkasttemp.225,1274%AvlestÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner74%Andre komponenter (vesentlig for energibruk)KommentarerSIGNATUR/DATO/STEMPEL FRA ENERGIRÅDGIVERMer informasjon: www.energimerking.no Henvendelser: Enova svarer på 08049 eller www.enova.noHOVEDFANEENERGIVURDERING AV VENTILASJONSANLEGGSJEKKLISTE 2 - DOKUMENTASJONSJEKKLISTE 2: Liste over dokumentasjonSystem nr.360.04Hvis anlegget består av flere kjeler benyttes ett skjema pr. anleggForevistÅr for siste dok.Mangel/kommentarSpesifisert liste over tekniske installasjonerNEIUnderlag fra forrige kontroll, inklusive kontrollskjemaNEIDet er første gang anlegget blir energivurdert.Energistatistikk, (angi fra når, hvilke tekniske anlegg og målefrekvens)NEIFinnes utstyr for energimåling/timetellere over år til vent.anleggNEIOversikt over energimålere, plassering, måleverdier, historiske data vs. beregnedeNEI