Title: 2019.25.11 internkontroll Sprinkler Bytesteinen 1.pdf
ID: 51080Dokumentasjonen er mangelfull.TiltakDokumentasjonen må utbedres (FOB §5).Lukkingsfrist31.01.2020Kommentar Dokumentasjon ikke funnet.25.11.2019 13:53:52 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres2 - Må utbedres3/8AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Sprinkler, Bytesteinen 1ID: 51081Skilting og merking av sprinklersentral mangler / er mangelfull.TiltakSkilting og merking av sprinklersentral må utføres (FOB §5).Lukkingsfrist31.01.2020Kommentar Sprinklersentral ikke skiltet.ID: 51082Sprinklerventilens kontrollbok er ikke tilfredsstillende.TiltakSprinklerventilens kontrollbok må utbedres (FOB §5).LukkingsfristKommentar Dokumentasjon ikke funnet.ID: 51083Sprinklerventilens kontrollbok ble ikke signert.TiltakSprinklerventilens kontrollbok må signeres (FOB §5).LukkingsfristKommentar Kontrollrom ikke funnet.25.11.2019 13:53:52 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres2 - Må utbedres4/8AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1