Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (176.27 m²)138210.00 lm 1410.0 W 8.00 W/m² (1.73 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (2.7H 3.8H) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 462 lx 302 lx 0.65 0.53 <=18.2 0.75 mHovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 103 lx 219 lx 260 lx 218 lx 262 lxUo 0.90 0.68 0.58 0.68 0.59Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5550Side 26/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202231.006 Fleksisal3.2 Sammendrag, 1.006 Fleksisal3.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1Type Ant.\Prod.Luzense130 x Bestillingsnr. Armaturnavn Bestykning: 3306415 : LED Panel 600x600 47W 3000K med DALI driver : 1 x LED 47 W / 4607 lmUnilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 27/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202241.010 Korridor