Title: +038=433.000-NI003._04-Testrapport elektriske anlegg - DM3.E2.433.09.01, Pareto plan 09.pdf
TEST RAPPORTBruker:Teststed:Tallberg Elektro A/S Stanseveien 4UF+DM1.E2.433.09.01 Dronning Mauds gate 1-3Instrument dataType:EUROTEST COMBOSer.Nr.:13250825Modell:MI 3125BTProdusent:Metrel d.d.Nr. 11ResultatDM1-3. Plan 9 / DM3.E2.433.09.01 / XQ000 NZM2 10.06.2020 10:42R ISOR: >200MΩ Um: 263VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩ22DM1-3. Plan 9 / DM3.E2.433.09.01 / XQ000 NZM2 10.06.2020 10:36SPĆNDINGU12: 404V U13: 405V U23: 405V f: 50.0Hz : 1.2.333DM1-3. Plan 9 / DM3.E2.433.09.01 / XF000 FAZC63/4 10.06.2020 10:43R ISOR: >200MΩ Um: 263VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩ44DM1-3. Plan 9 / DM3.E2.433.09.01 / XQ001 NZM1 10.06.2020 10:43R ISOR: >200MΩ Um: 263VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩ55DM1-3. Plan 9 / DM3.E2.433.09.01 / XQ002 NZM1 10.06.2020 10:43R ISOR: >200MΩ Um: 263VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩ66DM1-3. Plan 9 / DM3.E2.433.09.01 / XF020 C16/2 10.06.2020 10:45R ISOR: >200MΩ Um: 262VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩ77