Title: Bruksanvisning_1437009.pdf
“Kortimpuls” for kanalen “Belysning”Funksjonen Når detektoren aktiveres på grunn av bevegelse (forhåndsinnstilt omgivelseslysverdi er underskredet), koples belysningen og den røde LED-en inn i ett sekund og koples ut i ni sekunder. Funksjonen Når detektoren aktiveres på grunn av bevegelse, koples kanalen og den grønne LED-en inn i fem sekunder, og slås deretter av i fem sekunder. Funksjonen“Test”kontrollererrekkevidden/detekteringenunderprøvedrift Tilkoplet belysning slås på – godt synlige gangbevegelser/kontroll av en detektors detekteringsområde. Forsinkelses- og bevegelsesvisning uten belastning ved at den blå LED-en blinker kort to ganger.“Kortimpuls” for kanalen “HVAC”DIP-bryter 2Omkopling “Hel- og halvautomatisk”Helautomatisk tilstand – koplingskanalen “Belysning“ – se 4.1Halvautomatisk modus – kun for koplingskanalen “Belysning”