Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
Dersom systemvannets temperatur overstiger 85°C, må EnwaMatic® Høy Temperatur (HT) installeres.I utgangspunktet er det to måter å skape vannstrøm/ sirkulasjon gjennom EnwaMatic® enheten, 1); ved hjelp av differensialtrykket over varme/ kjølekretsens hovedsirkulasjonspumpe, 2); ved å installerer en egen sirkulasjonspumpe i sidestrømkretsen. Dersom man ønsker å bruke differensialtrykket over hovedsirkualsjonspumpa for å skape vannstrøm, er det nødvendig med et minimum ΔP ≥ 1,5 bar over EnwaMatic® enheten.Dersom ΔP < 1.5 bar over innløp- og utløpstilkoblingene på EnwaMatic® enheten, må det installeres en egen sirkulasjonspumpe i delstrømmen for å opprettholde tilstrekkelig sirkulasjon.Nettvannstrykket bør minimum holde 2 bar for å oppnå tilfredsstillende tilbakespyling av Enwamatic®s filtermasse.# 20/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 20153.2 Lokalisering av utstyr