Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Malfunzionamento: il led emetterà un certo numero di impulsi, in base all’anomalia riscontrata sull’unità. Il led rimarrà acceso per 60ms e spento per altrettanti. Fra una successione di impulsi ed un’altra, trascorreranno 5 secondi.Malfunzionamento: il led emetterà un certo numero di impulsi, in base all’anomalia riscontrata sull’unità. Il led rimarrà acceso per 60ms e spento per altrettanti. Fra una successione di impulsi ed un’altra, trascorreranno 5 secondi.I malfunzionamenti rilevabili sono riportati di seguito:42 GW39(cid:19)(cid:24)(cid:18)(cid:20)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:20)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:29)(cid:21)(cid:19)Controllo NTCI t a l i a n oFunzionamento led STATUS e CCNNumero allarmeDescrizione dell’allarme (60msec acceso, 60msec spento se non indicato diversamente)NDL’unità non è alimentata o l’alimentazione alla scheda non arriva per un guastoNDScheda alimentata, ma il microprocessore è inattivo o guastoND