Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Dersom det blir aktuelt å benytte gass til oppvarming eller matlaging forutsettes det at aktuelt lov- /regelverk følges (fremgår av DSB’s hjemmeside www.dsb.no). Lakkrom etableres med egne brannsikre stålskap hvor kjemikalier lagres. Stålskapene har egne avtrekkskanaler.Brannkonsept REV_C: 03.11.2016, Rev C 25.10.2016Bromstadveien 59, Trondheim kommuneAJEH p:\166\15466001 bromstadveien 59\08 rapporter\rapporter\15466001_bromstadveien 59_pro-rapport_rev c_25.20.2016_x.docxbrannfarlig gass innendørs skal framkomme i denne risikovurderingen. Det er eier/tiltakshaver som har ansvaret for at denne risikovurderingen blir utarbeidet.– Brannfarlig gass kategori 1 og 2 skal ikkeAll lagring av brannfarlig vare skal skje i et rom utført som egen branncelle EI 60 A2-s1,d0 [A 60]. 11 kg propanflaske passeres i eget egnet stålskap på utsiden av bygget.oppbevares i kjeller eller annet rom under terreng.2.2.3 § 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverkKravspesifikasjon Brannspredning mellom byggverk