Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Lengde 2.23 m 5.75 m 4.67 m 2.96 m 2.44 m 2.79 mReflektans 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 20.0 % 80.0 %Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGAN4.04.55.05.5 x [m]Side 135/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202242.016 Mottak4.2 Sammendrag, 2.016 Mottak4.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10.01.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 x [m]300350400450Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 3.00 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (20.05 m²)13821.00 lm 141.0 W 7.03 W/m² (1.73 W/m²/100lx)Arbeidsplass Arbeidsfelt 1 Em Emin Emin/Emid (Uo) PosisjonArbeidsfelt379 lx 361 lx 0.95 0.75 mOmgivelser369 lx 256 lx 0.69Bakgrunn407 lx 340 lx 0.83 0.75 mArbeidsfelt 2 Em Emin Emin/Emid (Uo) Posisjon377 lx 352 lx 0.93 0.75 m349 lx 191 lx 0.55406 lx 340 lx 0.84 0.75 mEvalueringsområde 1 Brukerprofil