Title: +038=310.000-NI018._03-7-415 Trykkprøvingsskjema.docx
7-415 Trykkprøvingsskjema én seksjonSjekkpunkter OK Avvik I.A. Målt verdi / tilleggsinformasjon Tegningsnummer og revisjon X V20 10-01 Dato tegning X Ved trykkprøvning med luft: Pass på at alt trykket er ute før slangen skrus fra; det er lett for at det blåses ut stålspon og støv som kan skade øyne! X Seksjon X Hele etgen. Alle anlegg trykkprøves med min 1,3 x driftstrykk x Sprinkler: 15 bar (vann) Type matr x Vsh press rør galv Dimensjon X 42-28-15 mm BAR ved trykksetting X 3 bar luft 10 bar vann Påsatt klokken X Kl 1000 BAR ved avlesing etter minimum 2 timer X 3 bar luft 10 bar vann Avlest klokken X Kl 1200 Annet