Title: +038=310.101-NT002._01-FDV-dokumentasjon - Oso Hotwater AS - VA_VVS 8001459 med flere - Manual Maxi - M - 600-10 000 l. - NO.pdf
1 ½” innv. gjenge 3/4” innv. gjenge 3/4” innv. gjenge Varmtvann sirkulasjon 3/4” innv. gjenge Anode (fabrikkmontert) 3/4” innv. gjenge 1 ½” innv. gjenge 1” utv. gjenge 1” innv. gjengeTermostat / SV Kaldtvann inn Avtapning (600-1000 liter) Avtapning (2000-5000 liter)3.5.1 Inngående vanntrykk Produktets effektivitet avhenger av inngående kaldtvannstrykk. Vanntrykket bør være minimum 2 bar og maksimum 6 bar over hele døgnet. For høyt vanntrykk kan justeres ved å installere en trykkreduksjonsventil.3.5.2 Montering av rør A) Rør i egnet dimensjon legges frem til viste anslutninger og tilkobles med egnet tetn-ingsmiddel. Anslutninger som ikke benyttesmå plugges forsvarlig. B) Produktet kan seriekobles for økt kapasitet i anlegget. Benytt OSO prefabrikerte SRS samle rør. Se illustrasjon.3.5.3 Montering av overløpsrør Evt. overløpsrør (9) > 18 mm. innvendig føres til sikkerhetsventil; •