Title: TBVL3_E.pdf
SekundärpumpStängventilFrysvaktsgivare.Vid installation utomhus eller i kallt utrymme, skall hänsyn tas till ställdonets kapslingsklass och tillåtna omgivnings- temperatur. Se avsnitt Tekniska data. Om nödvändigt, tillse att erforderligt skydd anordnas.Montering av frysvaktsgivare om luftvärmare saknar anslutning för dykgivareStälldonet skall alltid monteras på ventilen innan elektrisk anslutning till aggregat sker.Fig 2Inkopplingsexempel, utan Thermo GuardT-stycke2(3)-vägs ventilStängventilFrysvaktsgivareAABBInjusterings-ventilVärme-vattenBackventilSekundärpumpStängventilInkopplingsexempel, med Thermo GuardThermo GuardanslutningStängventil (får ej varastängd vid frysfara – tryck-T-styckeavlastning.Fig 3FrysvaktsgivareMätelement, givareT-styckeThermo GuardSwegonRegler- ventilEventuell tryckregulatorVärme-vattenFörskruvningDistansmutter för justeringav instickslängdABAStängventil2www.swegon.com