Title: 360.011 Swegon  GOLD25FRXHC +- 6750 m³hVentilasjonsaggregat-Produktdatablad.pdf
Dato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000515232Trykk PaLydnivå dB(A)3571235786102803137271307125490173433252758kAll61dB71dB(A)52dB71dB(A)54dB71dB(A)65dB75dB(A)40dB57dB(A)2 Pa3 PaSide: 18/50AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.011 GOLD25FRXHC +/- 6.750 m³/h - 63% samtidighetDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000515232Filterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonen0,93 m/sAnbefalt dim. trykkfall57 PaStarttrykkfall28 PaSluttrykkfall85 Pa1Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G025FRXHCP01Kjølemaskinen leveres fylt og montert1Roterende varmeveksler RX/HCRoterende varmeveksler av typen RECOsorpticSorpsjonsbehandletTurtallsregulertTrykkfall, tilluft86 PaTrykkfall, avtrekk90 Pa