Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
d’une hauteur supérieure à 300 mm) (Voir fig. 20). Mettre l’unité à l’horizontal avec un niveau à bulle d’air en réglant les écrous et les contre-écrous des tirants filetés, en maintenant une distance de 25-30 m entre la caisse en tôle et la surface inférieure du faux plafond. Remonter le profil en “T” précédemment enlevé et aligner l’unité par rapport aux profils eux-mêmes en serrant les écrous et les contre- écrous Enfin, après avoir effectué le raccordement du tuyau de drainage du condensat et des tuyauteries de l’eau, contrôler que l’unité soit horizontale (Voir fig. 21).Le tuyau d’évacuation des condensats Voir fig. 22 - 23. • Pour assurer le bon écoulement des condensats, le tuyau doit être incliné vers le bas et présenter une déclivité constante de 2%, sans courbures ni siphonnage horizontal. Prévoir en outre un siphon d’au moins 50 mm de profondeur pour empêcher les mauvaises odeurs de se propager dans la pièce.s i a ç n a r F