Title: +038=453.004-LZ001._03-Installasjonsveiledning Varmematter Devi.pdf
in jeder elektrischen Dokumentation, die zur Installation gehört, angegeben werden.Produkt Auslegungsdatum und Unterschrift Verbindungsdatum und UnterschriftArt. Nr.Widerstand [Ω]Widerstand [Ω]Widerstand [Ω]Isolierung [MΩ]Isolierung [MΩ]13DE3 Installationsvejledning • Det frarådes at installere tynde måtter vedtemperaturer på under -5 °C.Hvis det er nødvendigt at gå på elemen- terne under installation og udlægning af afretningslag, må der kun bruges bløde sko.Vær forsigtig, så de tynde måtter ikke beskadiges af skarpe redskaber, skovle, spande osv.Vær forsigtig, så de tynde måtter ikke beskadiges af skarpe redskaber, skovle, spande osv.Anbring ikke objekter, der vil forårsage en termisk blokering, f.eks. møbler, tykke tæp- per osv. Der skal være min. 6 cm luft.Gulvbelægningen må ikke have en termisk isoleringsværdi på over R < 0,18 m2K/W, svarende til 1,8 Tog. • Hold de tynde måtter væk fra isole-