Title: +175=325.001_IK001_FDV luft_vann varmepumpe teknisk rom terapibasseng Manual-P-serien.Produktinformasjon.pdf
3. Udendørstemperaturen lavere end 5 °C.3. Udendørstemperaturen lavere end 5 °C.Omstil parametre for afisning til højre stoptemp. og/ eller længere afisningsperiode. Ved behov køres i køleindstilling for at smelte isen. Se afsnit 3.1. Kontrollér, om renseenheden kører.Flowvagten giver alarm E03.Flowet er for lavt.2. Kontrollér sandfilteret – kontraspul ved behov.3. Kontrollér bypassindstillingen.34Vedligeholdelse, service og fejlsøgningFejlkodetabelDriftsforstyrrelseFejlmeddelelseÅrsagAfhjælpningSensor ikke tilsluttet, kabelbrud eller kortslutningStart enheden om. Kontakt forhandleren, hvis fejlen vedvarer.Sensorfejl indløbP01Sensor ikke tilsluttet, kabelbrud eller kortslutningStart enheden om. Kontakt forhandleren, hvis fejlen vedvarer.Sensorfejl udløbP02Sensor ikke tilsluttet, kabelbrud eller kortslutningStart enheden om. Kontakt forhandleren, hvis fejlen vedvarer.Sensorfejl udendørsP04Sensor ikke tilsluttet, kabelbrud eller kortslutning