Title: firesafe_varmeekspanderende_ex_montasje_2016.pdf
Metallrør ≤ Ø 168 mm, isolert med 32 mm brennbar PU isolasjon15 mm x 10 mm, tosidig110 mm120 minutter (3)Kabelbunt ≤ Ø 100 mm15 mm x 10mm, ensidig110 mm60 minutter (4)Fugebredde ≤ 100 mm15 mm x 100 mm, ensidig110 mm120 minutter (5)NOTER (1) Bakdytt med 60 mm mineralull, densitet ≥ 40kg/m3. Rørisolasjon med densitet ≥ 40kg/m3. (2) Bakdytt med 50 mm mineralull, densitet ≥ 40kg/m3. Maks. utsparing ≤ 600 x 600 mm, bygd inn i FS GPG – branntettemasse, alternativt FS-brannplate eller tilsvarende (2 x 50 mm, 120kg/m3). (3) Bakdytt med 70 mm mineralull, densitet ≥ 40kg/m3. (4) Bakdytt med 70 mm mineralull, densitet ≥ 40kg/m3. Maks utsparing ≤ Ø320. (5) Bakdytt med 95 mm mineralull, densitet ≥ 40kg/m3.Rørisolasjon av mineralull densitet 40kg/m3 kan erstattes med annen rørisolasjon med høyere brannmotstand.Firesafe Varmeekspanderende EXG N N S I V N A E J S A T N O MI