Title: +135.01=370.001-JP503T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Pumpeskifte kan utløses: • internt tidsbestemt (menyene <5.1.3.2> + <5.1.3.3>), • eksternt (meny < 5.1.3.2>) ved hjelp av en positiv flanke på kontakt«AUX», (se fig. 23),eller manuelt (meny <5.1.3.1>).Et manuelt eller eksternt pumpeskifte er tidligst mulig 5 sekunder etter siste pumpeskifte.Ved aktivering av et eksternt pumpeskifte deaktiveres samtidig det internt tidsbestemte pumpeskiftet.ΔpPumpe 1Pumpe 2Et pumpeskifte kan skjematisk beskrives på følgende vis (se også fig. 16):Pumpe 1 roterer (svart linje) • Pumpe 2 kobles inn med minimalt turtall og starter kort tid etter med nominell verdi (grå linje)Pumpe 1 roterer (svart linje) • Pumpe 2 kobles inn med minimalt turtall og starter kort tid etter med nominell verdi (grå linje)tPumpe 1 kobles ut • Pumpe 2 går videre til neste pumpeskifteFig. 16: Pumpeskifte