Title: +038=29.001-QM001._05-Flammatex branngardiner BVS - Produktdokumentasjon.pdf
Min. vannmengde skal være 1,7l/min/m2.6Obligatorisk testing/serviceRutiner:Det er nødvendig å teste gardinene 2 ganger i året etterfølgende prosedyre:NB! Testing bør bare utføres når området er tomtfor mennesker.Utfør visuell kontroll. Se etter nye gjenstander på veg-gene der gardinene passerer, hindre under gardinen ellerendringer i føreskinnene.Aktiver brannalarmsignalet og kontroller at gardinen rul-ler ned til korrekt nivå.Åpen posisjon.Stengt posisjon.NB! Det kan finnes flere gardiner som styres av sonen og alle eller noen av dem kan være vanskelig å se fra styrpanelets posisjon.Tilbakestill brannalarmsignalet og kontroller at allegardiner rulles opp automatisk.Inspiser gardinene for å være sikker på at alt stoff rullesopp riktig og at den nedre bommen ikke har hengt segfast i noe under opprullingen. Feil som oppstår underopprullingen kan forhindre at gardinen fungerer riktignår det trengs!7Sertifikater8Sertifikater9Becker R80