Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
Slag som ikke kan analyseres (delvise slag, for lav trykkdifferensial), beregnes anslagsvis basert på settpunktverdien og vises.6.10 AutoFlowAdapt Gjelder kontrollvarianten DDA-FCM. Funksjonen "AutoFlowAdapt" er aktivert i menyen "Setup". Den oppdager endringer i ulike parametre og responderer tilsvarende for å beholde den inn- stilte mengden konstant.NotatDoseringsnøyaktigheten økes når "Auto- FlowAdapt" er aktivert.Denne funksjonen behandler informasjon fra trykk- sensoren i doseringshodet. Feil oppdaget av senso- ren behandles av programvaren. Pumpen responde- rer umiddelbart uavhengig av driftsmodus ved at slagfrekvensen justeres eller ved å kompensere for avvik med et samsvarende indikatordiagram om nødvendig. Hvis innstilt mengde ikke kan oppnås med disse jus- teringene, aktiveres en advarsel. "AutoFlowAdapt" fungerer på grunnlag av følgende funksjoner: •FlowControl: feil identifiseres (se avsnitt 6.7 FlowControl).