Title: firesafe_gpg_hurtigveiledning_2016_no.pdf
d ≤ Ø 80100 + 50 + 50Med og uten bakdyttE 120/ EI 90Alle typer Aluminiums kabel. Med gjennomgående kabelbro eller kabelstiged ≤ Ø 5040 + 40Steinull 150kg/m3 20E 120/ EI 90Stålrør isolert med steinull tykkelse 30 mm. 85kg/m3 LS isolasjon gjennomgående, lengde 1150 mm på begge siderd ≤ Ø 21940 + 40Steinull 150kg/m3 20E 120/ EI 90Stålrør isolert med glassull, tykkelse 40 mm. 75kg/m3 LI isolasjon avbrutt i gjennomføringen, lengde 600 på mm på begge siderd ≤ Ø 168,330 + 30Steinull 40kg/m3 40E 120/ EI 60Stål og kobberrør isolert med cellegummi 12 mm. CS (1 lag FS Wrap LX rundt celle gummi på begge sider av vegg - tettingen)d ≤ Ø 7640 + 40Steinull 150kg/m3 20E 120/ EI 90Stålrør isolert med glassull, 40 mm tykkelse. 75kg/m3 LI isolasjon avbrutt i gjennomføringen, lengde 600 på mm på begge siderd ≤ Ø 4230 + 30Steinull 40kg/m3 40E 120/ EI 120