Title: +038=360.000-LD051._05-Paragon Fan-coil Swegon - Produktdatablad.pdf
13Dysin- ställningLuftflödeLjud- nivå 1Kylkapacitet primärluft (W) ∆TlKylkapacitet vatten (W) vid ∆Tmk2Tryckfalls- konstant luftmm775LLl/s m3/h dB(A)14,753246810106 141 176122126364742684879549106111167412736kpl 1,2775M M 18,96830136 181 2262723954625295966647317981,54775HH33,111935238 317 3974764695496297097908709512,7900LL17,66325127 169 2122544375115866607348098841,44900M M 22,78231163 218 2723264755556367167978789591,85900HH39,714336286 381 4765715636597558529481045 11423,241100LL22,88226164 219 2733285706677648619581055 11531,861100M M 29,310532211 281 3514226197248299341040 114512512,391100HH51,318537369 493 61673973586098511111237 1363 14904,191300LL27,29827196 261 326392703823942