Title: A-alarm Sprinkel brannsentral.pdf
1671 - Brandengen skolePlanlagt2022-05-30Gjennomført2022-06-08+01=542.101 - Brannsentral Skole+01=332.001 - SprinkleranleggKOMR:Int. kontrakt: GJERBERG ELEKTRO ASTestet av: Audun, Martin Krogstad, Stein Kristoffer Ødegård, Sveinung Vegum, Jonas FranssonFunksjonA-Alarm skal utløse brannalarmTestprosedyreAnlegg står i normal drift. - Utløs A-alarm på sprinkelanlegget. - Brannvarslingen skal gå i alarm. - sett sprinkel tilbake i normal drift. - tilbakestill brannsentral. - Begge anlegg skal nå gå tilbake i normal drift. KommunikasjonAnlegg står i normal drift. - Utløs A-alarm på sprinkelanlegget. - Brannvarslingen skal gå i alarm. - sett sprinkel tilbake i normal drift. - tilbakestill brannsentral. - Begge anlegg skal nå gå tilbake i normal drift. KommunikasjonTestkommentarInngang for sprinkel var utkoblet. Kran på sprinkel ble åpnet, ingen brannalarm. Da inngangen for sprinkel ble koblet inn ble brannalarm utløst.Ventil på sprinkel stengt og brannalarm tilbakestilt. Test ok.