Title: Årskontroll gassanlegg-1.pdf
Hvis det benyttes andre metoder enn beskrevet under, skal den beskrives og dethenvises til eventuell standard.« Visuell kontroll for & finne lekkasje. Alle forbindelser (flenser, gjengeforbindelser,sveiser, loddinger, osv.) kontrolleres med sapevann/ lekkasjespray.« Ved lave temperaturer brukes gassmaler. Hvis det er vind skal flenser og lign.dekkes til, feks. tapes, slik at man far oppdaget lekkasjen.« Benytt driftstrykk.« Les av trykk etter temperaturutjevning, evt. korriger trykk etter ca. 10min» Varighet test: normalt minimum 20-30 min.Trykket skal veere stabilt i minimum 20 min. Det aksepteres ikke negativt avvik.Ved avvik gjennomfar testen pa nytt, benytt lengre utjevnings tid og eller finnlekkasjen.PR@VEMEDIUM PropanANLEGG Elle LilleborgADRESSE Bytesteinen 1KOMMENTAR Anlegget er tettANLEGGSDEL TankfordamperDRIFTSTRYKK 5 barVARIGHET SapevannRESULTAT OkANLEGGSDEL Fordamper til brennereDRIFTSTRYKK 300 mbarVARIGHET 30 min