Title: +135.01=727.001-MO002T_01-F-UTV med prøvekum NS6.pdf
Slamfang (kan Ieveres sammenbygd eller separat til våre utskillere): Tømming skal foregå før slamfanget er halvfullt.Tømming skal foregå før fettlaget utgjør ca. 15% av volumet i utskilleren, se egen tabell. (Datablad for fettutskiller-alarm). Alarmanlegg kan medleveres. Etter tømming og før videre igangsetting, bør slam og fettrester spyles bort.Vedlikehold utføres så ofte som innkjøringserfaring og rutine tilsier. Inn- og utløpsanordning stakes før tilstopping.Deponering av fett og slam: Foretas etter anvisning fra Fylkesmannen eller Statens Forurensningstilsyn.Tømming foretas fortrinnsvis med vakuumvogn, manuell tømming kan ofte unngås ved opplegg som konstrueres spesiellt for hvert enkelt tilfelle.Montasjeanvisning for ODIN fettutskillere: