Title: Brannspjeldsentral Brannsentral.pdf
1671 - Brandengen skoleINT011Planlagt2022-06-06Gjennomført2022-06-08+01=549.001 - Brannspjeldsentral+01=542.101 - Brannsentral SkoleKOMR:Int. kontrakt: GJERBERG ELEKTRO ASTestet av: Martin Krogstad, Stein Kristoffer Ødegård, Trond HøyemFunksjonBrannspjeld skal lukke ved utløst brann.TestprosedyreStart test med anlegg i normal drift. - Utløs alarm ved å løse ut en røykdetektor eller manuell melder. - Alle brannspjeld på skolen skal nå lukkes. - Tilbakestill alarm. - Brannspjeld skal åpne igjen når alarm er tilbake i normal drift. KommunikasjonStart test med anlegg i normal drift. - Utløs alarm ved å løse ut en røykdetektor eller manuell melder. - Alle brannspjeld på skolen skal nå lukkes. - Tilbakestill alarm. - Brannspjeld skal åpne igjen når alarm er tilbake i normal drift. KommunikasjonI.OTestkommentarDet ble utløst brann på skolen. Alle brannspjeld lukket seg med en gang. Etter tilbakestilt brannsignal, gikk spjeld tilbake til normal posisjon. Test OK.AvvikNrAvvik