Title: Testskjema 360.012 AMR vent.pdf
V36 - Testplan for ventilasjonsanleggSkjema for egentestTotalentreprenørBetonmastBygg / anleggs adresse Smestad skole, Smestadbråtan 1RepresentanterTony (AMR)Gjennomført dato 12.02.2019Beskrivelse av hvilke tekniske installasjoner som inngår og vurderes i denne kontroll / systemtestenVentilasjonsaggregat / Systemnummer: 360.012  Plassering: Tekniskrom, plan U2  Betjener: Plan U2 + gymsal  Gjenvinner: Roterende  Bypass: Nei  Luftmengde: 17.000 m3/hSide 1 av 3V36 - Testplan for ventilasjonsanleggAnleggsdelGodkjentStatus DelvisgodkjentIkkegodkjentAggregat installertXTilkoblet ventilasjonsteknisk(Kanalverk)XInntaksrister/kanaler/spjeldXAvkastrister/kanaler/spjeldXTilkoblet og påsatt strømXHåndterminal/lokalkommunikasjon fungererTilkoblet og kommuniserermed SD anleggetXRøykdetektor/føler i tilluftmontert og kobletXRøykdetektor/føler i tilluftstopp agg v / brann/røykXAnlegget er innregulertXVAV regulering ute ianlegget fungererX