Title: 370.011 OE521,2,3,4,5 - Kamstrup Multical_602.pdf
Fjernvarmesystemer Lækovervågningssystemet er primært beregnet til direkte tilsluttede fjernvarmeanlæg. Overvågningsudstyret består af to ultralydsbaserede vandmålere placeret i henholdsvis frem- og returløbet samt temperaturfølere i begge rør. MULTICAL® 602 overvåger den masseforskel, der kan forekomme mellem frem- og returløb.Koldtvandssystemer MULTICAL® 602 kan tilsluttes pulssignalet fra boligens koldt- vandsmåler. Hermed kan den overvåge koldtvandsforbruget. Eventuelle løbende toiletcisterner, utætte varme-spiraler i brugsvandsbeholdere eller andre utætheder vil resultere i, at der døgnet rundt modtages impul- ser fra koldtvandsmåleren.Spændingsforsyning MULTICAL® 602 kan leveres med batteriforsyning, 230 VAC netmodul eller 24 VAC netmodul. Forsyningsmodulerne kan omskiftes uden at bryde verifika- tionsplomben.