Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGERLysåpningsbredde 10mm≥ 20mm tykk rørskål av steinull densitet ≥ 80kg/m3 ≥ 100cm på begge siderFR Akryl dybde ≥ 15mmKobber eller stålrør ≤ Ø54mmSteinull dybde ≥ 20mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarendeALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/U (E 120)≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mm≥ 25mm Protecta Mineral Fibre BIO ≥ 60cm på begge siderFR Akryl dybde ≥ 15mmAlupex rør ≤ Ø75mmSteinull dybde ≥ 20mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarendeSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skade