Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
Kontroller at funksjonsomkobler på I/O-modul er satt i stillingen F, og at kabel er koblet til COM 1-3 på styreenhet IQlogic. 10 sekunder alarmforsinkelse. EKSTRA REGULERINGSSEKVENS 2, OVEROPPHE- TINGSVERN UTLØST/SPENNINGSTILFØRSEL MAN- GLER, FOR ELEKTRISK LUFTVARMER Overopphetingsvern har løst ut, evt. mangler spen- ningstilførsel for elektrisk luftvarmer.A1)03)10 s04:114:124:134:1456575859