Title: +038=360.029-#####._02-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Paneler 56 mm med 1 mm stålplate på innsiden og utsiden. Utside lakkert grå metallic.Termisk isolasjonsklasse T2Kondensinsoleringsklasse TB2Lekkasjeklasse L1(M) / L2(R) iht. EN 1886:2007 ved -400 Pa og +700 PaKabinettstyrke D1(M)Hygiene VDI 6022 Kompatibel8/20AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.029 - GOLD RXF TOP-11 +/- 2.550 m³/h - 90%EltilkoblingGOLD F TOP 1-fas, 3-leder, 230 V-10/+15%, 50Hz, 16AGOLD F TOP Alternativ 3-fas, 5-leder, 400V-10/+15%, 50Hz, 10AFunksjonsdeler i luftretningenHastighet m/sLufttemperatur inn/ut vinter °CLufttemperatur inn/ut sommer °CInntakskanalSpjeldAnslutningsgavlFilter1,23Roterende varmeveksler1,5720,0/16,226,0/26,0VifteAnslutningsgavlVarmebatteri, vann1,8916,8/20,0TilluftskanalAvtrekkskanalAnslutningsgavlFilter0,94Roterende varmeveksler1,5722,0/-14,226,0/26,0Ekstra trykkfallVifteAnslutningsgavlSpjeldAvkastkanal