Title: +038=360.011-#####._07-360.011 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Maks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 92,0%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, AvkastStatisk trykkfall1Spjeld, TBSA-5-120-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfallAntallTilbehørDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-1000051523262,8 %95,0 %7266,7 %0,96 kW/(m³/s)9 Pa4 PaSide: 8/50AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.011 GOLD25FRXHC +/- 6.750 m³/h - 90% samtidighetDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000515232GOLD F RX/HC Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende dataAggregatstørrelse025Lufttetthet1,200kg/m³Tilluftsmengde6 075 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal35PaTilluftskanal146PaAvtrekksluftmengde6 075 m³/hStatisk trykkfallAvtrekkskanal30PaAvkastkanal106Pa