Title: Philip_Pedersensvei_20_Aggregat_Norsk_Teknisk_Installasjon_AS_1000646_20201207154912206_SDS_816.pdf
Antal rörraderLamellavståndTryckfallLufthastighet1Spjäll, TCSA040G03Spjällmotor: Med fjäderåtergångSpjällblad: OisoleradeStatiskt tryckfall1Ljuddämpare, TCDA040G01Statiskt tryckfallFrekvensband63125250500Ljuddämpning371514Uppmätt enligt ISO 5136 (kanalmätmetoden för fläktar)1Gavel, avluftsidaStatiskt tryckfall1Avluftshuv för utomhusmontage, TBTA-2-140-060-2TryckfallAntalTillbehör1Tak för utomhusmontageTBTB6040RX1TryckgivareTBLZ123151TryckgivareTBLZ123151k142k9Datum: 2020-12-07 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 1000082458331,8 mm31 Pa1,68 m/s1 Pa8 Pa4k8k87dB5 Pa5 Pa18/29AHU Design ErP specikationObjekt: Philip Pedersensvei 20 (1000646) Aggregatnamn: 360.006 - GOLD RXF 35. +/- 10.000m³/h - 80% SamtidighetGOLD F RXAggregatstorlekTilluftsflödeTryckfall, tilluftDimensionerad eleffekt till motor/-er, TilluftsfläktFrånluftsflödeTryckfall, frånluft