Title: 2011-Servicerapport EL.doc
Registrert dato Behandles av Systemnr. Avviksform Beskrivelse Status Estimat (eks. mva) 16.12.2010 16.12.2010 SE1907 04BB003 System 16\12-10 Vifta trekker fra 0,6-1,0A. Mv er innstilt på 0,62A. Vifta mangler type og mrk-strøms skilt. Åpen 05.10.2011 SE1907 08BB01 System 5\10-11 Åpen Høyt trykkfall over gj.v batteri. Får ikke inspisert uten å demontere kanal. 15.12.2010 SE1907 360.02 System 15\12-10 Høyt strømtrekk på pumpa, målte 1A. Mrk strømmmen er 0,63A, på hast-3 som pumpa går i. Åpen 06.10.2011 SE1907 360.03 System Sannsynligvis reguleringsfeil. Settpunkt AT er 16° og avlest tempratur er 22,9°. Åpen Shunt VB er 58% åpen og TL tempratur er 18,8°. 06.10.2011 SE1907 360.05 System Avtrekksanlegget har mindre luftmengde, trykkfall filter og strømtrekk en tidligere. Åpen 21.10.2009 SE1907 360.11 System Liten lekkasje på turvannsledning til varmebatteri. Åpen 07.10.2011 SE1907 360.11 System 6\10-11 Åpen Lagerlyd i avtrekksmotor, vurderes byttet. 07.10.2011 SE1907 360.11 System 7\10-11 Åpen Manometer på