Title: +135.01=564.009-SC110T_01-A6Vxxx_GDB111.9EKN_FDV_Norsk.pdf
GxB111.9E/KN er en roterende aktuator for regulering av Siemens 2, 3 og 6 ports kuleventiler opptil DN25.Produktet kommuniserer via KNX S-mode og KNX/PL-link.Ventilaktuatorene kan benyttes med VWG41… 6 veis kuleventil samt med 2 port og 3 port kuleventiler inntil DN25 /DN50.Se komplett datablad for ytterligere informasjon.StrømforsyningDriftsspenningAC 24V +/- 20% (19,2…28,8V) / 50/60Hz SELVStrømforbrukKNXMax 5 mAAC 24VMax 3 VASmart InfrastructureUnrestrictedKonformitetA6Vxxx_FDV_NO 2020-08-11KabeltilkoblingerTilkoblingSolid kobbertråd 1 x 0.8 mm ø til 1 mm2 2 x 0.8 mm ø til 1 mm2Avmantling6...7.5 mm (0.24...0.29 in)KNX/PL-Link Nettverk og strømforsyning.Kabel og konfigureringStandard EIB kabel 1 eller 2 twisted pairPar 1 rød/svartPar 2 gul/hvitDimensjon20 AWG (solid kobber)Revolvering pr.ft4 MinimumKapasitans30 pF/ft eller mindreSkjerm100% folie med nøytral trådKommunikasjonshastighet9,6 kbpsKabellengdeIhht. KNX krav <1000m