Title: +135.01=370.001-OE401T_03-320 Datablad Energimåler UH50.._1.PDF
Ytterdiametern för kabeln måste vara mellan 4 mm och 6 mm. Alla kablar måste gå in genom mätarens kabelgenomföring. Vi rekommenderar att ansluta kablarna, innan man monterar själva mätare, i en förgreningsdosa för flerledarkabel. Om en skärmad kabel används, får skärmningen inte anslutas till mätarens sida (anslutning endast på ena sida).17 / 30Ultraljudsmätare för värme och kyla UH50..CE2N5324sv 2015-09-16Pulsmoduler WZU-P2/WZU-P2LFunktionStandardpulserSnabbpulser18 / 30