Title: Igangkjøring aggregat.xlsx
Dato test 2 :Beskrivelse Test metode Verdi Godkjent Aggregat stopper ved brann koblet å testet agg ok Røyksensor tilluft ikke montert Bacnet innstilt mangler nett IP adresse satt in ip 192.168.30.53 ok Trykkføler tilluft koblet / testet nei Trykkføler avtrekk koblet / testet nei Brannspjeld er tilkoblet og testet nei Teknisk nett aggregat nei Teknisk nett director nei 192.168.30.54 Optimaiser er programmert nei Pumpe varme koblet testet skjekket alarm feil ok Shunt varme ja ok Kjølekompressor tilkoblet nei Kjølekompressor testet nei Isvann shunt tilkoblet / testet ikke aktuelt Service bryter IO tilkoblet ventilasjon koblet å testet ok Service bryter IO tilkoblet kompressor neiAlt testet og i orden:Dato : _________________________Sign: __________Didrik Alm_________Testskjema ventilasjon aggregatSystem nr testet : 360.023 Plassering : akse 16 plan 6 Dato for test : Dato test 2 :