Title: Pelican Ceiling HF - avtrekksrist Produktdatablad.pdf
Mätnoggrannhet och krav på raksträcka före anslutnings- lådan, se figur 2. Raksträckekrav beror på typ av störning före anslutningslådan. Figur 2 redovisar en böj, en dimen- sionsförändring samt T-stycke. Andra typer av störningar kräver minst 2xD raksträcka (D= anslutningsdimension) för att mätnoggrannhet ±10% på flödet ska innehållas.Projektering PELICAN CE HF finns med fyrkantsmått 595 x 595 i samtliga anslutningsstorlekar. Detta gör att luftdonet är mycket lätt att montera i kassettundertak med modulmått 600 x 600.Luftdonet läggs ovanpå T-bärverket för att sedan fixeras i kanalsystemet, se figur 2.K-faktor finns angiven på produktens märkning samt även i gällande injusteringsanvisning på www.swegon.com.