Title: +038=360.021-#####._10-360.021 Gold RXF-12 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
2,47 m/sInnUt14,820,0°C2115%5,24 kW17 %InnUt60,030,0°C0,042 l/s0,7 kPa2 IArtikkelbenevningTBLZ-1-27-117 Pa1,67 m/s106 Pa56 Pa156 PaSide: 21/24AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 (877695) Aggregatnavn: 360.025 GOLD RXF-12 +/- 3.000 m³/h - 100% samtidighetDato: 02.05.2019 16 / 1.0.20190424.1180148 Aggregat ID: AD-10000511826AntallProduktArtikkelbenevning1Inntak i topp, filterTBXZ-1-91-121Roterende varmeveksler, GOLD012FRXP01XTilbehør og tekniske data, se tilluft1VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.Avtrekksluftmengde0,833 m³/sInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)593 PaStatisk trykkøking i SFPv beregning543 Pa