Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Preakseptert ytelse: Ventilasjonsanlegg må utføres slik at de ikke bidrar til brann- og røykspredning i kanalnettet eller på grunn av utettheter mellom kanal og den bygningsdelen den føres gjennom, eller brannspredning på grunn av varmeledning i kanalgodset.Beskrivelse av fravik: Det tillates at brannisolering av ventilasjonskanaler og/eller minimumsavstand mellom kanal og brennbart materiale kan unnlates i sprinklet område som ikke er mot rømningsvei. Dette er et fravik fra preakseptert løsning som tilsier at ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner skal brannisoleres for å unngå brann- eller røykspredning via kanal som går gjennom branncelle- begrensende konstruksjon.Risikoreduserende tiltak: - Sprinkling av bygningen. - Brannalarmanlegg med direkte alarmoverføring til brannvesenet.Utelatelse av brannisolering av kanaler i kombinasjon med sprinkling, var tidligere ansett som en preakseptert løsning.