Title: 360.023 Swegon Gold RXF-12 +- 3.000 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Forordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgrad66,0 %SFP0,89 kW/(m³/s)1Anslutningsgavl, AvkastStatisk trykkfall20 Pa1Spjeld, TBSA-3-000-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertSide: 6/20AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.023 GOLD RXF-12 +/- 3.000 m³/h - 100% samtidighetStatisk trykkfallAntallTilbehørDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-100005347046 PaSide: 7/20AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.023 GOLD RXF-12 +/- 3.000 m³/h - 90% samtidighetDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534704GOLD F RX Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende dataAggregatstørrelse012Lufttetthet1,200kg/m³Tilluftsmengde2 700 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal0PaTilluftskanal243PaAvtrekksluftmengde2 700 m³/hStatisk trykkfallAvtrekkskanal243PaAvkastkanal0Pa