Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
Tabell II.42 Brannmotstandsklasse E 120/EI 30. Gjennomføring av enkeltrør.Rørisolasjon, type, densitetRørisolasjon, tykkelse, lengde (mm), FordelingTykkelse GPG (mm)Stålrør: Diameter D = 48 mm. Veggtykkelse 2,6 mm. C/CUisolertGPG 50GIPSPLATE- OG BETONGVEGG ≥ 100 mm:Tabell II.43 Brannmotstandsklasse E 120/EI 120. Store rørgjennomføringer ≤ 1000 x 1000 mm.Rørisolasjon, type, densitetRørisolasjon, tykkelse, lengde (mm), FordelingTykkelse GPG fra begge sider (mm)Stålrør: Diameter(D): 40 ≤ D ≤ 42 mm, Veggtykkelse (t): 2,6 ≤ t ≤ 14,2 mm. U/CSteinull 85 kg/m320, 1150, LSGPG 40ULTIMATE 80 kg/m320, 1150, LSGPG 40Tabell II.44 Brannmotstandsklasse E 120/EI 120. Gjennomføring av enkeltrør.Rørisolasjon, type, densitetRørisolasjon, tykkelse, lengde (mm), FordelingTykkelse GPG fra begge sider (mm)Stålrør: Diameter(D): 40 ≤ D ≤ 42 mm, Veggtykkelse (t): 2,6 ≤ t ≤ 14,2 mm. U/C Steinull 85 kg/m3 Glassull 75 kg/m3 ULTIMATE 80 kg/m320, 550, LSGPG 3040, 600, LIGPG 30