Title: FDV - Ventil.pdf
6a [mm]9l0,2 [m]1,51210040] a P [p501,035(cid:552)30LWA [dB(A)]201051020304050 [l/s]2050100180 [m3/h]qK-faktorØ [mm]a [mm]Ø 100ak21,0941,5662,11Ø 125ak41,9562,9994,41Flexit AS (cid:90)(cid:90)(cid:90)(cid:17)(cid:565)(cid:72)(cid:91)(cid:76)(cid:87)(cid:17)(cid:81)(cid:82)vbh bl0,2Ø 12520043,56a [mm] 9123,0151002,5] a P [tp50l0,2 [m]2,03540(cid:552)301,5LWA [dB(A)]2010510203040 5080 [l/s]2050100200[m3/h]q9122,814,31125,72157,41K-verdi er basert på montering av ventil på rett kanal.Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten til endringer. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.PRODUKTDATABLADTilluftsventilTillluftsventil i stål, för ventilationssystem.