Title: DM1-3-HEA-8_5-D-Luftinntak-avkast.pdf
n:\519\10\5191019\4 resultatdokumenter\41 rapporter\cfd analyse dronning mauds gate 1-3 - breeam hea 8.docx2019-04-12 | Side 2 av 23CFD analyse Dronning Mauds gate 1-3 BREEAM Hea 8 Oppdragsnr.: 5191019 Dokumentnr.: CFD-01 Versjon: 01SammendragKravet for lav kortslutning i Hea 8 i BREEAM-NOR ver. 1.1 (2012) er 10 meters avstand fra avkast til inntak. Det må dokumenteres at løsninger som ikke overholder dette kravet vil gi minimalt med kortslutning.Denne rapporten beskriver CFD-simuleringer utført for de konkrete avkast- og inntaksløsningene for rehabiliteringen av Dronning Mauds gate 1-3, for dokumentasjon i henhold til BREEAM.Komparativ CFD-analyse viser at jethette-løsningene for avkast overholder bedre kravet i BREEAM enn den diffuse løsningen.