Title: +135.01=744.001-UP001T_03-O80 LED brukermanual.pdf
5. Nødlysarmaturer skal testes og resultater/ handlinger skal loggføres i henhold til gjeldene forskrifter. Henviser her til NS-EN 50172:a. Funksjonstest minimum en gangpr. måned.b. Full utladetest minimum en gang pr. år. Vi anbefaler, av sikkerhetsmessige hensyn, å foreta full utladetest hver 3.c. Det som skal loggføres er:i. Dato for igangsetting av anlegget ii. Dato for tester iii. Dato og kommentarer til servicepå anleggetiv. Dato for feil som oppstår påanlegget og hvilke tiltak som måiverksettesv. Dato for når tiltak er iverksatt ogtørr og ren mikrofiberklut. Rengjøring av reflektorer må utføres med forsiktighet slik at ikke reflektormaterialer skades.Armaturer med høy IP-klasse og uten plast - deler tåler vask med aggressive vaskemidler.Etter bruk av aggressive vaskemidler er det viktig å spyle armaturene med rent vann for å fjerne eventuelle vaskemiddelrester.