Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Lyft försiktigt upp aggregatet (utan ram) genom att använda de fyra stödkonsolerna (eller de fyra hörnen) och sätt in det i undertaket. OmKöldbäraranslutningarAnvänd gängkopplingar och lämpliga material som garanterar perfekt täthet vid anslutningen av vattenledningarna till värmeväxlarna eller ventilerna. Enheten har honkopplingar i inlopp och i utlopp, både för konfiguration med 2 rör och med 4 rör. Enheten har tessuto en avluftningsventil (se fig. 26) som kan styras med skruvnyckel på 8 mm.Modeller200 300 400 200* 300* 400*Anslutnings dimension (Ø) 3/4" 3/4" 3/4" 1/2" 1/2" 1/2"Modeller500 600 700 700 *Anslutnings dimension (Ø) 1" 1" 1" 3/4"Hetvattenkrets i versionen med 4 rör.Elektriska anslutningarVIKTIGT: • Anordningen ska installeras i enlighet med gällande nationellaanläggningsregler.