Title: +038=360.013-#####._02-360.013 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
MicroMax 180 1 x 220-240V 50/60 Hz0,18kW 3x230 V 1,17 AW2480 H2540Verkningsgrad / Verkningsgradsklass Läckagedata i enlighet med EuroventHöjd över havet / Lufttryckηe@p22-11 EATR% Pa % m77,8 250 0,00 0OACF mbarH11,08 1 013Teknisk beskrivning Kondensation rotor typ ST1; fuktighet överförs endast i de fall då daggpunkten för en av luftströmmarna uppnås under vinterförhållanden. ST1 är byggd med en obehandlad aluminiumfolie och är en kostnadseffektiv lösning för att återvinna värme för standardapplikationer. SD är en slide-in i hölje för sektoriserade rotorer Ø950 - 2800 mm som passar in i luftbehandlingsaggregat.Enligt våra användar- och leveransvillkorMed reservation för ändringar och tilläggRotorØ 2 340D 200H 2 540W 2 480L 290ST1-XL-SV-2340-SD-V1-DU-5D.B.M. SpA a Socio UnkoDM Via Ugo La Malf 10— 28040 Varallo Pombia (NO) — lta[vTeL +39 0321 956794 — E mall: salesdbmcoiIsxornR&H AS DM 1-3, 360013VVBKAPASITETS DATA:CC Arild B-1234-00897/1 2 25