Title: EXC - avtrekksventil.pdf
Ljuddämpning (DL) redovisas i oktavband. Mynningsdämpning är inkluderat i värdena.Data gäller för EXC + EXCT 2.Ljuddata EXC vid kägelläge 0 mmLW = Ljudeffektnivå Lp10A = Ljudtrycksnivå dB (A) Kok = Korrektion för framtagning av LW-värden i oktavband LW = Lp10A + KOK ger frekvensuppdelning oktavbandLjudeffektnivå Lw(dB) Tabell KOK Storlek EXC 100 125 160 200 Tol.±Mittfrekvens (oktavband) Hz63 -1 1 -1 -1 2125 -4 -2 0 -1 3250 -6 -1 -2 -6 2500 1000 2000 4000 8000 -12 -1 -5 -11 0 -2 -11 -5 -1 -15 -6 -6 3 2 21 -3 0 -2 29 -10 -7 -10 2Ljuddämpning DL (dB) Tabell DLStorlek EXC 100 125 160 200 Tol.±63 23 21 19 15 6125 18 17 14 13 3Mittfrekvens (oktavband) Hz 250 14 12 12 11 2500 1000 2000 4000 8000 14 12 11 11 14 11 12 11 2 212 12 11 13 25 7 5 7 26 6 7 7 3Dimensioneringsdiagram EXC – FrånluftLuftflöde – Tryckfall – Ljudnivå • Diagrammen skall ej användas för injustering. • Diagrammen visar olika lägen för innerkonan i förhål-lande till ytterkonan angett i mm.