Title: 10 Funksjonsbeskrivelse 542.pdf.pdf
Brannalarmsentralen forsynes fra egen 230V kurssikring fra bygget 433 fordeling. Sentralen har egen batteribackup som fungerer ved bortfall av normalkraft. Ved bortfall av normalkraft er anlegget dimensjonert for ”normal drift” i minimum 24t og ”full alarm” minimum 30min.Hver brannsløyfe kan håndtere intil 127 adresser.Sløyfene er oppdelt etter følgende:542.101 – sløyfe 1 = 1 etg - 542.101 – sløyfe 2 = 2 og 3 etgFunksjonsbeskrivelse for system 542 BrannalarmanleggRev. 1 av 20.05.22 Side 3 av 61.5 Styring Brannalarmanlegget skal håndtere en lang rekke med styringer som skal fungere ved en rømningssituasjon, som ventilasjonsanlegg, heiser, dørmiljøer, sprinkelanlegg, belysning samt signaler til andre anlegg.1.5.1 AlarmoversiktForvarsel.Ved forvarsel så sendes ett signal til SD, i tillegg til at det på sentralen tennes ett lys, og den avgir en liten lokal alarm som kan avstilles på en av betjeningspanelene.Full alarm.