Title: +038=360.000-JV025T_01-CK 200 A Vifte Ventistål - Bruksanvisning.pdf
Fläkten ska monteras på ett sådant sätt att service och underhåll kan utföras. OBS! Beakta fläktens vikt och storlek. • Fläkten ska monteras så att ev. vibrationer ej kan överföras till kanalsystem och byggnadsstomme. Använd t ex dukstos för detta. • Elinstallation ska ske av behörig installatör. • Kopplingsschema finns på insidan av eldosans lock. • Elinstallation ska ske via allpolig strömbrytare i nära anslutning till fläkten eller via låsbar huvudström- brytare. • Kontrollera att fläkten är monterad och elektriskt ansluten på rätt sätt med skyddsjord och motor- skydd.Till enfasfläktar används jordfelsbrytare (typ A).AC-MOTOR • För varvtalsreglering av AC-motor kan transforma-tor/tyristor anslutas.AC-motorn har inbyggd termokontakt. • Kondensatorn (gäller endast AC-motor) har begrän- sad livslängd och bör bytas efter 45.000 driftstim- mar (ca 5 års kontinuerlig användning) för bibehål- len fläktfunktion. Defekt kondensator kan orsaka skada.