Title: Funksjonsbeskrivelse - 563.xxx Soneregulering.pdf
Temperaturfølere og fuktgivere gir signal til regulatoren. Regulatoren regulerer temperatur i den enkelte sone. Tiluftsspjeldet regulerer etter garderoben med høyeste fuktighet/temperaturen. Temperatur er plassert i garderobe og fuktgiver plassert dusjer. Dersom temperaturen avviker fra bør-verdien reguleres varmebehov / tilført kjølig luft fra ventilasjonen i sekvens, slik at temperaturen i sonen ligger mellom børverdi for varme og kjøling. Fukt reguleres ved at det tilføres mer luft dersom fuktnivå inne er mer enn 5% av utenivået i de sonene hvor fuktigheten er høyere. Denne sekvensen kjøres i 30 min på maks innregulert luftmengde. Gjentas om nødvendig, dersom ikke nivå er nede på nivå under 5%. Når romtemperatur /fukt ligger mellom bør-verdiene reduseres luftmengde til min og radiator-/gulvvarmeventil stenger. Fuktighet, temperatur, pådrag, spjeldvinkel og arbeidende børverdier for varme, kjøling for hver sone kan leses av på SD-anlegget. Bør-verdier for varme dag, varme nattsenk, kjøling dag, kjøling ved