Title: 30 Drift og vedlikeholdsinnstruks Brandengen skole.pdf.pdf
Innregulering Kanalnettet er utstyrt med reguleringsspjeld. Spjeldet har måleuttak og innstillbar spalte for utmåling av luftmengde. Spjeldene faststilles etter innregulering og skal etter dette ikke omstilles.25Brandengen skole Beskrivelse, drift og vedlikeholdsinstruks.Tilluftsventiler Se spesifikasjon under mappe 36 ventilasjon i FDV. Ventilene leveres med og uten plenumskammer.Avtrekksventiler Se spesifikasjon under mappe 36 ventilasjon i FDV. Det benyttes en større del av kontrollventiler (tallerkenventiler). Sentrale avtrekk dekkes med rist.Ventilene skal ikke tildekkes eller omjusteres etter at anlegget er ferdig innregulert og optimalisert.Brannspjeld Se spesifikasjon under mappe 36 ventilasjon i FDV. Styres via «steng inne» prinsippet og stenger rom ved utløsning av brannalarm i samme rom. Disse styres via brannspjeld undersentraler og gir videre signal direkte til brannalarm anlegg.Inntak / avkast Inntak med rist i vegg. Utkast med Jett hette på takDRIFTSINSTRUKS