Title: +038=360.000-NI001._61-DM1-3. 360.007 (7 etg) R&H - Målerapport.pdf
KONTROLLPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01Blankett nr.: 68-091ANLEGG : SYSTEM :TILLUFTROM NR.kontor 7-117 åpent kontrolandskap 7-116 kopi/print 7-115 kontor 7-114 åpent kontrolandskap 7-113 møterom 7-112 kontor 7-111 heislobby 7-309 kontor 7-012 åpent kontrolandskap 7-011 spise rom 7-010 møterom 7-009 garderobe 7-422Dronning Maud 1-3 +07= 360.007 TILLUFT Prosjektert Målt m3/h 83 799 83 83 738 292 389 83 83 767 508 385 169m3/h 100 1 150 110 100 840 330 440 80 100 880 590 440 200Avvik %3,75 -13,15 -5,68 3,75 9,82 10,61 10,51 3,75 3,75 8,95 7,63 9,38 5,62AVTRE Prosjek Målt m3/h m3/hTotal5 3604 4624,06KVALITETSHÅNDBOK Randem Hübert A/S - Stansevn. 11, 0975 OSLO - Telefon: 22 90 07 00 - Telefax: 22 90 07 10 E-mail: service@hybra.noDato : Ref. :Avvik %06.07.2021 Didrik Alm ANMERKNING