Title: 2020,nov - Teknisk Rapport Ventilasjon 360.002, Caverion.pdf
Notat Utført ettersyn iht serviflexkontrakt. Anlegg har problemer med trykk i kanaler. Anlegg har alarmer på: avtrekksvifte effektbegrensing (274), lavt avtrekkstrykk (77), lavt tilluftstrykk (75) og høyt avtrekkstrykk(78). Vaktmester sier at anlegg stopper hver dag på alarm 78. Dette bør tas på garantien. Anlegget har også en åpen koblingsboks utvendig på aggregat.[TG] Tilstandsgrad[KG] KonsekvensgradAvvikslukkingFeil arbeidstrykk tilluft og avtrekk Utbedre åpen koblingsboksTiltak Vurdere innstillinger/innreguleringer og kanalnett Bytte koblingsboks til større type for å få plass til koblingsstykker.EstimatGaranti? Garanti?Sum avvikslukking: pris eks.mva. gyldig i 60 dager fra besøksdatoDokumentet og innholdet er konfidensielt. Overlevering til tredjemann eller utnyttelse av innhold er forbudt. Caverion Norge AS, Ole Deviksvei 10, 0666 Oslo, org. NO959069743MVA Foretaksregisteret.24.11.2020 09:03Side 2