Title: +038=320.001-IE005._02-Regulator for elkjeler etter 2010.pdf
NB! Om utetemperaturføler er innkoblet er det ikke mulig å påvirke framledningstemperaturen på annet vis enn å justere fyringskurven. Er temperaturen for lav kan dette kompenseres ved å parallellforskyve kurven oppover, eller endre helning.Uteføler - tilbehørUteføleren er et tilbehør til regulatoren og bestilles separat. Regulatoren er bereget for følere som har følgende data; Uteføler 200 035 NTC 150 ΩOmvandlingstabell for følere:Ute °C ÷ 30 ÷ 25 ÷ 20 ÷ 15 ÷ 10 ÷ 5 0 5 10 15 20 25Ohm 1880 1443 1115 870 680 540 430 340 276 225 180 151NTC22k 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110Kohm 66,3 41,8 27,1 18 12,2 8,5 6 4,2 3,13 2,32 1,75 1,33Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315FjernstyringKjelen har mulighet for fjernstyring både av temperatur og effekt fra f.eks. SD-anlegg. Dette gjøres med analogt signal, 0-10V.For å aktivere fjernstyring på kjelen må man gå inn i Setup-menyen via Service-menyen. Denne er kun tilgjengelig 1 minutt etter at kjelen er tilført strøm.