Title: Arbeider med forhøyet risiko.doc
tillates. Andre tiltak iverksettes i samråd med driftsleder/eiendomssjef basert på gjennomført risikovurdering. Bortfall av-/midlertidig utkobling av automatisk brannalarmanlegg: I enkelte tilfeller kan det være behov for å koble ut deler av brannalarmanlegget for å hindre unødig utløsing av brannalarm. I slike tilfeller skal det gjennomføres en risikovurdering før brannalarmanlegget frakobles. En utkobling av brannalarmanlegget skal ikke gi redusert sikkerhet i forhold til varsling av brann. Det er viktig at brannalarmanlegget ikke kobles ut før det er helt nødvendig og at det kobles inn igjen så snart det er mulig. Den midlertidige utkoblingen skal utføres av brannvernleder, driftsleder eller en person de bemyndiger. Tidspunkt for ut- og innkobling skal føres i brannalarmanleggets loggbok. Leietakere og andre alarmmottakere skal varsles om utkobling og varighet på denne. Ved lengre tids utkobling skal brannvesenet varsles dersom alarmoverføring er etablert mot disse. Leverandøren av anlegget skal først