Title: 320.004_SB402.pdf
320.004_SB402V5833A2118Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, utv. gjenger, DN25-40, V5833ATrykkbalansert reguleringsventil. For fan coil enheter, små ettervarmere/etterkjølere og små ventilasjonsanlegg; varmt eller kaldt vann (max. 50% glykol), vannkvalitet VDI2035. Ventilserie: V5833A2 Ventiltype: 3-veis blandeventil, trykkbal. Medium: vann Materialer: hus i messing, spindel i rustfritt stål, spindelplugg i messing Prosess for å åpne: spindel ned Slag: 6,5mm Medie: 2...130C Trykklasse: PN16 Anslutninger: flat pakning Mengdekarakt.: linjær Ventilene leveres med manuellt justeringsdeksel6,5 mm DN: 40mm Diameter tilkobling: G2 1/4" RG Kvs: 25 Lukketrykk 300N: no Lukketrykk 400N: 1000kPaML7430E1005Honeywell Aktuator 0/2..10V, 6,5mm, 400N, ML7430/ML7435