Title: datablad esi sokkelsummer.pdf
Summeren er innebygget og integrert i sokkelen hvor det monteres en EDI detektor eller en ESI strobe. Summere styres og strømforsynes fra sentralen via paralellampe uttaket på den tilkoblede detektor eller strobe. Det er derfor ikke mulig å ha samtidig paralellampe funksjon på denne detektoren.Et garantert lydnivå på 85dB(A) på 1 meter oppnås med et strømforbruk på kun 3mA. Summeren genererer lite sløyfe interferens slik at inntil 126 summere kan benyttes på samme sløyfe (avhengig av øvrig bestykning).Adressering Den detektorstyrte summeren får sine styresignaler fra tilkoblet detektor eller strobe. Denne her derfor ingen egen adresse.Integrerte sokkelsummer ESI-20 Denne summeren tilbyr: - to klangområder 55–75dB og 75–91dB - synkronisering av ‘alarm’ og ‘evakuering’ signaler - individuell og sone/ gruppe adressering - innebygget isolator - unik akustisk selvtest funksjonFor å bestemme nøyaktig kapasitet I sløyfen så må eget kalkulasjonsprogram benyttes.