Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.TOM UTSPARING BRANNMOTSTAND EI 120 (E 120)DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing Ø 160mmÅpningen må tettes med 25mm dyp bakdytt av steinull på undersidenØ160mm FR Rørmansjett med 60mm høyde på undersidenFestes med Ø4mm betongskruerKABLER I BUNT BRANNMOTSTAND EI 120 (E 120)≥ 10mm åpning mellom bunt og konstruksjonKabler ≤ Ø21mm i bunt ≤ Ø55mmDEKKEKONSTRUKSJONERTett åpninger med 10mm dyp Protecta FR Akryl på 40mm dyp bakdytt av steinull fra undersiden