Title: +038=370.101-OE001T_01-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Produktoversikt.pdf
0,6 - 15 m3/hDN15 - DN50Typisk < 0,1 barOp til 16 årBatteri, 24 VAC/VDC, 230 VAC1Wireless M-Bus, M-Bus, BACnet, Modbus og analog udgangProgrammerbare logningsintervaller fra 1 minut til 1 årNejNejMULTICAL® 603MULTICAL® 803Typisk anvendelsesområdeBeboelse, mindre virksomheder, industriMindre virksomheder, industriMåleprincip ULTRAFLOW®UltralydUltralydMåletypeVarme, køling, varme/kølingVarme, køling, varme/kølingTypeKombineret måler – adskillelige del- enhederKombineret måler – adskillelige del- enhederGodkendelser til varme (MID) og køling (TS)JaJaFlowsensorkabelULTRAFLOW®: ≤ 10 m Cable Extender Box: ≤ 30 m Pulse Transmitter: ≤ 100 mULTRAFLOW®: ≤ 10 m Cable Extender Box: ≤ 30 m Pulse Transmitter: ≤ 100 mTemperaturfølerkabler2-leder: 1,5 - 10 m 4-leder: 1,5 - 100 m2-leder: 1,5 - 10 m 4-leder: 1,5 - 100 mKonfiguration på stedet af f.eks. fremløb/ returløbJaJaNominelt flow ULTRAFLOW®0,6 - 1000 m³/h0,6 - 1000 m³/hStørrelser ULTRAFLOW®