Title: +038=29.001-QM002._08-Flammatex Branngardin - Produktdokumentasjon.pdf
hele branngardinens flate. Sprinkeldyser bør settes påStrålingsresultat EW120: 30 minutter1,0 kW/m2eksponert og ueksponert side for å garantere funksjon under hele brannforløpet.45 minutter1,3 kW/m260 minutter2,1 kW/m290 minutter5,2 kW/m2120 minutter8,7 kW/m26Flammatex 02-2020 NO.qxp_BVS Branngardiner 02.03.2020 13:31 Side 7Størrelser og vektVekt : Kassett 200mm Kassett 250mm Festebrakett inkl motorfeste Bunnlist Motor Ø85 rør Løphjul E60/EW60 duk E120/EW30 duk EW120 duk9,65 kg/m 12,50 kg/m 8,20 kg/par 4,80 kg/m 5,10 kg 2,83 kg/m 2,00 kg 0,50 kg/m2 0,70 kg/m2 1,60 kg/m2Brannklasse E30-E120 EW30-EW60 EW90-EW120 EW90-EW120 EW90-EW120Høyde mm <=6000 <=6000 <=2400/2900* <=5000 <=6000 * Uten støttehjulKassett mm 200x200mm 200x200mm 200x200mm 250x250mm 300x300mmFøreskinne mm 100x45mm 100x45mm 100x45mm 100x45mm 100x45mm7NanoUPS v4.4Styresentral med UPS funksjon:Flammatex branngardiner leveres med en avansertstyresentral med batteribackup.