Title: 33 Kapasitets måler.pdf.pdf
Teknisk beskrivningTillgängliga storlekar : 2”/DN50 till 8”/DN200 10”/DN250 och 12”/DN300 tillgängliga utan godkännanden • Tryckdata : Max. arbetstryck 16 bar (232 psi) • Temperaturdata : 4°C till 50°C (39°F till 122°C) • Anslutning : Rillad • Noggrannhet : ±2% FM, ±5% LPCB, ±2.5% VdS • Installation: Standardversion Behåll 10 rördiameter uppströms och 5 rördiameter nedströms Kort version Behåll 5 rördiameter uppströms och 2 rördiameter nedströmsTillgängliga storlekar : 2”/DN50 till 8”/DN200 10”/DN250 och 12”/DN300 tillgängliga utan godkännanden • Tryckdata : Max. arbetstryck 16 bar (232 psi) • Temperaturdata : 4°C till 50°C (39°F till 122°C) • Anslutning : Rillad • Noggrannhet : ±2% FM, ±5% LPCB, ±2.5% VdS • Installation: Standardversion Behåll 10 rördiameter uppströms och 5 rördiameter nedströms Kort version Behåll 5 rördiameter uppströms och 2 rördiameter nedströmsFlödesmätare - Turbo-Lux 3 Material och måttPunkt Beskrivning Hus12 3 4 5 6