Title: +135.01=370.001-JP502T_01-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
For anlegg som er bygd etter tekniske standarder, kan man anta kom- patibilitet mellom standard tetning / standard mekanisk tetning og medium under normale driftsbetingelser. Spesielle omstendigheter (f.eks. solide stoffer, oljer eller EPDM-angripende stoffer i medium, luftandel i systemet o.l.) krever ev. spesialtetninger. LES DETTE: Gjennomstrømmingsverdien som vises i displayet til IR-monitoren / IR-stick eller som leveres til bygningsautomatiseringsteknikken, skal ikke brukes til regulering av pumpen. Denne verdien gjengir bare en tendens.Det utleveres ikke gjennomstrømmingsverdier for alle pumpetyper.LES DETTE: Det er svært viktig å følge sikkerhetsdatabladet for mediet som skal transporteres!WILO SE 03/20185.466.1NorskPumpe Stratos GIGA/Stratos GIGA-D/Stratos GIGA B • Monterings- og driftsveiledningTilbehørTilbehør må bestilles separat: • Stratos GIGA/Stratos GIGA-D:3 konsoller med fikseringsmateriale for fundamentmonteringStratos GIGA B: