Title: +175=432.001_432 Hovedfordelinger.Beskrivelse.pdf
Un affìcheur numérique donne en permanence la phase la plus chargée et permet par pression successive sur une touche la lecture de 11, 12, 13 et I neutre.Seuil d'affichage de l'ampèremètre : o courant mini > 0,2 x ln (pour des courants inférieurs, l'afficheur ne fonctionne pas) tr courant maxi < 10 x ln. I Earth-fault protectíon (T) Module of residual currenttype. \r;ith adjusteblethroshold (8 settings bet'¡.'een 0.2 and 1 tìmes In) and acljustaúie iime rjeláy (4 setings). I Communication (COM) Data iransmission to Digipact mcnitoring and control modules for electrical distrìbut¡on ¡ settings a phase ând neutral currents (rms values),¡ overload conditíon aìarm tr cause of tripping (overload, short-circuit, etc.).on they contìnucusly índicGtÊs the current of the phase lvìth ihe greatest ing a scroll br-rtton, it is also possible to d¡splay suôcessivøly the 12, 13 and I neutral. the phase for which the current is Cisplayed.Ammeter display linrits: