Title: 01.2 Funksjonsbeskrivelse Brannalarm Smestad skole.pdf
Det er primært benyttet optiske røykdetektorer og manuelle meldere montert i sløyfe. I spesialrom som Mat og Helse og Trearbeid og lignende er det benyttet en blanding av multikriterie- og optiske detektorer.Alarmering skjer ved bruk av summere/alarmklokker og optiske lys. Alle alarmorganer er strømforsynt fra brannalarmanlegget.StyringerBrannalarmsentralene håndterer en rekke styringer, herunder styring av musikkanlegg, rømningsdører, heis, ventilasjonsstyring, solavskjerming og dørholdemagneter. Dører på dørholdemagnet må settes opp manuelt. Ventilasjonssystemene resettes ikke automatisk etter tilbakestilt av brannalarm, dette må utføres manuelt.DørerEnkelte dører i brannvegger er utstyrt med holdemagnet som er forriglet mot brannalarmsentralen. Holdemagneter er strømforsynt fra egne strømforsyninger som er overvåket fra brannalarmanlegget.Ventilasjonsanlegg