Title: +175=360.001_IV001_BS-Teknikk AS Brukerveiledning SC-9100.Produktinformasjon.pdf
Trykk Neste vindu kan vise tilluftstemperaturens innstilt verdi (settpunkt)NIVÀ 2: For installatør. Her stilles P-bånd,I-tid,-kompenseringskurver etc. -Her trengs adgangskode.NIV¡, 3: For BS ingeniører -her trengs passord. TASTATTIRBETJEIIING:Skal-Tilluftstemp 18C@ @o o @ @: Velg neste informasjon i listen: Velg foregàende informasjon: Aklivere/kvittere endring,alarm,etc: Gå tilbake LiI normalstillingFor endring av innstilling trykkes E-tasten en gang-vindusteksten blinker,og ny verdi stilles med piltastene. Når ny verdi er valgt trykkes E-tasten-vindustekst slutter å blinke,og den nye verdien er valgt. Min. begrenser,-utekompensering etc. må stilles i nivå 2.DatoUtf.rtDøHII SYKEHJEM YENTILÂSJONSÂNLEGG-36. O3BS TEKNIKK A/S OLUF ONSUMS VEI 9BRUKERVEILEDNING FOR REGUTATOR TYPE SC-9100Godkj.ntST^ANDARDSYSTEM SC-31VIK30680 osLoUtgo€End.lngDatoSignotur NomOppi tegnEßt- fôrEEt. ov78for neste bilde -informasjon