Title: DM1-3-HEA-8_5-D-Luftinntak-avkast.REV01.pdf
Simuleringer er kjørt for luftmengder i henhold til kolonne 4 i Tabell 1 for inntak og Tabell 2 for avkast. Dette er luftmengder som er redusert fra et maksimumsnivå med en oppgitt reduksjonsfaktor. Dette representerer en vurdering av samtidighet for ventilasjonssystemene basert på at de er for kontor (reduksjonsfaktor 30 %).Den reduserte luftmengden er valgt siden den gir den korteste kastelengden for jethettene og vil være konservativt mht. kortslutning.Tabell 1: Luftmengder for inntakInntak (ref. Figur 6) Maks. luftmengde[m3/h]ReduksjonsfaktorSimulert luftmengde [m3/h]01425330 %297702607530 %425303702030 %4914041890030 %1323005238530 %1670062347930 %1643507844230 %5909082616530 %18316n:\519\10\5191019\4 resultatdokumenter\41 rapporter\cfd analyse dronning mauds gate 1-3 - breeam hea 8.docx2020-01-13 | Side 11 av 27CFD analyse Dronning Mauds gate 1-3 BREEAM Hea 8 Oppdragsnr.: 5191019 Dokumentnr.: CFD-01 Versjon: 02