Title: Swegon Ventiler_baffler-Injusteringsguide.pdf
Figur 6. Exempel på dysinställning tvåmodulsenhet PARASOL - MLHM.Injusteringsguide 2014:12PFFigur 7. Exempel på dysinställning tvåmodulsenhet PARASOL PF - MLHM.www.swegon.com49KomfortmodulerPARASOL 1200PARASOL 1200 HFDysinställning per sida L L M M H H C CSidaKortsida Långsida Kortsida Långsida Kortsida Långsida Kortsida LångsidaDysstorlekLiten Liten Stor Stor Liten + stor Liten + stor Helt stängd Helt stängdPARASOL 1200 PFDysinställning per sida L L M M H HSidaKortsida Långsida Kortsida Långsida Kortsida LångsidaDysstorlekLiten Liten Stor Stor Liten + stor Liten + storStängd Stängd *) Parasol PF med dysa C är inte helt stängd.C*) C*)Kortsida Långsida48Injusteringsguide 2014:12kpl per sida0,253 0,667 0,440 1,160 0,693 1,827 0 0kpl per sida0,842 2,221 0,991 2,612 1,211 3,1920,556 1,467PARASOL 1200 HF kpl 1,84 2,52 3,20 4,12 5,04Dysinställning **) LLLL LLMM MMMM MMHH HHHH