Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
Steinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge sider≥ 25mm isolasjon av glass eller steinull≥ 75kg/m3 ≥ 50cm på begge siderFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 45 C/C (E 60)Maks lysåpnings- bredde 30mmMASSIVTRE - VEGGERAlupex rør ≤ Ø75mmSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge sider9mm gjennomgående cellegummiFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 20 C/C (E 30)