Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Desligue a alimentação eléctrica de todos os circuitos antes de aceder às partes sob tensão.Desligue a alimentação eléctrica de todos os circuitos antes de aceder às partes sob tensão.Execute a ligação de terra antes das conexões eléctricas.Em conformidade com as regras de instalação, os dispositivos de desconexão da rede de alimentação devem prever uma abertura dos contatos (4mm) que permita a desconexão completa nas condições da categoria de sobretensão III.(cid:20)(cid:21)(cid:28)(cid:43)(cid:28)(cid:23)(cid:66)(cid:51)(cid:16)(cid:23)(cid:17)(cid:76)(cid:81)(cid:71)(cid:71)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:28)(cid:26)Nivelar a unidade usando uma bolha de nível e regulando as porcas e os relativos parafusos dos tirantes, mantendo uma distância de 25-30 mm entre a caixa de chapa e a superfície inferior do tecto falso.