Title: +175=521.001_521 kursopplegg for datakommunikasjon.Produktinformasjon.pdf
0 Én-detektor utgangsgruppe (Brann)alle utgangene tildelt gruppen aktiveres når minst én av detektorene tildelt subsonen melder brann0 To-detektor utgangsgruppe (2-detektoravhengig)alle utgangene tildelt gruppen aktiveres når minst 2 av detektorene tildelt subsonen melder brann0 Utkobling utgangsgruppealle utgangene tildelt gruppen aktiveres når minst én av detektorene tildelt subsonen er utkobletUtgangs gruppe 7Uigângs grupire 6Merk at en spesifikk utgang kan bare tildeles én utgangsgruppe av samme typen, men kan også tildeles andre typer; eksempel: utgang TB03 kan tildeles både til en En-detektor og en To- detektor ut gangs gruppe samtidig.Brukerhåndbok DELTA DA Art. nr.35120e.011, v2-052000214 Appendiks01Konfigurasjon av brannalarmanlegg - Eksempel Brannalarmsystemets hoved konfi gurasj on gj ennomføres grahsk ve d trjelp av FireWín Explorer - en'Windows basert applikasjon - og består av følgende trinn:Funksjons konfig urasjon . Brannsonedefinisjon;010'10101 - 0160