Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
5. Upprepa tömningsproceduren (steg 1, 2); en vakuumnivå på 0,67 mbar (500 µm Hg) måste uppnås och hållas i minst fyra timmar. Denna vakuumnivå måste uppmätas vid en av systemanslutningarna och inte på vakuumpumpens manometer.VIKTIGT: Använd aldrig en megohmmeter och belasta inte kompressorns motor när systemet är tömt. Det finns risk för intern kortslutning mellan motorlindningarna.Använd inte tillsatser för läckagekontroll. Använd inte CFC/ HCFC som spårmedel vid läckdetektering.6821.7 - Återfyllning av köldmedium i vätskefas