Title: Testrapport FST 16.06.22.pdf
01 - Normal driftBygget i dagmodus. Ingen alarmer på brannsentral og SDNrTypeBeskrivelse10Punkt237 solavskjerming30Punkt332 sprinkelanlegg02 - Brannalarm utløstRøykdetektor i tilluft trigges. Sprinkel løses utNrTypeBeskrivelse30Punkt332 sprinkelanlegg40Punkt360.001 Ventlasjonsaggregat04 - Spenningsløst byggHovedbryter legges ut Etter 30 minutter sjekkes nødlys og dørfunksjon.NrTypeBeskrivelse55Punkt432.101 HovedtavleForventet resultatSolavskjerming skal kunne betjenes som normalt. Settes i nedre stilling før test.Ingen alarmer. Normal stilling på alle ventiler og kranerForventet resultatSprinkel løser ut brannalarmDet gis røyk i tilluft på ett aggregat. Aggregat stanser etter utløst brannalarmForventet resultatHovedbryter legges utKontrollområdeTeknisk lagTeknisk lagKontrollområdeTeknisk lagTeknisk lagKontrollområdeTeknisk lagTestetNeiNeiTestetJaJaTestetJaKommentarKommentarUtløst av Vito