Title: 35 Varmepumpe.pdf
Utvendige rør frem til samlekummer er preisolerte PE100 SDR17. Kollektorslanger i brønner er glatte dobbeltrullet PEM 40 x 2,4 PN10 SDR17 PE100.VentilerDet er benyttet kuleventiler type TA. Sikkerhetsventiler fra IMI.IsoleringHele røranlegget inkl. ventiler etc. innvendig i bygget er kondensisolert med Armaflex. Tykkelser i forhold til temperaturnivåer. Utvendig røranlegg er preiolerte PE-rør.KjølemedieI brønnkretsen er det benyttet vann med 30 % HXI24. For øvrig informasjon se vedlagt datablad.FunksjonsbeskrivelseDriftstiderValgt pumpe –JP501 eller –JP502 er i drift kontinuerlig.Varmepumpedrift (vinterdrift) Ved sommerdrift åpner ventil –SC401 mot varmepumpe, mens –SC402 stenger. Turtemperaturen ved 320.002- RT401 reguleres til beregnet børverdi via varmepumper.Pumper –JP501/-JP502 går så lenge varmepumper er i drift.