Title: Funksjonsbeskrivelse Smestad.docx
UPS-kraftElektriker leverer UPS til alle dørautomatikker.Nødstrømmen skal holde i 60 minutter etter strømbrudd.Innerdører med automatikkDe fleste innerdører med automatikk skal stå oppe på holdemagnet.Dører skal ha albuebryter på begge sider.SignalerHoldemagneter skal ha brannsignal.Dører med kortleser skal ha magnetkontakt og microbryter foråpen/lukket indikasjon.Dører med kortleser som skal stå oppe på dagtid skal ha brannsignal rett i dørautomatikk, dette må styres slik at døren blir stående åpen på dagtid og lukket på kveldstid.FunksjonDører med holdemagnet skal stå oppe på til en hver tid.Holdemagneter kan frigjøres ved å trykke på rød knapp i underkantav magnet.Ved brannalarm løser magneter ut og dørene lukkes.De kan da åpnes med albuebryter på begge sider av døren.Tofløy dører har koordinator som gjør at dørene lukker seg i riktig rekkefølge.Passiv fløy har mekanisk dørlukker og panikkbeslag.Dører med kortleser har KAC boks og er også koblet til brannsignal.