Title: +135.01=564.005-XS107T_02-Datablad P30 termostat.pdf
9 / 16Siemens Building TechnologiesVäggmonterade givare och rumsenheter QMX3.P..CM2N1602sv 2017-08-29…. . .…Idrifttagning (Plug & Play, KNX PL-Link)Om endast en enhet är ansluten till KNX PL-Link-bussen, upprättar rumsenheten automatiskt kommunikationen med rumsautomationsstationen, därifrån funktionerna är nerladdade till rumsenheten (Plug & Play).Följande steg genomförs:Steg Med displayBeskrivning1Byggnadsnumrets och enhetens versionsnummer visas.2Den individuella adressen (IA) laddas ner till rumsenhetenvia KNX PL-Link.Detta steg hoppas över om enheten redan är konfigurerad.Anm.: Konfigurationsfilen kan laddas ner när som helst;vilket innebär att dessa tecken visas varje gångrumsautomationsstationen startar en nedladdning.3aEfter uppstart, återgår enheten till normal drift (Bildexempel;bilden är beroende av applikationen i rumsautomations-stationen).3bVid felaktig konfiguration visas "UCFG" i displayen