Title: 10 Actulux - Manual - SVM Controls.pdf.pdf
24V DC24V DCMotortilslutning1 stk. (linieovervågning: 1-4 linier)1 stk. (linieovervågning: 1-4 linier)Max. total belastning5A8ADriftstemperatur15°C - +40°C15°C - +40°CKapslingsklasseIP 54IP 54Batteri back-up (72 timer)JaJaBatterier2 stk. 12V/7.2AH2 stk. 12V/7.2AHDimensioner BxHxD286 x 238 x 113 mm286 x 238 x 113 mmVægt inkl. batterier7,5 kg.7,5 kg.FarveHvid front / Sort labelHvid front / Sort labelBrandgruppe1 stk. med linieovervågning. / Max. strømforbrug for brandtryk (LED+buzzer) = 17,6mA = wca. 8 brandtrykKomfortgruppe1 stk. ubegrænset antal trykRøg- og termomelder1 stk. med linieovervågning / Max. strømforbrug for detektorer = 2.2 mA = approx. 22 stk. detektorerVejrsensor / luk altJaJaAlarmudgangJa - potentialfri skiftekontakt, max. 48V / 0.5AJa - potentialfri skiftekontakt, max. 48V / 0.5AFejludgangJa - potentialfri skiftekontakt, max. 48V / 0.5AJa - potentialfri skiftekontakt, max. 48V / 0.5A24V DC strømforsyning ud