Title: V-330-60-001 Hydraulisk Beregning 02-02.pdf
DN 25DN 25DN 25DN 65DN 25DN 25DN 65DN 25DN 25Brannklasse: OH3, Våtanlegg, Utløsningsareal min 216m² Område: 02-02 MEKK SUNKOST System: 330.001 Brannslokking våt Areal: 221,60 m² m² PQ: 1582 l/min Trykk: 5,387 bar12 m² Dekn: Vanntetthet: 5 mm/min Min Trykk pr hode: 0,500 bar Utløsningstemp: K-Faktor:68 °C 80DN 6516DN 65 3DN 25DN 65DN 25DN 65DN 25 2 DN 100DN 1004 DN 65DN 25DN 657DN 100DN 25DN 65 8DN 65 91DN 25DN 6514DN 6513DN 100DN 25DN 25DN 25DN 25DN 2535DN 6515 DN 25DN 25DN 25DN 25DN 25DN 25DN 25DN 25DN 655 DN 25DN 656 DN 25DN 25DN 25DN 25DN 25DN 25DN 6510 DN 25DN 25DN 25DN 6511 DN 25DN 25DN 6512 DN 25RevEndringSignDatoAktiv Sprinkler AS Maskinveien 6 4033 Stavanger 51 80 11 10Fase:Tegnet av:Tegnet dato:ArbeidstegningDesigner02/03/22Prosjekt nr:Prosjekteringsleder:Prosjektleder:21076Cato SletbakkGaute Larsen-Holstad