Title: DM 1-3 Integrasjonstest Hovedkurs varme og kjøling.pdf
Temperaturgivere 310.101-RT402 Reguelringsventil: 310.101-SB511Sirkulasjosnpumpe varmtvann: 310.101-JP502Pumpe: 320.101-JP501, .Sirkulasjosnpumpe varmtvann: 310.101-JP502 Temperaturgivere 310.101-RT402 Reguelringsventil: 310.101-SB402 Energimåler: -OE901 varmeproduksjon fjernvarmeReaksjonReguleringsventil regulerer etter temperaturgiver 310.101-RT402. Setpunkt: 60 °C Separat funksjon i SD-bilde skal muliggjøre overstyring mht. hetvannsspyling / legionellasikring. Setpunkt: 80 °CHovedbryter (AUTO posisjon) Delfunksjon (AUTO posisjon)Sirkulasjonspumper: Drift og feilsignal. Drifstimer Temperatur: Erverdi utekompensert kurve Reguleringsventil: Datapunkter Energi Avlesning, nullsum, systemvirkningsgradAnsvarlig entreprenør Rør /aut.Aut.Aut.Resultat testTemperatur er ok.Ok.Drift er ok, energimåler er ok.Nullsum, COP, og systmvirkningsgrad blir ivaretatt av EOS systemet. Dette er ikke tilknyttet SD anlegget.Feil / manglerSide 12 av 12