Title: Plenumskammer ALSd.pdf
Avståndet mellan anslutningslådan och luftdonet kan förlängas med cirkulär kanal upp till 500 mm utan att mätslangar och spjällreglage behöver förlängas. För don- montage, se respektive luftdons monterings- och skötsel- instruktion.Injustering Injustering sker alltid i kombination med ett luftdon. Se det aktuella luftdonets montage- och skötselinstruktion för specifikt injusteringsförfarande.0xD / ±5%0xD / ±5%2xD / ±10%Mätnoggrannhet och krav på raksträcka före anslutnings- lådan, se figur 1. Raksträckekrav beror på typ av störning före anslutningslådan. Figur 1 redovisar en böj, en dimen- sionsförändring samt T-stycke. Andra typer av störningar kräver minst 2xD raksträcka (D= anslutningsdimension) för att mätnoggrannhet ±10% på flödet ska innehållas.Figur 1. Montage. 1 = Pendlar. 2 = Montageband.T / E X T R A C T A I RTILLUFT / SUPPLY AIRAnslutningslådan i sig har alltid två mätslangar, en för tilluft samt en för frånluft.TILLUFT / SUPPLY AIR