Title: +135.01=370.001-SB401T_01-320 Datablad Ventil motor_SQS65.pdf
Montering möjlig i ställdon SQS35.00, SQS35.03, SQS85.00, SQS85.03.Kopplingspunkten är inställbar 0 ... 100 % av lyft- höjden.Ytterligare uppgifter se avsnitt Tekniska data.För den elektriska anslutningen se respektive apparat- och anslutningsschema. Installationen skall utföras i enlighet med lokala föreskrifter.Säkerhetstekniska föreskrifter och begränsningar till skydd av personer och egendom skall obetingat beaktas!I ställdon SQS65... skall bygeln för flödeskarakteristiken placeras i läge ”lin”, när en ventil av typ VVG55... används.Beakta tillåtna omgivningstemperaturer, se avsnitt Tekniska data. Om en hjälpkontakt erfordras, så skall dess kopplingspunkt anges på anläggnings- schemat.Monteringsinstruktion medföljer förpackningen.TypMonteringsinstruktionTypMonteringsinstruktionSQS35.00M4573.1SQS63.5M4573.3SQS35.03SQS65M4573.4SQS35.50M4573.2SQS65.2M4573.5SQS35.53SQS85.00M4573.6ASC9.6G4573.1SQS85.03