Title: BRV59_360.004_Funksjonsbeskrivelse..pdf
TILLUFTSVIFTE styres fra US Viften blir turtallsregulert fra frekvensomformer (-LR401) og er forriglet over spjeldmotor (-KA401) på inntaksspjeld.Viften er forriglet over frosttermostat.JV501FRALUFTSVIFTE styres fra US. Viften blir turtallsregulert fra frekvensomformer (-LR501) og er forriglet over spjeldmotor (-KA501) på avkastspjeldJP451SIRKULASJONSPUMPE for varmebatteri LV401. Behovsstyrt av utetemperatur.JP461SIRKULASJONSPUMPE for kjølebatteri LK401. Behovsstyrt av sommermodus.SS401SPJELDMOTOR KA401 med fjær tilbaketrekk montert på inntaksspjeld SS401 åpner/lukker ved start/stopp av JV401. Spjeldet går i åpen stilling før vifte JV401 starter.SS501SPJELDMOTOR KA501 montert på fraluftspjeld SS501 åpner/lukker ved start/stopp av JV501. Spjeldet går i åpen stilling før vifte JV501 starter. Stenger ved detektert røyk i avtrekkskanal.Side 1GK INNEKLIMA AS ByggautomasjonBromstadveien 59 Ventilasjonsaggregat360.004SS502