Title: 310-Aiwell controll.pdf
Det er valgfritt om bruk av kabel ende sleeve. Om brukt, anbefaler vi type: 0,34 – 0,8mm2 minimum 8mm lang.Note! Ved tilkoblinger av bus kabel, kan en sjekke mellom A og B ca 120 Ohm. Dette kan måles underveis for og kvalitets sikre god tilkobling.2. Forkortelser og definisjoner2.1 ForkortelserSISensor InterfaceSIBSensor Interface BusSBSensor BusHWHardwareTSTemperatur SensorWSVann SensorLSLast SensorSS-GSnø Sensor BakkeFSFrost SensorWDVann Detektor (Gammel type)PSPower SupplySS-GlassSnøsensor Glass2.2 DefinisjonerNotat: Generell tilleggsinformasjonViktig: Informasjon som er viktig for at anlegg skal virke som tiltenkt.AC3000 Installasjon og Bruker ManualRevisjon 22Dokument: 300100AC3000 Installasjon og Bruker ManualSide 8 av 40Installasjons Manual3. Installer AC3000 Controller enhetController enheten må monteres på en tørr og varm plass mellom 0 til 50 grader. Kan være i et sikringsskap, distribusjonsskap, korridor e.l.