Title: DM1-3-HEA-8_5-D-Luftinntak-avkast.REV01.pdf
Modellen inkluderer totalt 8 aktive luftinntak (hvorav 3 av de er doble) og 8 aktive avkast. Alle de 8 luftinntakene ligger nærmere et eller flere avkast enn 10 m – kravet som inngår i BREEAM Hea 8. Fire av avkastene har en jethetteløsning, mens de fire andre har en tradisjonell avkastrist. Overordnet sett er inntakene og avkastene vist i Figur 5 og Figur 6. Her er avkast vist med lilla og inntak med cyan. De øvrige inntakene og avkastene på bygget er ikke tatt med i denne CFD-analysen.Figur 5: Inntak- og avkastsystemene på Dronning Mauds gate 1-3n:\519\10\5191019\4 resultatdokumenter\41 rapporter\cfd analyse dronning mauds gate 1-3 - breeam hea 8.docx2020-01-13 | Side 10 av 27CFD analyse Dronning Mauds gate 1-3 BREEAM Hea 8 Oppdragsnr.: 5191019 Dokumentnr.: CFD-01 Versjon: 02Figur 6: Hvert av innkastene og avkastene har fått et nummer som brukes videre i denne rapporten sammen med fargekoden cyan for inntak og lilla for avkast.