Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Effettuare i collegamenti idraulici allo scambiatore o alle valvole utilizzando delle giunzioni filettate e materiale idoneo a garantire una perfetta tenuta. L'unità è dotata di attacchi femmina in ingresso ed in uscita sia per la configurazione 2 tubi che 4 tubi. L'unità è inoltre provvistadi valvolina di sfogo aria (vedi fig. 26) manovrabile con chiave da 8 mm.Modelli200 300 400 200* 300* 400*Dimensione attacchi (Ø) 3/4" 3/4" 3/4" 1/2" 1/2" 1/2"Modelli500 600 700 700 *Dimensione attacchi (Ø) 1" 1" 1" 3/4"Circuiti caldi nelle versioni 4 tubiCollegamenti elettriciIMPORTANTE: • L'unità deve essere installata conformemente alle regoleimpiantistiche nazionali.Tutti i cavi di collegamento con l'unità, inclusi i relativi accessori, devono essere di tipo H05 VV-F, con isolante PVC in accordo alle EN 6033-2-40.Tutti i cavi di collegamento con l'unità, inclusi i relativi accessori, devono essere di tipo H05 VV-F, con isolante PVC in accordo alle EN 6033-2-40.