Title: +175=411.001_4B Drift- og systeminfo Generelle anlegg.Beskrivelse.pdf
hvert tredje år.Periodisk vedlikeholdSe foregående punkt.Utbedringer og enkle reparasjonerUtføres etter behov, fortrinnsvis av leverandør eller elektroentreprenørStørre reparasjonerUtføres etter behov, fortrinnsvis av leverandør eller elektroentreprenørFeilsøking og korrigering av feilUtføres etter behov, fortrinnsvis av leverandørMoelven Elektro ASCopyright @ 2001 PROFSYS ASSkrevet av:Stein ØdegårdOppdateñden: 07.05.2003 Lisensnr.: 3057-0011048 Drift- og systeminformasjon 43 FordelingsanleggFDV DOKUMENTASJON Drifts- og vedlikeholdsinstruks Døhli SykehjemEffektbrytereGiennomqå disse punkter i detali før brvteren tas ut til service Siekkpunkter Manuell operasjonsmekanismeØnskeliq effekt O perasjo nsmeka n ismen, vippebryteren eller håndtak skal bevege seg fritt.