Title: 360.024 Swegon Gold RXF TOP-14 +-4000 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
D1(M)ElanslutningGOLD F3-fas, 5-leder, 400V-10/+15%, 50Hz, 10ASide: 8/22AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.024 GOLD RXF TOP-14 +/- 4.000 m³/h - 90% samtidighetFunksjonsdeler i luftretningenHastighet m/sLufttemperatur inn/ut vinter °CLufttemperatur inn/ut sommer °CInntakskanalSpjeldAnslutningsgavlFilter1,42Roterende varmeveksler1,7220,0/16,026,0/26,0VifteAnslutningsgavlVarmebatteri, vann2,5016,7/20,0TilluftskanalAvtrekkskanalAnslutningsgavlFilter1,15Roterende varmeveksler1,7222,0/-14,026,0/26,0Ekstra trykkfallVifteAnslutningsgavlSpjeldAvkastkanalLydeffekt til kanal målt iht. ISO 5136 Innsettingsdempninger medregnet til kanal. Lydeffekt til omgivelsene målt iht. ISO 3741Frekvensband631252505001k2kTil tilluftskanal747178747470Til inntakskanal726966575857