Title: +038=360.021-#####._10-360.021 Gold RXF-12 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
84,9 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter42,5 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer0,0 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold89,4 %Årsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)84,5 %LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkUteluftTilluftAvtrekkAvkastSFPeSFPvEtaTAndelm³/sm³/sPaPaPaPakW/(m³/s)kW/(m³/s)%1000,8330,833030030002,131,9384,9800,6670,667021021001,551,4085,9600,5000,500014014001,131,0186,5400,3330,3330909000,840,7385,9200,1670,1670606000,750,7078,9Tilluftsside, vinterInnUtLufttemperatur20,014,0°CRelativ fuktighet8523%Varmeeffekt38,15kWAvtrekksside, vinterInnUtLufttemperatur20,014,0°CRelativ fuktighet30100%Side: 3/24AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjon