Title: Hea8.v01.pdf
15351815352004)Generelle krav: Maks CO2 konsentrasjon 800 ppm. gjelder for samtlige arealer, eksklusive garasje og varemottak.Anmerkinger:1) Behovstyrt ventilasjon i alle lokaler med variabel belastning (i brukstiden) 2) Eventuelt 20 m3/hm2 regnet for ett plan, tilluft i bunn, avtrekk i topp. 3) Egne beregninger må utføres for kjøkken med spesielt effektkrevende utstyr (storkjøkken). Overstrøm mellom kjøkken og spiseområde tillates. For te-kjøkken aksepteres 12m³/m². 4) Ventilasjonsprinsipp og omfang bestemmes av type heis og brannforhold defineres av RIBr. Må avklares Internlast/kjølebehov defineres av RIE