Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16 (1).pdf
Strømføringsevne:32,00 AKombinert vern, merking:Fabrikat:CHINTArtikkel nummer:Bryterenhet:NB1L 10KAEAN-nummer:Utløserenhet:C-0,03ABryteevne:10,00 kA IcsMerkestrømMerkeutløsestrøm jordfeil25,00 A: 30:I2-verdiI5-(Im-) verdi::36,25 A250,00 AKabel, største lengde som vil gi elektromagnetisk utkobling av alle feilstrømmer106,1 mAnleggets adresse:Beregningsresultater for anlegget: Døli Pleie og OmsorgshjemDato:19.04.2016 15:12:11Sørum Elektriske ASFordeling 433.2.1.1NEK 400:2014400 V TN-SSørumsandvegen 931921 SØRUMSANDVer.5.5.06Side23(37)Tel: 63825575Dato.29.04.2015av42BeregningsresultaterKurs nr.Q50Kombinert vernIk [kA]cos phiî [kA]Kabel t=k²S²/I² [s]t utkobling [s]Ik1p max2,5490,863,7000,0730,012Ik1p max ende0,8270,981,1930,6960,015Ik1p min0,6260,990,9031,2150,016Ij max2,4030,893,475Ij max ende