Title: BREEAM-NOR ver 1.1.pdf
2. Der hvor todelt spylekontroll er spesifisert, er det en forklaring eller symboler som instruerer brukeren hvordan og hvilken enhet som benyttes. Dette kan være på selve kontrollpanelet, sisternen eller i nærheten av flere sisternerTredje poeng3. Minst ett av de to første poengene er oppnådd.4. Av de følgende, skal de to tiltakene som gir størst reduksjon i årlig vannforbruk spesifiseres:a. Alle kraner, unntatt kjøkkenkraner, bøttekott og utvendige kraner, har en maksimalstrømningsintensitet mindre enn 6 liter / min for et vanntrykk på 0.3Mpa (= 3 bar) og er utstyrt med en eller en kombinasjon av følgende typer:Armaturer med tidsbestemt automatisk avstenging - Elektroniske sensorarmaturer - Manuelle lavgjennomstrømmingsarmaturer med skruregulering / reguleringsspak - Armatur med spylehode© BRE Global LtdNGBC 2012c. Alle urinaler er enten:Utstyrt med individuell tilstedeværelsedetektor som regulerer spylekontroll etter hver bruk eller.