Title: 36 Tellus-L-V-03.19 (NO0603).pdf.pdf
I diagrammene er det oppgitt summert A-veid lydeffektnivå fra ventil, LWA. Korreksjonsfaktorene i tabell 5, side 6 benyttes for å beregne avgitt frekvensfordelt lydeffektnivå, LW = LWA + KO. Lydtrykknivå i et rom med absorpsjon tilsvarende 10m². Sabine vil være 4 dB lavere enn avgitt lydeffektnivå.Tilleggsopplysning om ventil i lavtbyggende utførelse: Tellus-LØV i lav utførelse gir ca. 3 dB høyere lyd ved samme luft- mengde.Montasje direkte i bend medfører lydøkning på 2-3 dB ift. kanalende med lengde 6xØD.Alle diagrammene gjelder ved maksimal spaltehøyde.DIMENSJONERINGSDIAGRAM.∆pt [Pa] 1502,53456[m/s]100754050354030302520151020253035404550[l/s]70100130160[m3/h]Diagram 1, Tellus-LØV-H/L Ø1003