Title: Tilsynsrapport 161020.PDF
Avvik: Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:Avvik 1: • Eier har ikke sørget for å skaffe seg nok kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann.Avvik fra: • Forskrift om brannforebygging § 4 Kunnskap og informasjon om brannsikkerhet ibyggverkKommentar: • Under befaringen i bygget ble det fra tilsynsmyndigheten stilt spørsmål omtrapperom/rømningsvei fra 2.etg kontorer ned til hovedutgang, er dette definert som egen branncelle? Vi vil be om dokumentasjon fra eier om det er krav til dette samt om utførelsen er tilfredsstillende. I ettersendt dokumentasjon leser vi det slik at vegg mot nord (mot møterom/gang/ bøttekott) skal være utført i A120. Mangler det en rød strek, eller er det ikke krav til denne?