Title: 30. Technoporten_Brannalarmutstyr datablad.pdf
Lysdioden kobles mellom klemme 3 og 4, hvor klemme 3 er den positive klemmen.Tabell 1Detektor- klasseA1 A1R* A2S* B CTypisk applikasjons- temperatur °C 25 5 25 40 55Maksimal applikasjons- temperatur °C 50 50 50 65 80Laveste statiske responstemperatur °C 54 54 54 69 84Høyeste statiske responstemperatur °C 65 65 70 85 100R= Differensialfunksjon * S= (Sakte) Responderer ikke på temperaturer under laveste statiske responstemperatur.Merk: Detektoren kan gi forvarsel ved en temperatur lavere enn maksimal applikasjonstemperatur.ArtikkelnummerBeskrivelse116-BWA-100Sokkel116-BDH-200Detektorhode116-BWP-100/20Ekstra koblingsboks for M20 nipler116-BWP-100/25Ekstra koblingsboks for M25 nipler116-BBR-52Ekstra lydgiver – SmartBuzzer