Title: +135.01=370.001-JP502T_01-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Ved horisontal motoraksel må kondensat-hullene posisjoneres på undersiden (Fig. 18, pos. 2). Ellers må motoren dreies til respektiv posisjon. LES DETTE: Beskyttelsesklasse IP 55 er ikke sikret når plastpluggene er fjernet.Ved horisontal motoraksel må kondensat-hullene posisjoneres på undersiden (Fig. 18, pos. 2). Ellers må motoren dreies til respektiv posisjon. LES DETTE: Beskyttelsesklasse IP 55 er ikke sikret når plastpluggene er fjernet.LES DETTE: På anlegg som isoleres må bare pumpehuset isoleres, ikke lanternen, driften og differansetrykkgiveren.Ved isolering av pumpen må det brukes et isolasjonsmateriale uten ammoniakkforbindelser for å forhindre sprekker pga. spenningskor- rosjon på overfalsmutrene. Hvis dette ikke er mulig, må direkte kon- takt med messingskruene unngås. To skrueforbindelser i rustfritt stål er tilgjengelige for dette. Alternativt kan også et korrosjonsbeskyttel- sesbånd (f.eks. isolasjonstape) brukes.7.3Elektrisk tilkoblingSikkerhet