Title: 360 IV produkt Aggregatadata.pdf
Envistar CompactProsjektAggregatStørrelseSPESIFIKK VIFTE-ELEFFEKT (SFP) UtdataTotalt for aggregatet Økodesign 2018-GodkjentMÅL OG VEKTBredde Høyde Lengde VektDimensjonerende temperatur, vinterCASING MODEL, EN1886AA-50GRUNDDATA InndataUtdataLuftmengde Eksternt trykkfall Fordeling av eksternt trykkfall Uteluft/Tilluft Avtrekk/Avkast Tverrsnitthastighet Spjeld Filter F7/ePM1-50% / M5/ePM10-60% Start-trykkfall Slutt-trykkfall Roterende varmeveksler Luftvarmer el (innendørsutf) Innbyggingstap Sum interntrykkVIFTER UtdataTotal trykkøkning Vifteturtall Totalvirkningsgrad Vifte-Eleffekt dim trykk Vifte-Eleffekt rent filter Motoreffekt Motorstrøm ved 230V 1-fase Maksturtall Reservekapasitet SFPint Vifte-type K-faktor for luftmengdemåling Maks. lufttemperatur ved brann i 60 min Vekt vifte26.04.2021 09:51:34Tekniske data1 (2)Helsehuset36.0110 3 000/3 000 m³/h1,79kW/(m³/s)1 020 1 383 1 616 333mm mm mm kg10,0°CTilluft 3 000 200Avtrekk 3 000 200m³/h Pa