Title: 311 - FDV Fettutskiller.pdf
Monteringsinstruks for Odin fettutskillereUtvendig nedgravd montasje (F-utv.) 1. Utskillergruben utgraves minst 200 mm større enn konstruksjonens utvendige mål. 2. Fettutskilleren plasseres støtt på et vatret lag med singel 8-11mm. 3. Fyll opp fettutskiller med vann. 4. Tilkoble inn- og utløpsrør. 5. Legge trekkerør for kabel til alarm (20 mm PL-rør ansluttes ¾” muffe på tanken). 6. Fyll singel 8-11mm rundt utskilleren og påse at grovere fyllmasse ikke kommer nærmere enn200 mm fra konstruksjonen.7. Monter medfølgende kumlokk/ramme.Innvendig montasje (F-innv.) 1. Romtemperatur bør ikke overskride 20 grader. 2. Fettutskilleren plasseres på et plant gulv i vater. 3. Tilkoble inn- og utløpsrør.Tilleggsutstyr spyle- og tømmesystem: 4. 3” tømmerør føres ut og avsluttes med 3” laux-kobling. 5. 3/4” varmtvann tilkobles til spylestuss. 6. Fyll opp fettutskiller med vann.