Title: FDV Simployer.pdf
I diagrammene er det oppgitt summert A-veid lydeffektnivå fra ventil, LWA. Korreksjonsfaktorene i tabellen benyttes for å beregne avgitt frekvensfordelt lydeffektnivå, LW = LWA + KO. Lydtrykknivå i et rom med absorpsjon tilsvarende 10m² Sabine vil være 4 dB lavere enn avgitt lydeffektnivå.Av diagram 1 finner vi at LWA = 40 dB(A) og 17 Pa totaltrykktap. Vi ønsker å finne følgende data: a) Ventilens lydeffektnivå i 250 Hz. b) Samlet lydeffekt for 5 ventiler.Løsning: a) Korreksjonsfaktoren fra tabell 4 viser -2dB: 40 + (-2) = 38 dB. b) Ventilens lydeffekt er 40 dB(A) pr. stk. ved 5 like lydnivåer øker samlet lydeffekt til 47 dB(A).DIMENSJONERINGSDIAGRAMDiagram 1, kapasitetsdiagram for bred stråleDiagram 2, kapasitetsdiagram for smal stråleKO for beregning av frekvensfordelte lydeffektnivåerLyddempning TDT tilluftventilerType.631252505001k2k4k8kType.631252505001k2k4k8k200 bred105145814122001612731000200 smal105144