Title: +038=54.000-NI009._11-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet  Pareto  9 etg. - Sluttrapport.pdf
Utløst brannDører på holdemagnetUtløst brannTrykksettingsvifte trappeløp DM 3FullskalatestObjektByggets UPSBrannsentral - Egen UPSNødlys / antipanikkbelysning - Egen UPS / batteriRømningsdører - Byggets UPSTrykksettingsvifte - Byggets UPSVentilasjonssystem 360.009Ventilasjonssystem 360.019Ventilasjonssystem 360.028ObjektBrannalarmsentral Manuell melder 08035Branndetektor med flashNødlys med antipanikkbelysning av deteksjonDører med automatikk i rømingsveiDører med holdemagnetTrykksettingsvifteReaksjonStarter umiddelbartStatus spenning / strømStatus spenning / strøm Tenner kun ved strømbruddStatus spenning / strømKjøres til utgangsetasje og åpne dører for egen maskinStatus spenning / strømStanser og brannspjeld stengerStanser og brannspjeld stengerStanser og brannspjeld stengerReaksjonVisning av alarm med angivlese av sone på betjeningspanel og sentral. Test av manuell melder. Blink og hørbar lyd