Title: +175=433.001_433 Underfordelinger.Beskrivelse.pdf
felles tekniske data for impulsreléer med innebygd hjelpefunksjon r hovedkrets: tr størrelse: ln 16 A, cos e = 0,6 o spenning: 1 P 250 V 50-60 Hz 2B 3P og 4P:415V,50-60 Hz a elekkisk levetid: - 200 000 koplinger AC22 (cos rp = 9,6; -400 000 koplingerAC2l (cos 9 = 1¡. r styrestrøm: o styrespenning (Uc): - toleranse ved 50 Hz: Uc +6 % -15 % -toleranse ved 60 Hz: Uc + 6 % -toleranse i DC: +6 % -10% o effektforbruk ved innkopling: - 19VA - produkt med ETL: 38 VA a elektrisk styring: impulsvarighet 50 ms (anbefalt verdi for automatisk styring: 200 ms) n maksimal vekslingsfrekvens: 5 vekslinger/ minutt. r manuell styring: direkte manúell étyring ifront med PÄ-AV- vippebryter (unntatt TLm) o fjernstyring utkoples med vender o mekanisk signal ì front med vippebryterens st¡ll¡ng r hjelpevender: 6 A,240V CA, cos 9 = 1typenummer1P230 .240 48 24TLm l6A impulsrelé1P230 ..240 11015518TLs l6A imoulsrelé1P230 .240 11015516andre informasjoner