Title: +038=360.020-#####._09-360.020 Gold RXF-25 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
kW/(m³/s)kW/(m³/s)%1006 2396 23950200200501,821,6684,3Tilluftsside, vinterInnUtLufttemperatur20,013,7°CRelativ fuktighet8523%Varmeeffekt78,79kWAvtrekksside, vinterInnUtLufttemperatur20,013,7°CRelativ fuktighet30100%Tilluftsside, sommerInnUtLufttemperatur26,026,0°CRelativ fuktighet5050%KjøleeffektSide: 19/36AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.020 - GOLD RXF-25 +/- 7.800 m³/h - 80% samtidighetAvtrekksside, sommarInnLufttemperatur26,0Relativ fuktighet501VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.TilluftsmengdeInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)Statisk trykkøking i SFPv beregning