Title: +175=325.001_IO001_Drift _ Skötsel Parca G 700 LT.Produktinformasjon.pdf
4. Att pumparna roterar åt samma hålloch alla f lödesstyrda förreglingar f ungerar. Pu mparnas funktion ska kontrolleras, isynnerhet itäta system för att försäkra att driften inte orsakar att trycket faller under systemets minimitryck, och att pumparna roterar åt rätt håll.VIKTIGT: Pannorna/brännarna levereras i enlighet med Osby Parcas kvalitetssäkringsplan som upptyller ISO 9001Under driftsättningen av brännaren ska följande kontrolleras:5. Att ventilationen är tillräcklig och att panndriften stängs av om ventilationsfläkten stannar då mekaniska venti lationssystem används.12. Termostater för reglering, hög/låg och övre gränsvärde ska kontrolleras med avseende på f unktion.6. På mekaniska rökgassystem ska panndriften stängas av när det mekaniska rökgassystemet inte är i drift och då flödet inte är korrekt,13. Rökgaskanalen vid rökgasutloppet ska kontrolleras under alla driftförhållanden (värme och kyla) och ska uppfylla alla driftparametrar,