Title: Referat ITB 05 Gjennomføring   - 06.05 2019 .pdf
11.03.2019 BH. Eksisterende vanningsanlegg i bed på fortau styres av "3 Rain Birds" og skal ikke tilknyttes SD. Rør avklarer med BH om vanningsanlegg på tak også styres av "3 Rain Birds" og derfor ikke skal tilknyttes SD. 25.03.2019 Vanningsanlegg på tak er tilsvarende vanningsanlegg I bed på fortau og skal ikke tilknyttes SD320 Varmeanlegg 11.03.2019 RIE avklarer med BH om det skal installeres last- kontroller eller tilsvarende som legger ut effekt på el.kjel når kurven for samlet effekt uttak for bygget nærmer seg grensen for makseffekt 25.03.2019 RIE utarbeider et notat og avklarer med BH om det skal installeres last- kontroller eller tilsvarende som legger ut effekt på kjølemaskin, Elbil-ladere etc. Effekt på el.kjel er ikke tilrådelig å legge ut. Lastkontroller skal ikke tilknyttes SD