Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Insättningsdämpning för filter och roterande värmeväxlare är medtagen. ** Total ljudeffektnivå till omgivningen räknas som summan av tilluftens och frånluftens nivåer.54Dimensionering, installation, mått och viktGOLD RX, roterande värmeväxlare, storlek 011Leverans och intransport GOLD RX 011 kan levereras som en enhet, eller i ett antal olika kombinationer av aggregatsektioner från fabrik, se avsnitt Beskrivning Aggregat/Leveransutförande RX/PX/ CX, storlek 011-080. Aggregatsektioner sammanfogas/delas med bult. El- och styrkablage mellan aggregatsektioner har snabbkoppling. Aggregat/aggregatsektioner levereras på träbalkar.Tilluftsfläkt, höger, nereTilluftsfläkt, höger, uppeHögerutförande