Title: V20-09-01 VVS-anlegg plan 9 - DM1-1.pdf
Opp/ned 1000x100011Vinkellydfelle på tilluft, avkast og inntak plassbygges1200x500 UK=12091300x330 UK=2540360.028: 1300x600 UK=2270SZ002T 1300 x350Opp/Ned 370.101: DN 65mmOpp/Ned 370.101: DN 65mm12SK001T Ø200 Q:460 m³/hLager/kjøkken 9-011Stillerom 9-010WC 9-408Forrom 9-401ø160 UK=1890Prosjektrom 9-007.1le f f a bn e t uel le f d y L4 6 5 2 = K U 5 1 3 øSK001T Ø250 Q:640 m³/hSF001T-125 120 m³/hSK001T Ø315 Q:1115 m³/hø160 UK=2705ø160 UK=2663Hette -1115 m³/hST009T-160-200 120 m³/hST009T-160-200 120 m³/hST009T-160-200 120 m³/hFordeler tappevann 12KV og 6 VV8 6 7 2 = K U 5 2 1 ø0 0 7 2 = K U 0 0 2 ø0 0 7 2 = K U 0 0 2 øSQ001T Ø200 Q:500 m³/hø125 UK=2723HCWC 9-403WISE RTA15 mm +c 287515 mm +c 2875SF002T-125WC 9-407SF002T-125SF001T-125 100 m³/hSF001T-125 120 m³/h310.302 VVC: Cu 15 UK = 2855310.202 VV: Cu 18 UK = 2853310.102 KV: Cu 28 UK = 2848Vannrør slås under dragerOpp 310.001: MA 110mm MA 110 UK = 2714