Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Maks utsparing 600 x 600mm60mm FR Brannplate 2-S monteres med 50mm overmål på begge siderPlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderKabler ≤ Ø80mm, singel eller i bunt, med eller uten kabelgateAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderMonteres med 100mm lange skruer med skive c/c 350mmISOLERT STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 45 C/U (E 120)≥ 75MM BETONG - VEGGMaks utsparing ubegrenset bredde med 1200 mm høy1 lag 60mm FR Brannplate 2-SStålrør Ø165mmProtecta Rørstuper 1 lag 50mm bredde9-25mm gjennomgående cellegummi eller PE skum isolasjonAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032Polyseam ASTlf.: 3330 6700 48 (65) 2021 2 9Detaljtegninger Protecta® FR BrannplateISOLERT STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 120)≥ 75MM BETONG - VEGGMaks utsparing ubegrenset bredde med 1200mm høydeStålrør ≤ Ø219mm