Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
7.3.3 FLOWADAPT FLOWADAPT-reguleringsformen kombinerer AUTOADAPT og FLOWLIMIT hvilket betyder at pumpen kører AUTOADAPT, samti- dig med at det sikres at flowet aldrig overstiger den indtastede FLOWLIMIT-værdi. Denne reguleringsform er egnet til anlæg hvor der ønskes en maksimal flowgrænse, og hvor der kræves et kon- stant flow gennem kedlen i et kedelanlæg. Her bruges der ikke ekstra energi til at pumpe for meget væske ind i anlægget. I anlæg med blandesløjfer kan du bruge FLOWADAPT til at regu- lere flowet i hver enkelt sløjfe.Egenskaber og primære fordeleDet dimensionerede flow for hver enkelt zone (krævet varme- energi) bestemmes af flowet fra pumpen. Dette flow kan ind- stilles nøjagtigt i FLOWADAPT-reguleringsformen uden brug af indreguleringsventiler.Når flowet er indstillet lavere end reguleringsventilens indstil- ling, ramper pumpen ned i stedet for at bruge energi på at pumpe mod en reguleringsventil.Køleflader i airconditionanlæg kan køre ved højt tryk og lavt flow.