Title: +038=360.012-#####._02-360.012 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
IE5-10 kW A v/matespenning 3x400/50 o/min2 stkVarmebatteri for væske: Fabrikant Type Materialer: Aircoil AS : Lamellvarmeveksler luft/væske : Kobberrør med aluminiums lameller, ramme1 stkMontasje Effekt Lufttemp. inn Lufttemp. ut Trykkfall luft Væske Væskemengde Væsketemp. inn/ut: : : : : : : :av galvanisert stål I aggregatkabinett kW 61,4 oC 14,0 oC 22,0 30 Pa Vann 0,5 60/30l/s oCKvalitetssystemRandem & Hübert A/S, Stansevn. 11, 0975 Oslo - Tlf.: 2290.0700 - Fax.: 2290.0710NR.PROSJEKT NR : FDV NORM FOR BYGNINGER NR373098/ABU MATERIALSPESIFIKASJON M36.ANLEGG : DRONNING MAUDSGATE 1-3 BLAD360,012 : LUFTBHANDLINGSANLEGG 4 AV 6KOMPONENT, FABRIKAT, TYPE, MERKEDATAMENGDETrykkfall væske:21,5kPaKjølebatteri DX: Fabrikant Type MaterialerMontasje Effekt Lufttemp. inn Lufttemp. ut Trykkfall luft Kuldemedie Fordampnings- temperatur Kondensat mengde: : : : : : ::