Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5101 x [m]Side 72/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202218(Forslag 2) 1.045 Kunst Kreativ rom18.2 Sammendrag, (Forslag 2) 1.045 Kunst Kreativ rom18.2.1 Resultatoversikt, Virtuelt beregningsfelt 19 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 -0 1 x [m]150200250300Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Beregningsflatens høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 0.90 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (66.18 m²)93427.7 lm 1006.1 W 15.20 W/m²Belysningsstyrke Gjennomsnittlig belysningsstyrke Em Laveste belysningsstyrke Største belysningsstyrke Jevnhet U1 Jevnhet U2Emin Emaks Emin/Em Emin/Emax275 lx 172 lx 351 lx 1:1.6 (0.62) 1:2.04 (0.49)Type Ant.\Prod.Luzense113 x Bestillingsnr. Armaturnavn Bestykning: 3306415 : LED Panel 600x600 47W 3000K med DALI driver : 1 x LED 47 W / 4607 lm52 xBestillingsnr. Armaturnavn Bestykning