Title: 32 sikkerhetsventil 25-3,0 DGH.pdf.pdf
Kallvattensystem I kallvattensystem där förångning kan uteslutas kan ventilserien DSV...F användas. Ventilstorleken kan väljas efter max avblåsningskapacitet enligt kolumn QNsvW.Tillopp Anslutningsrören för säkerhetsventiler ska göras så korta som möjligt och konstrueras så att tryckfallet inte blir högre än 3 % av ventilens öppningstryck.Avledning av kondensat Om kondensat kan bildas ska rören eller ventilen (i flänsmodeller) förses med anordning för kontinuerlig dränering i sin lägsta punkt. Riskfri dränering av kondensatet eller systemmediet måste finnas. Huset, rören och ångfällan ska skyddas mot frysning.Avblåsningsrör Säkerhetsventilens avblåsningsrör ska vara konstruerat så att nödvändigt massflöde kan avledas tryckfritt under avblåsningen. I säkerhetsventilen DGH med metallbälg har ett backtryck på upp till 4 bar ingen påverkan på ventilens öppningstryck.3IMI PNEUMATEX / Tillbehör och Service / Säkerhetsventiler