Title: Referat ITB 05 Gjennomføring   - 06.05 2019 .pdf
11.03.2019: Rør sendt over oversikt / status og tilbud til PLT. PLT avklarer med BH 25.03.2019: Nye pumper er bestilt, levert og montert. Nye pumper tilknyttes SD Pumper 230 V strømforsynes fra eksisterende hovedtavle 432.001 28.04.2019 Nye pumper tilknyttes SD via I/O06.05.2019 Det er 4 pumpekummer. Systemoversikten rettes320 Varmeanlegg 11.03.2019: RIE avklarer med BH om det skal installeres last- kontroller eller tilsvarende som legger ut effekt på el.kjel når kurven for samlet effekt uttak for bygget nærmer seg grensen for makseffekt 25.03.2019: RIE utarbeider et notat og avklarer med BH om det skal installeres last- kontroller eller tilsvarende som legger ut effekt på kjølemaskin, Elbil-ladere etc. Effekt på el.kjel er ikke tilrådelig å legge ut. Lastkontroller skal ikke tilknyttes SD 08.04.2019: Notat ikke utarbeidet06.05.2019 RIE bekrefter at el.kjel ikke skal legges ut. Notat utarbeides av RIE332 SprinklerT: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheim