Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
RISE Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 TrondheimBesøksadresse Tillerbruveien 202 7092 TillerTelefon 464 18 000E-post / web post@risefr.no www.riesfr.noForetaksnummer NO 982 930 057 MVARISEFR AA-050 FIRESAFE GPG MORTAR Side 13 av 32Tabell II.23* Brannmotstandsklasse E 240/EI 180 Gjennomføring av enkelt rør.Rørisolasjon: Type, densitetRørisolasjon: Tykkelse (mm), Lengde, FordelingTykkelse GPG (mm) i plan med overkant dekke.Annet tilleggs produkt.Kobber og stålrør: Ø 54 mm - Ø 76 mm, Veggtykkelse (t): 2.0 ≤ 14,2 mm. U/CGlassull 75 kg/m330, Helisolert, CSGPG 1003 lag FS Wrap LX_______________________ * Avstand mellom utsparingskant og rør må være minimum 22 mm (Inkl. Wrap). FIRESAFE Wrap LX skal være installert i flukt medbranntettingen på undersiden av dekke og skal være synlig i tettingen ved ferdig branntetting.Tabell II.24** Brannmotstandsklasse E 240/EI 240 Multiple gjennomføringer 210 x 620 mm.Rørisolasjon: Type, densitet