Title: +038=360.029-#####._02-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
1,8916,8/20,0TilluftskanalAvtrekkskanalAnslutningsgavlFilter0,94Roterende varmeveksler1,5722,0/-14,226,0/26,0Ekstra trykkfallVifteAnslutningsgavlSpjeldAvkastkanalLydeffekt til kanal målt iht. ISO 5136 Innsettingsdempninger medregnet til kanal. Lydeffekt til omgivelsene målt iht. ISO 3741Frekvensband631252505001k2kTil tilluftskanal757064736664Til inntakskanal686252594343Til avtrekkskanal706453614443Til avkastkanal746463716563Til omgivelser675845563736GOLD - aggregat med integrert automatikkKomponenter ordnet etter luftretningenAntallTilluft1Spjeld, TBSA-3-000-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturEffekt kW0,522,450,554k60363859318k5624295129Dato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 10000761024Trykk PaLydnivå dB(A)355736102894554152007310059846945545014313071AlldB73dB(A)dB57