Title: DriftsinstruksMB35-150kW0820.pdf
Effektbegrensning I: Om kjelen er for stor for anlegget eller man av en annen grunn ønsker å begrense kjelens maksi- male effekt, kan dette gjøres ved å begrense antall effekttrinn. I menyen for «Trinn-/Trinntid» trykkes «-» knappen inn til ønsket effekttrinn fremkommer i parentes.. Et trykk på «E» knappen lagrer den nye verdien. Gjøres ikke dette vil regulatoren gå tilbake til opprinnelig verdi etter ca. 4min. Se også Effektbegrensing under avsnittet tilleggsfunksjoner.Varmeteknikk AS Tlf. 23 37 55 00 August 20205Tilleggsfunksjoner Regulatoren har innebygget en rekke funksjoner i tillegg til flere innganger for fjernstyring.Effektbegrensning II (trinnbegrensning) Om kjelen av en eller annen grunn er for stor for anlegget kan kjelen lett begrenses for mindre effekter. Et potensiometer plassert på kretskortet er innstillbart fra 0-100%. Kjelen kan kun be- grenses på hele effekttrinn.