Title: +038=310.000-NI005._32-7-415 Trykkprøvingsskjema for en seksjon.docx
7-415 Trykkprøvingsskjema én seksjonSjekkpunkter OK Avvik I.A. Målt verdi / tilleggsinformasjon Tegningsnummer og revisjon ok V20-05-01 Dato tegning ok Ved trykkprøvning med luft: Pass på at alt trykket er ute før slangen skrus fra; det er lett for at det blåses ut stålspon og støv som kan skade øyne! Seksjon 5 etg akse 1-8 a-d Alle anlegg trykkprøves med min 1,3 x driftstrykk ok Sprinkler: 15 bar (vann) Type matr Vsh press rør Dimensjon ok 54-42-35-28-15 mm rør Vanntest af avløb. Påsatt klokken ok 3 bar luft 10 bar vann Kl 1000 BAR ved avlesing etter minimum 2 timer 3 bar luft 10 bar vann Avlest klokken ok Kl 1230 Annet