Title: 360.03_Kjoring Aggregat.pdf
EU1253/2014 er oppfylt med SFPint : 485 < 1164 W/(m³/s) (E = 364 / F = 0) - og Eta : 85 > 73 %a) Produsentb) Modell identifikasjonc) Typologi iht. Artikkel 2d) Type frekvensomformere) Type varmegjenvinningf) Temperaturvirkningsgrad av varmegjenvinningg) Nominell strømnigshastighet (inn/ut)h) Effective electric power input (SUP/ EXH)i) SFPintj) Lufthastighet (inn/ut)k) Eksternt trykkfall (inn/ut)l) Internt trykkfall (inn/ut)m) Trykkfallstilleggn) Statisk vifte effektivitet Eo) Maksimal intern lekkasjep) Energi klassifisering filterq) Beskrivesle av filteralarmr) Lydeffektnivå (Lwa)s) InternettadresseAutronica BRV5920-04-2016 12:26VerdiErP 2016ErP 2018Exhausto A/SVEX4100NRVU, toveisTrinnløs regulering (VSD)Annet85,1 %4,991 / 4,991 m³/s3,304 / 3,304 kW485 W/(m³/s)1,54 / 1,54 m/s250 / 250 Pa192 / 192 Pa83 / 83 Pa66 / 66 %2 %A / A56 dBwww.exhausto.comside 13 av 13