Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
Tabell II.47 Brannmotstandsklasse E 120/EI 60. Store rørgjennomføringer ≤ 1000 x 1000 mm og gjennomføring av enkeltrørRørisolasjon, type, densitetRørisolasjon, tykkelse, lengde (mm), FordelingTykkelse GPG begge sider (mm)Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Stålrør: Diameter(D): 42 ≤ D ≤ 219 mm, Veggtykkelse (t): 3,2 ≤ t ≤ 14,2 mm. U/CSteinull 85 kg/m330, 1150, LSGPG 40Steinull 150 kg/m3 20,ULTIMATE 80kg/m330, 1150, LSGPG 40Steinull 150 kg/m3 20,Stålrør: Diameter(D): 42 ≤ D ≤ 168,3 mm, Veggtykkelse (t): 4,5 ≤ t ≤ 14,2 mm. U/CSteinull 85 kg/m330, 550, LSGPG 30Steinull 40 kg/m3 40,Glassull 75 kg/m350, 600, LIGPG 30Steinull 40 kg/m3 40,RISE Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 TrondheimBesøksadresse Tillerbruveien 202 7092 TillerTelefon 464 18 000E-post / web post@risefr.no www.risefr.noForetaksnummer NO 982 930 057 MVARISEFR AA-050 FIRESAFE GPG MORTAR Side 20 av 32