Title: 1912 Automasjon Bytesteinen 1.pdf
Internkontroll Automasjon Bs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Utført: 20.12.2019Kontrollør: Caverion - Kyrre Klokseth (Tlf: 41553856 E-post: kyrre.klokseth@caverion.com) Kontrollnummer: 1912OversiktBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1AvvikByggautomasjonBytesteinen 1Totalt antall avvikAnbefalingerÉn anbefalingKontrolldokumentasjonDet er registrert én sjekkliste20.12.2019 12:45:18 - www.norik.noR E T S A H -3000s e r d e b t uå M -2000s e r d e b t ur ø B1333t e n n A000Lukket000Åpne3332/5AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Byggautomasjon, Bytesteinen 1ID: 52429Trykkgiver/viftevakt 36.01-SF20 (avtrekksvifte) er defekt. Det er dermed umulig for automatikk å regulere kanaltrykk, alarm hindrer oppstart av aggregat.TiltakTrykktransmitter byttes.LukkingsfristID: 52430Temperaturføler 3603B-TF10 er defekt.TiltakFøler må byttes.LukkingsfristID: 52431