Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
AVTREKKSFUKTGIVER DEFEKT Fuktgiver i avtrekkskanalen er defekt eller ikke tilko- blet. Kontroller at kabel er koblet til COM 1-3 på styreen- het IQlogic. 10 sekunder alarmforsinkelse. FUKTGIVER AVKAST DEFEKT Fuktgiver i avkastkanalen er defekt eller ikke tilko- blet. Kontroller at kabel er koblet til COM 1-3 på styreen- het IQlogic. 10 sekunder alarmforsinkelse. FUKTER, ALARMUTGANG UTLØST Fukter har utløst alarmutgang. Kontroller klemmetilkobling 11-12 på I/O-modul med funksjonsomkobler i stilling 4. Kontroller at alarminn- stilling stemmer med aktuell funksjon (tilsluttende, avbrytende, kontaktorfunksjon). 10 sekunder alarmforsinkelse. VOC-GIVER KOMMUNIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommu- nikasjon med VOC-giver. Kontroller at kabel er koblet til COM 1-3 på sty- reenhet IQlogic. Kontroller polaritet ved eventuell forlenging av kabel. 10 sekunder alarmforsinkelse. VOC-GIVER, INTERN KOMMUNIKASJONSFEIL Styringen oppnår ikke korrekt kommunikasjon med VOC-giveren. Kontroller at kabel er