Title: Utstyr for brannalarmanlegg.pdf
Anlegget er testet og funnet i orden med unntak av de avvikene som er nevnt nedenfor. Awvik er basert pa visuell og teknisk kontroll ihht. HO-2/98 og FG's regelverk.Avvik: Dgrmagnet i gymsal er montert ,men ikke klar for a bli testet. Det er ikke montert styring av heis ved brannAnmerkning:Overfgring er montert og koblet p4 CO1 ,men ikke klart for test.Adgangskontroll er programert til CO2 ,men ikke klart for test.Ventilasjonsdetektor adr 02.061 & 62 var montert men ikke klarer for & bli testet.O-plan er under produksjon og blir sendt Abmas.Branntek.dokumentasjon er ikke kontrollert ved idriftsettelse ,men av selger/prosjekt ansvarlig.For Schneider Electric Buildings Norway AS@yvind LimanServiceingenigrEDIIntelligent branndetektor til FX