Title: +175=364.001_MR001_Jethette.Produktinformasjon.pdf
5System komponenter 1. Kompressor 2. Kondensator 3. Fordamper 4: Tørre filter 5. Seglass 6. Ekspansjonsventil 7. Avstengningsventiler 8. Magnet ventil (Opsjon) 9. Pressotat 10. ManometerI4,7Kontroll Ml (når kiøleenheten er idrift) Se etter lekkasje (det blir som regel olje rundt lekkasjepunkter). Kontroller at manometrene viser verdier innenfor det normale. Kontroller i seglass om det er tilfredsstillende fylling av kuldemedia (små bobler er normalt). Kontroller at elektriske koplinger er tildratt.Systemfeil Pressostat HP har manuell reset i front. LP har automatisk reset når trykket blir høyt nok. I automatikk tavle er det motorværn med manuell reset. Kornpressoren er utstyrt med intern sikring av viklingene. Hvis kompressoren blir for varm vil den stoppe. I dette tilfellet bør produsenten kontaktes.Kjøletekn isk ved I i kehold utføres av kjøletekn i ket:. OM KJøLEENHETEN IKKE LAR SEG RESETTE MA NOVEMA KONTAKTES