Title: Akkreditert kontroll.pdf
AS Miljoutvikling, Hestmarka, 7800 Namsos7427 4499 + www.niljoutvikling.nomiljutviningRAPPORT AKKREDITERT KONTROLL OG SYSTEMASTISK TILSTANDSKONTROLLRapport nr. :00394861Side5av7SJEKKPUNKTKOMMENTAR / TILTAK8.5 |Nedgravd tank: korrosjonsbeskyttelse N 8.6 |Nedgravd tank: isolerstykke 15.2.63 N 9 NEDGRAVDE R@R 15.2.63m Materialkontroll PE 100/63mm nedgravet Tl sveiserapport 3030-12-009062 P9.2 |Trekkergr Fra gasstank til fordamper, veskefasergr P9.3 |Trykklasse, driftstrykk og makstrykk PN 5/ 300 mbar/ 380 mbar. P9.4 | Oppstikk For veskefase, trekkergr tettet P For PE 63 gassfase er oppstikk beskyttet.9.5 |Skjptemetode Flenset og gjenget veskefase. P PE 63 elektrosveiset, I-press og Loctite 577 pé gjenget forbindelser10 |SKIULTE RGRFPRINGER10.1 | Nedstgpte rgr: skjpter Ingen N10.2 | Nedstgpte rgr: oppstikk Veskefase i trekkergr oppstikk under tank og i fordamper. P10.3 |Rer i vegg/tak: Materialkontroll 1 Ingen N10.4 | Rer i vegg/tak: Skjgter Ingen N