Title: 542 Brannalarm- Projektanvisning_FireSCAPE_SE_103.pdf
FIRElink-25 & -100 är en aspirations detektor som använder  laserteknik för snabb och säker branddetektering. Detektorn lämpar sig att skydda utrymmen som t ex. kontor, lager, datahallar, rena rum, stall mm. I datorhallar skyddar normalt FIRElink-25/-100 separata datorskåp. Detektorn är väldigt energisnål och har ett begränsad kapacitet för luftintag, använd därför INTE detektor för att skydda större lokaler eller ta luftprover från stora utrymmen där luftﬂöden och lufttryck kan variera.FIRElink-25: Den maximala längden på insugningsröret är 50 meter i stillastående luft med upp till 25 insugningshål. Detta ger en transporttid för luften från rörets ända till detektorn på högst 120 sekunder. Finns det luftströmmar som är större än 1 m/s är insugningsröret begränsat till max 25 meter.