Title: Pos. 18 Kjolt bronn Nova og D-I_Bruksanvisning.pdf
Vid tillverkning av disken bör man komma ihåg öppningen för drop-in-enhetens anslut- ningskablar. Öppningen bör vara minst så stor så en stickpropp kan föras genom den (min diameter 40 mm). Dessutom bör man fästa uppmärksamhet på finishen på hålets kanter så anslutningskabeln inte skadas genom nötning mot hålets kant.Drop-in-enhetens anslutningskabel är 3,2 m lång. Vid planering av disken är det bra pla- nera ett utrymme för anslutningskabelns överloppslängd.Om drop-in-enheter med vattenanslutningar sänks ned bör hål för dessa anslutningar be- aktas vid tillverkning av disken.ServiceluckaSom standard är drop-in-enhetens manövreringsknappar fast placerade på drop-in-enhe- ten. Därför bör man göra en servicelucka eller -dörr på disken för att underlätta använd- ningen av manövreringsknapparna. Serviceluckans minimått visas på måttritningarna (se “Tekniska specifikationer”).Anslutning till avlopp