Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
dei contatti (4mm) che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III. (terra) come Collegare l'alimentazione elettrica L (linea), N (neutro) e indicato sullo schema elettrico rispettando le polarità indicate sul fondo delle scatole elettriche, vedere fig. 36-38-39-40. Tutte le unità sono equipaggiate di un fusibile a protezione della macchina e uno a protezione del comando ( tipo gF 1A). In caso di sostituzione del fusibile a protezione della macchina, fare riferimento alla tabella I.Quadri elettrici: il quadro elettrico si trova sul lato esterno dell'unità (fig. 1-2). Togliere il coperchio del quadro elettrico rimuovendo la/le viti di chiusura. All'interno dei quadri sono presenti le morsettiere alle quali effettuare i collegamenti come da schemi elettrici e fig. 36-38-39-40.42 GW37(cid:19)(cid:24)(cid:18)(cid:20)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:20)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:29)(cid:21)(cid:19)sezione minima come indicato in tab. II.