Title: Tiltaksplan Smestad skole 2021.xlsx
Videreført fra tidligere kontroller : Dardosentral gammel del, rom 136, er ute av funksjon. Full test ikke mulig. Stikkprøver tilsier at påpekte feil 2019 ikke er utbedret. Feil er derfor videreført med tilleggskommentarer på armaturer som blinker/lyser rødt på feilindikator på armaturet. Liste over nødlys gammel del er også utdatert, men allikevel lagt med i rapport som informasjon 81.01 eiendomsenheten 23/3-2021 LV 15000 Drift Videreført fra tidligere kontroller. Svært mange nødlys har feiltilstand. Ref. liste Nødlysinstallasjonen må gås gjennom i sin helhet, og det anbefales samtidig å få kartlagt og protokollført hvilken tavle og kurs hvert enkelt armatur er tilkoplet for å i fremtiden kunne gjennomføre en kvalitativt god test av anlegget. Armaturer som er fjernet ifm ombygging må omprogrammeres på Dardo-overvåking 82.01 eiendomsenheten 23/3-2021 LV 15000 Drift Videreført fra tidligere kontroller : Dardosentral U026 viser til batterifeil armatur 13 som sitter på vegg ved rømningsdør gymsal. Sentralen