Title: 360.018 GOLD  25 FRXHC +- 7500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
GOLD F RX/HC Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende data360.018 - 360.018 GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/hAggregatstørrelse025Luftdensitet1,200 kg/m³Tilluftsmengde6 750 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal35 PaTilluftskanal200 PaAvtrekksluftmengde6 750 m³/hStatisk trykkfallAvtrekkskanal100 PaAvkastkanal50 PaKlimatdataOslo, NorwayDimensjonerende utetemperatur, sommer26,0 °CDimensjonerende luftfuktighet, sommer50 %Laveste dimensjonerande uteluftstemperatur20,0 °CDimensjonerende luftfuktighet, vinter85 %Tilluftstemperatur, sommer16,7 °CTilluftstemperatur, vinter20,0 °CNøkkeldataSFPvRenblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje, Rene filtre1,66 kW/(m³/s)Tilluftens tørre temperaturvirkningsgrad83,6 %Eurovent energieffektivitetsklasseA+ 2016Kontroll mot kommisjonens forordning (EU) nr 1253/2014Kompatibel 2018KabinettKonstruksjon Paneler med mellomliggende isolasjon av mineralull