Title: +175=433.001_433 Underfordelinger.Beskrivelse.pdf
tekniske data ¡ nominell spenning: tr23O124O VAC +10 %,-2O%',50Hz tr 4001415 V AC +1 0 %, -20 %', 50 Hz r nominell strøm: 25 til 100 A D sikring: 100 fueffektbryter:125 A D bryte/slutte-kapasitet:l_ = 1,5 kA o brvteevne av iordfeilstiäm:l . = 2.5 kA r foisterket kortêlutningsmotsänd r antall koplinger (O-C): 20 000 r manuell styring: håndtak r merking: u mekanisk: markering av jordfeil ifront med mekanisk indikator tr elektrisk: med hjelpekontakt2P40 ÞJ 63 80230t240 30 230t240 30 230t240 30 230t240 300 E 230t240 300 Elfì c¡4P25 40 oó 63 80230t240 30 230t240 30 230t240 30 400t415 300 E 400t415 300 En¡*l; side F2spesifikke funksjoner "momentan" type Garanterer momentan utkopìing (uten tidsforsinkelse) E "selektiv" type Garanterer selektivitet med en momentan jordfeilbryter som er plassert nedstrømsr omgivelser: o tropisk beskyttelse: T 2 (relativ fuktighet: 95 % ved 55'C) D brukstemperatur: -25. .+60'C tr lagringstemperatur: -40...+60'C o vekt fype..'t zp.ii. ï;.,.,