Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Maks utsparing 600 x 1200mmStålrør Ø114mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider1 lag 60mm FR Brannplate 2-SISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 45 C/U (E 90)BETONG - DEKKEMaks utsparing 1200 x 2400mmStålrør ≤ Ø165mm13mm gjennomgående cellegummi eller PE skum isolasjonAlle gjennom- føringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider1 lag 60mm FR Brannplate 2-SProtecta rørstruper 2 lag 50mm breddewww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 56 (65) 2021 2 9Detaljtegning Protecta® FR BrannplateISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/U (E 90)BETONG - DEKKEMaks utsparing 1200 x 2400mmStålrør ≤ Ø165mm19mm gjennomgående cellegummi eller PE skum isolasjonAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider1 lag 60mm FR Brannplate 2-SProtecta rørstruper 2 lag 50mm breddeISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 90)BETONG - DEKKEMaks utsparing 1200 x 2400mm