Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
meter fra inngangen til hovedangrepsvei. Iht. FM-global sin prosjekt rapport datert 12.1.2015 skal det være maks 90 meter mellom brann- kummene. Installasjon og vedlikehold av brannkummer skal følge FM-globals Property Loss Prevention Data Sheet 3-7, Fire Protection Pumps og Data Sheet 3- 10 Installation/Maintenance of Private Service Mains and Their Appurtenances.*Installasjon og vedlikehold av brannkummer i Trondheim styres av Norsk VA-norm. I tillegg skal FM- global sine retningslinjer følges. Det må være tilstrekkelig antall brannkummer/hydranter slik at alle deler av byggverket dekkes.Brannkonsept REV_C: 03.11.2016, Rev C 25.10.2016Bromstadveien 59, Trondheim kommuneAJEH p:\166\15466001 bromstadveien 59\08 rapporter\rapporter\15466001_bromstadveien 59_pro-rapport_rev c_25.20.2016_x.docx