Title: Firestopp Gipsmasse.pdf
PLASTR@R BRANNMOTSTAND EI 120 VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND El 60LETTBETONG OG BETONG - VEGGER OG DEKKER LETTBETONG OG BETONG - VEGGER OG DEKKER Ventilasjonskanal <=1000x1000mm eller @1100mm ire Stop T PP plastrer <= @40mm dybde 50mm / Fire StopGodkjent isolering, someksempel nettingmatte,brannspjeld eller liknende.Brannmotstandenbegrenses il den valgteisolasionsmetoden.Stepeplate av steinulldybde 50mm min. densitet150kg/m?, alternativt utenstapeplate med Fire Stop 150kg/m?, alternativt uten dybde 100mm stopeplate med Fire Stop dybde 100mmStopeplate av steinulldybde 50mm min. densitetQII7Ee Norges branntekniske laboratorium as nr. 030-0239 G . Dato 2007-11-19 sign. : %DETALJTEGNINGER Fire Stop BranntettemasseKABLER OG KABELBRO BRANNMOTSTAND A 90 GIPS OG BETONG - VEGGER MED TYKKELSE >= 120MMFire Stopdybde 15mmpa begge sider|Kable 12 |og kabelbro | ‘|3(3) 2007 11 19KABLER OG KABLER | BUNT BRANNMOTSTAND A 60 GIPS OG BETONG - VEGGER MED TYKKELSE >= 120MM