Title: +038=360.029-#####._02-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, TilluftStatisk trykkfallInnInnInn22,03026,05026,050Dato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 10000761024Ut14,2°C100%Ut26,0°C50%Ut26,0°C50%2 295 m³/h455 Pa405 Pa0,7 °C400 omdr/min1 937 omdr/min2 015 omdr/min2 780 omdr/min0,52 kW0,46 kW1,15 kW1DOMEL 747.3.392155,8 %93,5 %7465,4 %0,72 kW/(m³/s)4 Pa11/20AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.029 - GOLD RXF TOP-11 +/- 2.550 m³/h - 90%1Varmebatteri, vann, TBLA-5-000-050-2-1Ventilsats varme/kjøleInkl.motor, ventil, frostvakt og hurtigkobling (kvs = 0.25)EffektvariantAntall rørraderAntall kretserAnslutningsnummerLamellavstandTrykkfallLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighetØnsket batterieffektBatteriets overkapasitetVæsketemperaturVæskemengdeVæsketrykkfall