Title: Ene23.v01.pdf
Varmetapstall [W/m2K]0,410,50Netto oppvarmingsbehov [kWh/m2]31,341,4*Netto kjølebehov [kWh/m2]14,116,6*Gjennomsnittlig effektbehov belysning [W/m2]4,04,0Tabell 4-4: Kriterier for lavenergi for kontorbygg sammenstilt med byggets verdierKrav til netto oppvarmingsbehov og kjølebehov iht. lavenergibygg dividert med en faktor på 0,85 pga. rehabiliteringsprosjekt, ikke nybygg.Det er også satt minstekrav til klimaskjerm og ventilasjonsparametere som kommer i tillegg til dem som er angitt i TEK17, se Tabell 4-5. Dronning Mauds gate 1-3 tilfredsstiller alle minstekravene.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimerichsen-horgen.noE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 12 av 14EgenskapDronning Maudsgate 1-3Krav tillavenergiVindu/dør/glassfelter, U-verdi [W/m2K]0,801,20Infiltrasjonstall ved 50 Pa [h-1]0,601,50Normalisert kuldebroverdi [W/m2K]0,030,05