Title: +038=67.005-##003._06-Ø7 Varmeveksler.pdf
Loddeinstruksjon Avfett og rengjør overflaten. Påfør klorid-flussmiddel ved hjelp av en børste. Plasser kobberøret i anslutningen og lodd med minst 45% sølvlodd. Vend flammen mot røret og lodd ved maks. 650 °C(1200°F). Unngå innvendig okydasjon ved å beskytte innsiden av kuldemediesiden med nitrogengass.Når SWEP leverer en adapter eller flens som kunden selv lodder fast på en loddet plate-varmeveksler, tar SWEP ikke noe ansvar for feilaktig lodding eller eventuelle hendelser som måtte oppstå under denne prosessen.Kombinasjonsanslutninger SWEPs multifunksjonelle BPHE-typer har den nye kombinasjonsforbindelsen (Combo Connection), som øker allsidigheten og tilgjengeligheten og gjør den enklere for kunder når det gjelder å finne riktig CBE for sine behov. Den innovative kombinasjonsforbindelsen kombinerer standard ISO-G eksterne gjenger med en innvendig, loddet forbindelse, som gjør det mulig å koble BHPE-enheter til systemet med gjenger eller en loddet forbindelse og benytte samme kobling.