Title: Heistegning 20071754_02.pdf
0 3 1 2 = * g n i r a p s t U+0.000Øvrige tekniske detaljer : se "BYGGHERRES ANSVAR"EndringEndret avKontrollert avDato00Som bestilt CP 301OLSENAU03.07.202001Forlengelse 1 stoppOLSENAU09.09.202002NY løftehøyde HQjr05.03.2021StolKrefter (N)2 F F2 F FFF1FF1=2594 FF2=1918 Motvekt: FF1=821 FF2=91F50x=3615F50y=1918F52x=5334F52y=1780F3=F4=F5=F6=F7=0F9 =41692F10=25084F11=26900F12=61600F13=22500F14=22500F15=0Last F11 + F12 opptrer bare ved aktivering av fangapparat Kraft F9 + F10 opptrer i tilfelle stol eller motvekt lander på buffereneELEKTRISKE DATA :Nominell spenning Frekvens hovedspenning Avvik-spenningsvariasjon Spenning lys i heisstol Nominell strøm installasjon (INN) Start strøm installasjon (INA)400 V 50 Hz +10/-10 % 230 V 21.00 A 23.00 ASIHL Hovedsikring bygning (SIH)Min. tverrsnitt beskyttelsesleder (PE)16 A 25 A 7.70 KW 10.0 mm2BYGGE TEGNINGEN81-20/50Heistype:6300Kristiansund Helsehus