Title: Ø94, Medistim - VVS.pdf
Ifolge byggeforskriftene skal en avlepsledning legges slik at installasjonen ikke skaper helsefare, lukt, oversvemmelse eller at andre problemer oppstar.En avlepsledning skal legges slik at den ikke forstyrrer funksjonen eller forarsaker skader p& annen installasjon eller p& avlgpsledningen. Normalt skal en avlgpsinstallasjon utferes med separate ledninger for spill og overvann fram til forbindelsespunktet. Det enkelte tappested skal utstyres med avigpsledning s& sant ikke spillvannet uten problemer kan feres bort p& annen méte. Sikkerhetsinstallasjoner som sprinkler, neddusj og brannposter kan installeres uten avigp.Gulvsluk skal monteres i rom for® oppvask- og vaskemaskiner. Gjelder ikke for installasjoner til privat hushold, men anbefales.o for badekar, dusj og i vaskerom.o for rom som rengjeres ved spyling.o for avlgpsenheter uten overvannsavlep eller annet oversvemmelses anlegg.anlegg med automatisk vannpéfylling som ikke har installasjon mot oversvemmelse© anlegg for bilvask