Title: Testskjema 16678-4 (2) .pdf
Verifikasjon av beskyttelsesleders effektivitet: Dette gjgres ved at motstanden mellom beskyttelsesleder og utsatte ledende deler males med instrument som gir en teststrgm p& minimum 10A gjennom en impedans pa 0,10hm Motstanden skal ikke overstige 0,1o0hm Verifikasjon av beskyttelsesleder Ihht EN 61439:ommentarHgyspenningsprgving:Utfgres pa all hovedstrgm med alle vern pa.All styrestrgm, overspenningsvern, instrumentering og kWh-malere ma vare avslatt eller frakoblet fgr test!Prgven anses som bestatt hvis det ikke forekommer gjennomslag eller overslag og grgnt lys Prgvespenning 300<Ui<690V 1890VIsolasjonsmaling: Det skal utfgres isolasjonsmalinger mellom strgmkretser og utsatt deler med en malespenning pa 500V. Kravet er min 10000hm/VTegnforklaring i godkjenningsfelt: "\V" tegn betyr godkjennelse av kontrollpunkt "0" tegn betyr ikke aktuellt for tavien"-" tegn betyr aktuelt for tavlen, men ikke utfart] Underskrift kontrollaL L6 Gurrs 25 /4541 7 g =] P< TavlebyorI <=