Title: +038=360.000-SF021T_04-GRC Gitterventil Swegon - Produktdatablad.pdf
Frånluft - Enbart luftdonLuftflöde – Tryckfall – LjudnivåGRC 100-630, Frånluft100pt Pa10012516020025031540050 403040 dB(A)5002035630302510205 432120304050100200300400 5001000 l/s100200300400 500100020003000 4000m3/hFrånluft - Luftdon med anslutningslådaLuftflöde – Tryckfall – Ljudnivå • ∇ = Min flöde för att erhålla tillräckligt injusteringstryck.GRC 100 ALS 80-100, FrånluftGRC 125 ALS 100-125, Frånluftpt Papt Pa0 %0 %500 400 3002003540 dB(A)2001003040 dB(A)35100253050 40 30202550 40 302020201010510203040 l/s 505 1020304050l/s10020304050100 m3/h4050100200m3/h4GRC 160 ALS 125-160, FrånluftGRC 315 ALS 250-315, Frånluftpt Pa0 %pt Pa0 %20040 dB(A)200350 %40 dB(A)10030100350 %3050 40 30202550 40 3020252020101051020304050l/s1005 4050100200