Title: +038=360.019-#####._06-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Bottenbalk är tillval vid aggregat utan batterivärmeväxlare. F Bottenbalk är standard vid aggregat med batterivärmeväxlare.IG14ED14Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutnings- SD gavel. Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör). ** Bredd för eventuell batterivärmeväxlare = B + 200 mm. SDVid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutnings- SD gavel. Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör). ** Bredd för eventuell batterivärmeväxlare = B + 200 mm. SDJØHHStorlekVikt, kgVikt, kgfläkt+filter 52fläkt + filter + batteri5252* 97-11852*100005210-23645A45StorlekL1L2BHADEFGIJØ005112019558254605798871068956164412,5230315Inspektionsutrymme 900 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet.Elanslutning 1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A