Title: +135.01=370.001-JP502T_01-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
FORSIKTIG! Fare for materialskader! Ved en væskestrøm som oppstår med eller mot strømningsretnin- gen (turbindrift eller generatordrift), kan det oppstå uopprettelige skader på driften.Det skal monteres en tilbakeslagsventil på trykksiden i hver pumpe.LES DETTE: Før og etter pumpen må det monteres en rett rørledning som fungerer som hvilestrekning. Lengden på hvilestrekningen skal være minst 5 x DN til pumpeflensen (Fig. 21). Dette gjøres for å unngå strømningskavitasjon.Rørledninger og pumpe må monteres uten mekaniske spenninger. Rørledningene må monteres slik at pumpen ikke må bære vekten av rørene.Rørledninger og pumpe må monteres uten mekaniske spenninger. Rørledningene må monteres slik at pumpen ikke må bære vekten av rørene.