Title: Bromstadvegen_59_FG-Sprinklerkontroll_2023.pdf
IDAlvorlighetsgrad0804 - 4LITENAvviksbeskrivelse Over frys er innbyrdes avstand mindre enn minste tillatte 2,0 (1,8) meterStedPlan 2 - KjøkkenReferansePoengtrekk1Bildebeskrivelse: -1. gangs uavhengig kontroll - Side 16 av 22 Generert 12.03.2023 10:55 fra versjon 20230311-f2b5b16cSPRINKLERHODER, KARAKTERISTIKK OG PLASSERING Plassering i forhold til bygningskonstruksjon, hindringer, skjulte rom/himlinger og tekniske installasjonerIDAlvorlighetsgrad0805 - 1MIDDELSAvviksbeskrivelse Rommene har flere tekninske installasjoner som krev- er undersprinklingStedPlan 2 og 3 - Tekniske rom/ VentilasjonsromReferansePoengtrekk6Bildebeskrivelse: -Bildebeskrivelse: -KLASSIFISERING Lagringsforhold - varekategori - lagringsmåte og lagringshøydeIDAlvorlighetsgrad0302 - 1MIDDELSAvviksbeskrivelse Det lagres testpaneler helt opp under sprinklerneStedPlan 3 - Rom 318, TestReferansePoengtrekk6