Title: DM 1-3 Integrasjonstest Hovedkurs varme og kjøling.pdf
Pumpe: 320.001-JP451 /452 320.001-LR451 /452 Utetemperaturgiver: 320.001-RT901 Differansetrykkgiver: 320.001-RD451Pumpe : 320.001-JP451 /452Pumpe: 320.001-JP451 /452 320.001-LR451 /452 Utetemperaturgiver: 320.001-RT901 Energimåler: -OE901 forvarming tappevann -OE902 spisslast fjernvarme -OE903 varmeproduksjon varmepumpeReaksjonPumpe 320.001-JP451/452 starter når utemperaturen blir lavere enn settpunkt på +15 gr.C i perioden 1/6- 1/ 9 og mer enn 4 timer.Differansetrykkgiver 320.001-RD451 (setpukt. 0,4 bar) regulerer frekvensomformerne 320.001- LR451/LR452 til pumpe 320.001-JP451 /452Hovedbryter (AUTO posisjon) Delfunksjon (AUTO posisjon)Sirkulasjonspumpe: Drift og feilsignal. Driftstimer Temperaturgiver: Erverdi alle givere også utetempe Energi Avlesning, nullsum, COP, systemvirkningsgradAnsvarlig entreprenør Rør /aut.Aut.Aut.Resultat testRegulering er ok. Pumpe 320.001-JP451/452 går hele året pga varme til baffelkurs.Ok