Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Kraftmatningen måste uppfylla specifikationerna på enhetens märkplåt. Anslutningsspänningen måste ligga inom intervallen som anges i tabellen med elektriska data. För anslutningarna, se elscheman.VARNING: Om enheten drivs med felaktig anslutningsspänning eller överdriven fasobalans räknas det som missbruk av enheten, vilket gör garantin ogiltig. Om fasobalansen överstiger 2 % för spänning, eller 10 % för ström, ska du omedelbart kontakta din lokala elleverantör och se till att enheten inte kopplas till innan problemet har avhjälpts.426.3 - Spänningens fasobalans (%)100 x max. avvikelse från medelspänning MedelspänningExempel:På en matning med 400 V - 3-fas - 50 Hz uppmättes spänningen på de enskilda faserna till: AB = 406 V ; BC = 399 V; AC = 394 V Medelspänning = (406 + 399 + 394)/3 = 1 199/3= 399,7 dvs. 400 VBeräkna den maximala avvikelsen från medelvärdet på 400 V: (AB) = 406 - 400 = 6 (BC) = 400 - 399 = 1 (CA) = 400 - 394 = 6Motor