Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Heis må gå til utgangsplan (plan 1.etasje). Styring/forsering av ventilasjonsanlegg. Aktivering av evt. mekanisk røykventilasjon. Det må utarbeides en egnet alarmorganisering for å RIE sikre god interaksjon mellom tekniske og organisatoriske løsninger/aksjoner. Det er viktig å etablere en alarmorganisering som er tilpasset virksomheten, mht. alarmnivå (liten/stor alarm), tidsforsinkelser for verifisering, funksjoner som iverksettes, herunder omfang av varsling, samt evt. dag-/nattstillingsfunksjoner m.m. Alarmorganiseringen må samordnes med leverandør av brannalarmanlegget.Brannkonsept REV_C: 03.11.2016, Rev C 25.10.2016Bromstadveien 59, Trondheim kommuneAJEH p:\166\15466001 bromstadveien 59\08 rapporter\rapporter\15466001_bromstadveien 59_pro-rapport_rev c_25.20.2016_x.docxBranncelle åpen fra 1.-3.etasje skalrøykventileres for å sikre personsikkerheten under rømning.