Title: 310.000 DV instruks sanit‘ranlegg.docx
Vannforsyning forbruksvannHovedvanninntaket er ikke endret. Her er også vannmåler plassert i garasje U1.Forbruksvannledningsnettet framgår av plantegningene for røranlegget i bygget.Fordelingsledninger fra vanninntak fram til opplegg er av type kobberrør i U1 og U2. For stigeledninger til fordelerskap er rør-i-rør benyttet. Rør-i-rør fra fordelerskap til utstyr er av type Tece.Det sitter stoppekraner i rørfordelerskap som stenger toalettkjerner og ved hvert enkelt utstyr.Kjøkkenbenker med oppvaskmaskiner er sikret med automatisk vannstopp for kaldtvann.SpillvannAvløpssystemet er eksisterende MA-opplegg som er tilkoblet eksisterende uttrekksledning for spillvann.Systemet består av:slukavløp fra utstyr (servanter, klosetter, dusjer, etc.)nedløpsrørRøranlegget er basert på MA-rør fra dimensjon 75 mm og oppover. Fra utstyr (servanter, utslagsvasker etc.) er det montert PP avløpsrør tilkoblet enten sluk eller MA-rør. Dette framgår i detalj av oppleggskjema for forbruksvannsnettet.