Title: +038=360.014-#####._03-360.014 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
360,014 fraluftvifter:Tekniska data för fläkt: RQM F6-4045-BI-WT-M BeskrivningVärde EnhetUppfyller ErP 2015Specificerad arbetspunkt Flöde (V) Statisk tryckökning (dpfa) Dim. arbetspunkt Inbyggnadsätt enligt DIN 24163 del 1 Densitet (Rho1) Mediatemperatur (t) Flöde (V) Totaltryckökning (dpt) Dynamiskt tryck (pd2) vid utlopp Statisk tryckökning (dpfa) Varvtalsreserv (fR) Fläktvarvtal (nv) Driftfrekvens (f) Upptagen axeleffekt (Pw) Totalt upptagen systemeffekt (P1S) Totalverkningsgrad (ETAt) Statisk verkningsgrad (ETAfa) Statisk systemverkningsgrad (ETA faS ) (=tar hänsyn till fläkt-, motor- och frekvensomriktarverkningsgrad) SFP, Specifik Fläkteffekt K-faktor, flödesmätuttag Differenstryck, flödesmätuttag (dpD) Hastighet vid fläktutlopp (c) Vikt, fläkt A-vägd ljudeffektnivå utlopp/inlopp LwA8/5 Ovägd ljudeffektnivå i oktavbanden6250 m³/h 776 PaA1,20 kg/m³ 20 C 6250 m³/h 832 Pa 56 Pa 776 Pa 14 % 2060 min-1 171 Hz 1,66 kW 1,86 kW 87 % 81 % 72 %