Title: +135.01=370.001-JP503T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
5. Koble fra strømledningen. Hvis tilgjengelig, må kabelen til diffe- rensialtrykktransmitteren fjernes.6. Gjør pumpen trykkløs ved å åpne lufteventilen (fig. 38, pos. 1).WILO SE 11/2017Monterings- og driftsveiledning Wilo-VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-EMERK: Hvis det er montert en differensialtrykktransmitter på pumpen, festes denne bare via spolene til trykkmåleledningen. For at differensial- trykktransmitteren ikke skal bli skadet, kan denne bøyes lett til siden.MERK: For enklere montering av motoren, samt for å beskytte elektronikk- modulen, må denne fjernes ved å løsne på skruene (fig. 6, pos. 7.4) og fjerne tannskivene (fig. 6, pos. 7.5).8. Ta av o-ringen (fig. 6, pos. 1.13).9. Ta av den fremre sikringsringen (fig. 6, pos. 1.12) på akselen.10. Trekk av løpehjulet fra akselen (fig. 6, pos. 1.11).11. Ta av den bakre sikringsringen (fig. 6, pos. 1.12) på akselen.12. Trekk avstandsringen (pos. 1.22, se «Tab. 11: Reservedelskom- ponenter» på side 51) av fra akselen.