Title: DM1-3-HEA-08-D-Dokumentasjon.pdf
30.6.5 Ventilasjonsanlegg skal utføres slik at anleggene enkelt og nøyaktig kan innreguleres.Rengjøring, igangkjøring, målinger og innregulering skal utføres i henhold til SINTEF veileder "Behovstyrt ventilasjon, DCV – krav og overlevering". Ved innregulering skal alle dører, vinduer, porter etc. være lukket.Innregulering av luftmengder skal utføres med toleransekrav +10 %, −0 %. Toleransene er oppgitt i forhold til prosjekterte verdier og er inkl. målefeil. Etter at anlegget er ferdig innregulert skal alle reguleringsspjeld låses. Alle målepunkt skal nummereres og merkes på kanalnettet. Målepunkt anvises på tegninger og angis i måleprotokoll. Tegningene skal inngå i drifts- og vedlikeholdsinstruks sammen med protokoll i henhold til Sintefs VAV-kontrollskjema.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimerichsen-horgen.noE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerNOTAT RIV-04 – Rehabilitering tekniske anleggSide 26 av 36