Title: +175=542.001_OS001_Avvik- tilbud Døhli sykehjem 2010.Drift.doc
Avviksrapport Vedr. Døhli Sykehjem03.11.2010 Brannvarslingsanlegget.. M.melder 01.14 er løs,må festes.. Det.01.21 er løs i tak, må festes.. Det. 01.30 – 33 mangler merking.. Det. 01.38 må flyttes ned under himling, ligger løst over himling.. Det. 01.75 er ikke merket.. Det.01.110 eller 01.111 bør testes.. Det. 02.51 bør justere an.verdier til 65/55 grunnet kjøkken.. Det. 02.75 bør skiftes til varmedetektor.. Det. 03.24 bør flyttes. Det. 04.81 må flyttes ned under himling.. Det. 01.03 er ikke merket.. Det. 02.09 sokkel bør fjernes og erstattes med tett boks.. Det. 01.60 bør an.verdier økes til 65/55.. Følgende detektorer er merket med sløyfe 02 men skal være 03: 03.42, 03.61 – 64, 03.67 – 72,03.75 – 85, 03.87 – 95.. Følgende detektorer er merket med sløyfe 03 men skal være 04: 04.61 – 98. Ny detektor for nytt søppelrom er klargjort 02.89, men skal det være med summer her?Tilbud for retting:Rette opp i avvik i følge liste: