Title: 360.023 Swegon Gold RXF-12 +- 3.000 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Paneler56 mm med 1 mm stålplate på innsiden og utsiden. Utside lakkert grå metallic.Termisk isolasjonsklasseT2KondensinsoleringsklasseTB2LekkasjeklasseL1(M) / L2(R) iht. EN 1886:2007 ved -400 Pa og +400 PaKabinettstyrkeD1(M)ElanslutningGOLD F3-fas, 5-leder, 400V-10/+15%, 50Hz, 10ASide: 14/20AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.023 GOLD RXF-12 +/- 3.000 m³/h - 63% samtidiighetFunksjonsdeler i luftretningenHastighet m/sLufttemperatur inn/ut vinter °CLufttemperatur inn/ut sommer °CInntakskanalSpjeldAnslutningsgavlFilter0,85Roterende varmeveksler1,2920,0/14,626,0/26,0VifteAnslutningsgavlVarmebatteri, vann1,5515,0/20,0TilluftskanalAvtrekkskanalAnslutningsgavlFilter1,05Roterende varmeveksler1,2920,0/-14,626,0/26,0Ekstra trykkfallVifteAnslutningsgavlSpjeldAvkastkanal