Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
Fravik 2 – Størrelse brannseksjonFravik fra Fraviker § 11-7. BrannseksjonerTEK Seksjoneringsvegg skal prosjekteres og utføres slik at en brann, med påregnelig slokkeinnsats, kan begrenses til den brannseksjonen der den startet.VTEK Brannmotstand for seksjoneringsvegger i brannklasse 2 og 3: -REI 120-M A2-s1,d0 [A 120]Dersom mekanisk motstandsevne (M) ikke er dokumentert ved prøvning, må seksjoneringsveggen utføres i tunge materialer som mur, betong eller lignende.Prosjektert løsning Forsterkede brannskiller (definisjonen benyttes for å skille mellom seksjoneringsvegger og prosjektert løsning i denne byggesaken) bygges med brannmotstand EI 120 A2-s1,d0Vurdering av brannsikkerhetenSituasjonsbeskrivelse Med hensyn på akkustikk og kostnader er det valgt å bygge lett-vegger i arealene som nå får endret bruk. Disse vil ikke ivareta mekanisk motstandsevne eller bæreevne i tilfelle brann.Akseptkriterium Viser til tabell i TEK § 11-7. Brannseksjoner.