Title: Bruksanvisning_1436854.pdf
4 • INBETRIEBNAHME UND EINSTELLUNGENDer Melder wird in der Einstellung Werksprogramm ausgeliefert und ist somit sofort betriebsbereit. Werksprogromm PD 360/8 BASIC… MD 360/8 BASIC… Individuelle Einstellungen können einfach manuell über die Einstellelemente (abb. 6) vorgenommen werden.Lichtwert ca. 500 Lux ca. 100 LuxNachlaufzeit 5 Min. 5 Min.NetzspannungzuschaltenEs beginnt eine Initialisierungsphase (warm up) von ca. 30 Sek Die angeschlossene Beleuchtung ist während dieser Zeit eingeschaltet!rote LED blinkt langsam.LED-Anzeigenachwarm-up