Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Avec pompe/contact à l’extérieur de l’unité:Le contact est encore actif après la 4ème lectureALARME 7Lampe UV (si disponible) ne fonctionne pasALARME 8Erreur de communication avec une télécommande (CRC2, ZUI)si la communication est interrompue 3 fois consécutivesALARME 9Erreur de communication avec unité MasterSi l’unité ne reçoit pas le message «contrôle température» pendant plus de 10 minutesALARME 10Erreur de communication avec unité LeaderSi l’unité ne reçoit pas le message «contrôle température» pendant plus de 10 minutesALARME 11Erreur lecture Co2TvocSi l’unité Leader ne reçoit aucune lecture de CO2Tvoc pendant plus de 10 minutesALARME 12Erreur de communication avec Master ZoningSi l’unité Master ne reçoit aucune valeur de Zoning pendant plus de 10 minutesALARME 13Demande d’intervention pour maintenanceALARME 14Erreur EEpromSi checksum erronéeALARME 15Erreur résistances électriques (si disponibles)