Title: +038=360.025-#####._08-360.025 Gold RXF-12 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Vibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.Avtrekksluftmengde 0,833 md/sInnmonteringens innvirkning pa viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelseDimensjonerende statisk trykk (vate forhold) 593 Pa Statisk trykkeking i SFPv beregning 543 Pa Temperaturheving p.g.a. vifte 0,8 °C Min. hastighet 300 omdr/min Turtall i SFPv beregning 1734 omdr/min Dimensjonerende hastighet 1793 omdr/min Maks. hastighet 2500 omdr/min Dimensjonert eleffekt til motor(er) 0,90 kw Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregning 0,82 kW Merkeeffekt 2,40 kW Motoropsjon 2 Motorbetegnelse DOMEL 748.3.496 Antall motorer/vifter i hver luftretning 1 Total statisk virkningsgrad inklusiv drivenhet 60,6 % Maks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 91,5%) 94,0 % FMEG, kammervifte inkl. motorstyring 72 Forordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgrad 66,0 % SFP 0,89 kW/(m?/s) 1 Anslutningsgavl, Avkast Statisk trykkfall 20 Pa 1 Spjeld, TBSA-3-000-050-1-1Spjeldmotor: Med fjaerretur