Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
a,g n n k ö s k c y r t l a t o ti2Eff.-var. 11r.2l e b n o p s i DiL w,tot75dB808590TilluftsfläktEff.-var. 1Ef f.-var.221L w,tot75dB808590Luftflöde, m3/sUndre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering.Diagram visar aggregat inklusive standard anslutningsgavlar. Aggregatet motsvarar krav enligt Ecodesign 2016/2018.Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.Tillåtet driftsområde vid nedreglering. Undre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering, se svart streckad linje i diagram. Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).Min- och maxflöden Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handter- minalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.Korrektionsfaktorer KOK , dBLjudvägOmråde i diagram163Oktavband, nr/medelfrekvens, Hz2345678125250500 1000 2000 4000 8000Storlek050