Title: 360.03_Kjoring Aggregat.pdf
Luftmengde 17969 m³/h 17969 m³/h 2724 x 2895 x 2974 mm 2143 kg Innendørs Venstre 3x400V (50Hz) 27,34 kW 42,4 A 85,1 % LS/PG 1,205 kg/m³ 1.0.28.1Ekstern trykkfall 250 Pa 250 PaHovedkort Hovedkort2400 x 30 x 1200 mm20-04-2016 12:26360.03 / 2. og 3. etg Akse C-D / 70% samtSFP 1,32 kJ/m³Fleksibel forbindelse: Neiside 2 av 13Exhausto A/S Industriveien 25 N-2020 SkedsmokorsetTelefon: +47 63 87 07 70firmapost@exhausto.noTekniske dataKontroll boks Inndata Kontrol system Nettverk tilkobling Control InterfaceTilluftSpjeldInndata Posisjon SpjeldmotorResultat Trykkfall Front hastighet Vekt Type spjeldmotorInntakResultat Luftmengde inn på vifte TrykkfallFilterInndata Filter type Innløp Pose lengdeTilbehør Filter vaktResultat Trykkfall dim. Front hastighet Slutt trykkfall Start trykkfall Lufthastighet i funksjon V-klasse (EN13053) VektRoterende varmevekslerInndata Rotor type Bølgehøyde Rotor bredde Renblåsningssektor Kjøle gjenvinning