Title: FDV Simployer.pdf
Aurasafe Mini -Produkt:Komponenter:1 =TX-CTRL1 Kontroller std 12 Spjeld2 =TX-CTRL2 Kontroller lite 8 SpjeldFUNKSJON3 =TX-BO1 BoostermodulAURASAFE Mini kommuniserer med spjeldmodul TX-BRS3 via flexi- bus. Det benyttes 2-leder kabel med fri topologi, og denne inneholder både buskommunikasjon og 24V driftsspenning til brannspjeld. Det settes opp en TX-BRS3 for hvert brannspjeld ute i anlegget. AURASAFE Mini styrer brannspjeldene basert på mottatte signaler, og mosjonering av spjeld kan gjøres automatisk, manuelt via kontroll- panel, eller via signal fra SD-anlegg. Oppsett av master kan du finne på vår nettside: www.trox.no4 =TX-BRS3 Spjeldmodul for brann- og røykspjeld5 =TX-RKS1 Spjeldmodul for Røykkontrollspjeld6 =TX-INP1 Inputmodul for Røykdetektor/Branntermostat7 =TX-FEP1 Feilpanel8 =TX-TEM1 PT1000 Inputmodul9 =TX-DREL1 Relémodul 4DOUTFØRELSE