Title: +038=360.018-#####._07-360.018 GOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
l/minInnUt26,041,2°C5021%7 500 m³/h592 Pa539 Pa0,8 °C280 omdr/min1 684 omdr/min1 724 omdr/min1 890 omdr/min1,98 kW1,82 kW2,40 kW1DOMEL 748.3.492162,2 %95,0 %7266,7 %0,87 kW/(m³/s)10 PaSide: 5/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.018 - 360.018 GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/h - 100%1Varmebatteri, vann, TBLA-5-120-050-2-2Ventilsats varme/kjøleInkl.motor, ventil, frostvakt og hurtigkobling (kvs = 4)EffektvariantAntall rørraderAntall kretserAnslutningsnummerLamellavstandTrykkfallLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighetØnsket batterieffektBatteriets overkapasitetVæsketemperaturVæskemengdeVæsketrykkfallBatteriets væskevolumNominell rørtilbkobling, ventilVæsketrykkfall åpen ventilTilbehørAntallProdukt1Ventilsats, varme og kjølingAntallAvtrekk1Anslutningsramme, AvtrekkStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)