Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
4.2.4 Temperaturenhet Ønsket temperaturenhet kan velges.TemperaturenhetInnstillinger:VerdiEnhetInnstillings- område °C/ °FFabrikk- innstilling °C4.2.5 Børverdiforskyvning Brukes for å endre børverdien for tillufts- og avtrekksluft- temperatur via eksternt signal 0–10 V DC. Man kan for eksempel via eksternt tidsur eller potensiometer heve eller senke temperaturen bestemte tider på døgnet.BørverdiforskyvningTilbehøret IQlogic+-modul TBIQ-3-2 kreves.Børverdien kan påvirkes ±5 °C.Ved tilluftsregulering eller URT-regulering forskyves børver- dien for tilluftstemperaturen, og ved avtrekksluftregule- ring eller URF-regulering forskyves børverdien for avtrekks- lufttemperaturen.Ved FRT-regulering 1 er det avviket mellom avtrekksluft og tilluft som påvirkes. Avviket kan ikke bli mindre enn 0 °C. Avviket minker ved økt innsignal.Ved FRT-regulering 2 forskyves børverdien for tilluft.Ved aktivering av funksjonen forskyves børverdien i hen- hold til diagrammet til høyre.