Title: FDV Røykluker.pdf
6.4 Driftsforstyrrelse Dersom 230V tilførsel er borte, vil innebygget batteribackup i sentraler åpne luker i en alarmsituasjon. Dette gjelder system 263.001 og 263.002. System 263.003 har egen UPS for drift av luker dersom 230V tilførsel er borte.6.5 Tiltak ved driftsforstyrrelse Ved nettfeil, må sikring i kursfordeling kontrolleres. Kontakt Jet-Bramo AS for bistand.7 Faremoment og beskyttende tiltak Påse at ingen uvedkommende er i umiddelbar nærhet av vinduene ved åpning/Lukking av lukene pga klemfare!8 Kvalifikasjonskrav til operatørpersonell Intet utover å ha satt seg inn i denne FDV9. Vedlikehold Må utføres av kvalifisert firma / person min 1 gang pr år.9.1 Årskontroll / service Det er krav om årlig kontroll / service av anlegg som omhandler brannsikring i bygg. Denne kontrollen skal utføres av ekstern aktør med kompetanse på komponenter og system, Årskontroll må utføres og dokumenteres iflg EN-12101-2 ta kontakt på service@bramo.no5Side 6 av 6 RO/ 311231FDV 01