Title: Styring Novema aggregat.pdf
Aktiver tvangsstyring Til / FraAktuell 0-10 signal pd varmeutgang {%] Aktuell status Varmerelé1: Apen/lukket Aktuell status Varmerelé2: Apen/lukketINNSTILL ETTERKJ@LINGSTID ELBATTERIInnstill tid [s]Ved stopp fortsetter tilluftsviften a kjare i etterkjelingstidenFORTSETTER NESTE SIDESide 15FOR OPTIMALT INNEKLIMAStyring og Funksjon NOVAGG AIR 2, V1.24FORTSETTER FRA FORRIGE SIDEINNSTILL MIN. LUFTMENGDE FOR DELVIS INNKOBLING AV EL-BATTERI Innstill tilluftsmengde [m3/h] [I/s]"Redusert” vises hvis varme effekt reduseres pga lav luftmengde— INNSTILL MIN. LUFTMENGDE FOR 100% — INNKOBLING AV EL-BATTERI Innstill tilluftsmengde [m3/h] [I/s]LS| b /s S@)=[ 636q /Vamestwresionalfrarmd 5 1}[uftsterrperatir]Frost darmil=VIS AKTUELL STATUS PA VANN-BATTERI OG INNSTILL FROSTALARMAktuell varme [%]Aktuell tilluftstemp. [°C]Aktuell vanntemp. [°C]Innstill frostalarm grense [°C]Overhetning utlgst ?Aktuell 0-10 signal pa varmeutgang [%]