Title: Brannkonsept.pdf
) mindre de utgjer liten brannbelastning (50 MJ/Ispemeter konldor&ubm)_ Ved bruk av brennbar isolasjon pé | Takflater ma generelt seksjoneres i arealer pA hayst 400 m? dersom det skal tak brukes av isopor. Alternativt kan brennbar isolasjon tildekkes med 30 mm mineralull. Ved gjennomferinger i taket ma ubrennbar isolasjon benyttes i en bredde pa minst 0,6 m.3.4 Brannceller (§ 724)Branncelleinndelingen er ogsé inntegnet pé branntegninger. Branncellene skal ha folgende brannmotstand etter VTEK § 7-24 tabell 3:Branncellévegger og darer Brannmotstand (BKL 2)Branncellebegrensende konstruksjon, EI60 [B60]genereltRaykskille (se brannplan) E 30 [F30]Darrer til tekniske rom EI60-S, [B60]Der til trapperom, Trl EL30-CS, {B30S med terskel]