Title: Manual Elkjeler EL 160 - 500 Eco_No_Systemair_NY PANEL_jan -22_LOW.pdf
Min kjeletemp; laveste tillatte temperatur i kjelen. (0…100°C)Stegtid; tiden mellom inkoblingstid av trinn, utkoblingstid trinn er alltid 16 sek/trinn (20…240 sek)Stegtid; tiden mellom inkoblingstid av trinn, utkoblingstid trinn er alltid 16 sek/trinn (20…240 sek)Relativ overtemp grense (1…15)Maks kjeletemperatur (40...110°C)Hovedsikring (16…2000A)Strømmarginal; antall ampere som må være tilgjengelig før kjelen kan øke effekten (0…50A)Kommunikasjon, se videre i avsnitt 10.5.3!Hente fabrikksinnstillinger10.5.3 Innstillinger KommunikasjonHer velger du innstillinger for kommunikasjon via Internett eller BMS.Innstillinger BMS:MB Adresse; adresse i Modbusprotokollen (Nodnummer)MB Adresse; adresse i Modbusprotokollen (Nodnummer)Time out; tid uten kommunikasjon (10... )Modbus TCP Port; port for modbus- kommunikasjon (valgfritt, default=502)37