Title: 330-TY3331 veggsprinklerhode.pdf
Den insänkta versionen av serie TY-FRB horisontella väggsprinkler är avsedda för användning i områden med inred- da väggar. Den använder antingen en tvådelars typ 10 med 1/2" (12,7 mm) insänkt justering eller upp till 3/4" (19,1 mm) total justering från väggens flödesposition eller en tvådelars typ 20 med 1/4" (6,4 mm) insänkt justering el- ler upp till 1/2" (12,7 mm) total justering från väggens flödesposition. Juste- ringen som den insänkta täckbrickan tillhandahåller tillåter en mindre nog- grannhet när de nedåtgående fördel- ningsrören tillskärs.VIKTIGT Hänvisa alltid till tekniskt informations blad TFP700 för "INSTALLATIONS VARNINGAR" som tillhandahåller varningar med avseende på hantering och installation av sprinklersystem. Felaktig hantering och installation kan orsaka bestående skada på sprinkler systemet eller dess komponenter och orsaka att sprinklern inte fungerar vid brand eller att den utlöses i förtid.