Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Les ventilateurs avec contacts thermiques ressortis par fils (TK) doivent toujours être raccordés à la protection moteur externe. Respectez le sens du flux d'air (indiqué par une flèche sur l’appareil). Le ventilateur doit être installé pour garantir qu'aucune vibration ne sera transmise via le réseau de gaines ou la structure du bâtiment. (Les accessoires adaptés comme des manchettes ou des plots antivibratiles sont disponibles). Vérifier que le ventilateur est stable et bien fixé (Fig 3). Le ventilateur peut être installé dans toutes les positions, sauf restriction particulière. Les ventilateurs doivent être installés de manière à faciliter toute intervention ultérieure de maintenance en toute sécurité. Des silencieux spéciaux proposés en option permettent de réduire les bruits gênants.