Title: +038=360.000-NI001._56-DM1-3. 360.027 (8 etg) R&H - Målerapport.pdf
MÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01Blankett nr.: 68-091ANLEGG : SYSTEM :ROM NR.8-301 8-110 8-109 8-108 8-107 8-106 8-105 8-104 8-103 8-102 8-101 8-531 8-001 8-002A 8-002B 8-003 FellesDronning Mauds gate 1-3 360.027TILLUFT Prosjektert Målt m3/h 378 115 134 134 135 135 50 143 698 423 415 49 194 829 432 133m3/h 400 120 140 140 140 140 50 150 720 440 420 50 200 840 440 140AVTREKK Avvik Prosjek Målt m3/h m3/h%6 -4 -4 -4 -4 -4 0 -5 -3 -4 -1 -2 -3 -1 -2 -5Dato : Ref. :Avvik %17.12.2020 Harald Jensrud ANMERKNINGMålt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag4 5304 2386Total4 5304 39734 5304 2386