Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16.pdf
F12Kombinert vernIk [kA]cos phiî [kA]Kabel t=k²S²/I² [s]t utkobling [s]Ik3p max7,3000,8010,7160,058Ik3p max ende7,3000,8010,7160,058Ik3p min5,3110,907,6760,058Ik2p max6,3210,809,2780,058Ik2p max ende6,3210,809,2780,058Ik2p min4,6000,906,6490,058Ik1p max3,5000,805,1380,058Ik1p max ende3,5000,805,1380,058Ik1p min3,4990,905,0570,058Ij max3,5000,805,1380,058Ij max ende3,5000,805,1380,058Ij min3,4990,905,0570,058@ = Vernet tilfredsstiller ikke alle krav i forskrift/norm # = Ikke forskriftsstridig, men vær oppmerksom på løsningenAnleggets adresse:Beregningsresultater for anlegget: Døli Pleie og OmsorgshjemSørum Elektriske ASFordeling HOVEDTAVLE PLAN USørumsandvegen 931921 SØRUMSANDVer.5.5.06Tel: 63825575Dato.29.04.2015Dato:19.04.2016 15:12:11NEK 400:2014400 V TN-C-SSide4(18)av42BeregningsresultaterKurs nr.Q102