Title: 36 FDV - VAV-spjeld.pdf.pdf
en seksjoneringsvegg eller en branncellebegrensende konstruksjon. Spjeldet lukker automatiskved høy temperatur eller ved varsling fra brannmelder, MicroBrann-sentral eller byggets egetbrannvarslingsanlegg. Når spjeldbladet er lukket, hindres spredningen mellom branncellene i engarantert tidsperiode avhengig av spjeldets og veggens klassifisering. Alle MicroBrannbrannspjeld har brannmotstand EI 120 – som vil si at de er godkjent for 120 minutter. Spjeldmed smeltesikring lukkes kun når temperaturen overstiger 72°C, men vil ikke aktiveres ved kaldrøyk. Ettersom denne løsningen ikke sikrer mot røykspredning i kanalsystemet, tilfredsstillesikke TEK17. Ved å benytte motoriserte spjeld med styring, kobles spjeldene opp motbrannvarslingssystemet. Dermed vil brannspjeldene stenge både ved røykutvikling og høytemperatur, og kravet i TEK17 tilfredsstilles. Gode aerodynamiske egenskaper sikrerenergieffektivitet og minimalt trykkfall og støy. Alle spjeld kan monteres både i vegg og tak/gulv.