Title: +038=360.028-#####._07-360.028 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Innmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)Statisk trykkøking i SFPv beregningTemperaturheving p.g.a. vifteMin. hastighetTurtall i SFPv beregningDimensjonerende hastighetMaks. hastighetDimensjonert eleffekt til motor(er)Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffektMotoropsjonMotorbetegnelseAntall motorer/vifter i hver luftretningTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 90,5%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, TilluftStatisk trykkfallDato: 09.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000568558InnUt26,016,0°C5083%32,82kW0,161l/minInnUt26,041,2°C5021%7 600 m³/h622 Pa570 Pa0,8 °C280 omdr/min1 719 omdr/min1 759 omdr/min2 100 omdr/min2,11 kW1,95 kW3,40 kW2DOMEL 749.3.393162,4 %