Title: 365_360.011 Aggregat og batterispec DV100 DV80.pdf
Vifteeffekt ved rene filtre62.0862.54%Maksimal ekstern lekkasje @ ± 400 PaLekkasejklasse L3 i henhold til EN 1886. Lekkage er under 1%Maksimal intern lekkasjeLekkasje er mindre enn 3 %.Energiklasse for filtreBBBeskrivelse av synlig filteralarmSkal installeres med automatikkLydeffektnivåTilluft, innblåsningUteluft, inntakFraluft, avkastFraluft, avtrekkLyd, omgivelserTotal81 dB(A)67 dB(A)87 dB(A)68 dB(A)74 dB(A)Ecodesign er beregnet for et referanseaggregat med F7 filter i tilluft og M5 filter i avtrekk.Systemair AS+47 51969700Telefon : www.systemair.no mailbox@systemair.noSystemair A/S - Produktutvalgsprogram SystemairCAD 2.0 C2018-02.01.B5 Expired 23.02.2018 | 28.02.2018Ordrenummer Prosjekt Anlegg0004697949 Smestad Skole Rælingen 360.01/PlantegningInspeksjonssideSystemair AS+47 51969700Telefon : www.systemair.no mailbox@systemair.noSystemair A/S - Produktutvalgsprogram SystemairCAD 2.0 C2018-02.01.B5 Expired 23.02.2018 | 28.02.2018