Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
Expanzné nádoby s objemom od 35 do 80 litrov môžu byť namontované buď na stenu so vsuvkou pre vodovodné potrubie smernom nadol, alebo nastojato na podlahu. (obr. č. 3)Expanzné nádoby s objemom od 35 do 80 litrov môžu byť namontované buď na stenu so vsuvkou pre vodovodné potrubie smernom nadol, alebo nastojato na podlahu. (obr. č. 3)Expanzné nádoby s objemom od 100 do 1 000 litrov musia byť namontované nastojato na podlahu. (obr. č. 4b)Expanzné nádoby s objemom od 100 do 1 000 litrov musia byť namontované nastojato na podlahu. (obr. č. 4b)nebude o 0,2 barov vyšší než predbežný tlak. Počas plnenia systém odvzdušnite. (obr. č. 8)3. Odvzdušnite potrubie napojené do expanznej nádoby. (obr. č. 8) 4. Zatvorte odvzdušňovacie ventily. (obr. č. 9) 5. Systém zohrievajte podľa možnosti pol dňa a pravidelne hoPre nádoby s vymeniteľnou membránou musí byť nad nádobouodvzdušňujte.voľný priestor minimálne 600 mm. (obr. č. 4a)