Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
3. Начните заполнять бак. (рис. 8) 4. Закройте точки стравливания. (рис. 9) 5. Максимально прогрейте систему в течение половины дня, регулярно стравливая давление.Бак устанавливается на обратной линии, как можно ближе к котлу, со стороны всасывания насоса. Бак устанавливается таким образом, чтобы содержащаяся в нем вода не могла циркулировать. 1. В месте соединения расширительного бака наматывается ПФТЭ-6. Когда температура воды упадет ниже 50 °C, доведите давление в системе до 0,3 бар выше первичного давления в расширительном баке. Убедитесь, что наливного шланга спущен воздух.6. Когда температура воды упадет ниже 50 °C, доведите давление в системе до 0,3 бар выше первичного давления в расширительном баке. Убедитесь, что наливного шланга спущен воздух.лента (G). Не используйте паклю! (рис. 5)2. Подключите расширительный бак к установке (Flexconsole, тройник или расширительная труба).2. Подключите расширительный бак к установке (Flexconsole, тройник или расширительная труба).3. Техническое