Title: +038=370.001-SE021T_01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8405662 med flere - man_prescor_cv_v2.0_20140428_def_lr.pdf
Impiego • La valvola di sicurezza deve essereimpiegata in impianti di riscaldamento o raffreddamento a circuito chiuso (con- centrazione massima di glicole 50%). • Installare la valvola unicamente in un locale asciutto e riparato dal gelo. • Temperature min / max d’esercizio:10 °C/+120 °C.Sicurezza Verificare che la potenza massima e la pressione di apertura indicate sulla valvo- la corrispondano a quelle dell’impianto. Attenzione all’uscita di vapore dallo scarico: pericolo di ustioni!2. InstallazioneLe seguenti avvertenze sono importanti per assicurare ilcorretto funzionamento della valvola e la sicurezza dell’impianto: • L’installazione deve essere effettuata unicamente da personale qualificato. Conformarsi alla legislazione e normativa locale.Installare la valvola in prossimità della caldaia (E).Installare la valvola in prossimità della caldaia (E).Effettuare l’installazione solo suimpianto non in pressione.