Title: 30 Overordet funksjonsbeskrivelse 320_rev2.docx.docx
Overordnet funksjonsbeskrivelse varmeskjemaRomoppvarming og ettervarming av ventilasjonsluft er fra Co2 varmepumpe tilkoblet energibrønner. Spisslast og reserveløsning via el kjel. Varmepumpe med tilhørende sirkulasjonspumper skal kun være i drift i oppvarmingssesongen ->Typisk 15 sept til 15 mai. Funksjon for mosjonering av pumpene 320.001-JP401,402,403 samt 360.001-JP401 og 360.001-JP401 anbefales.Varmeanlegget utekompenseres (RT900). Pumpene er trykkstyrte, dvs ved stigende effektbehov øker flowen -> pumpene girer opp for å holde trykket. Når flowen og effektbehovet øker utover varmepumpens kapasitet vil utgående VP temperatur (RT 401) synke fra øvre settpunkt på utekompenseringskurven. Når dette inntreffer (temp faller f.eks 2°C) skal EL-kje trinne slik at RT403 har korrekt temperatur. Utekurven settes med overtempertur i dimensjonerings punktet. F.eks 56°C / ved -20°C, som gir gjenbruk av gulvretur til ventilasjon