Title: DM1-3-HEA12-DS-1-kravspek.pdf
31.2.1 Nye ledninger for forbruksvann etableres i bygningen. Alle vannsystemer prosjekteres og bygges slik at risiko for utvikling av legionella minimeres, samt at legionella desinfisering kan gjennomføres effektivt. Det må avklares om dette gjøres ved å legge til rette for spyling av rørnettet med 70 °C varmtvann eller ved bruk av kontinuerlig kjemisk behandling av rørnettet, men en av metodene skal benyttes. Det er foretrukket bruk av rørsystem med koplinger og fittings som beholder fullt strømnings-tverrsnitt. Blindender med stillestående vann skal unngås. Folkehelseinstituttets veileder "Vannrapport 123" for forebygging av legionellasmitte legges til grunn for løsninger som benyttes, og det skal oppnås ett BREEAM-poeng på HEA12.