Title: 2013-Servicerapport EL NINA.pdf
25.09.12 Ved ankomst sto anlegget delvis. AT vifte gikk ikke og TL vifta gikk på lavt turtall. Når anlegget stoppes på systemvender kuttes all strøm til anlegget.11.09.13 systemvender ok, men AT vifte stod ved ankomst, måtte restartes på frekvensomformer11.09.13 Det er lagerlyd på AT vifte, bør følges med.11.09.13 Dette anlegget er fjernet.11/9-13 Anlegget er fjernet grunnet ombygging21\12-10 Defekte Temperaturmålere på tur og returledning for varmebatteri.11.09.2013 AnleggSide:5 av 611.09.2013OppsummeringService utført ihht avtale.Vennlig hilsen GK NORGE ASTRONDHEIM / 3. okt. 2013Takvifter- fjernetstår, vi fikk beskjed om å ikke gjøre noe, reservefilter tilstede v/driftskontor11.09.13 Disse viftene er fjernet.Trondheim Service/RehabSide:Åse Fallin6 av 6