Title: 2023.08.30 Elektro Tilstandskontroll År 2 Fosnagata 13 36771956.pdf
442.1 - Belysningsutstyret er kontrollert og funnet i orden/5Avvikskategori: 2: Avvik, må rettes snarest mulig.Kommentarer: 2.etg, Fylkeskommune. Kopirom. Lysamangler kuppel. Kuppel må monteres.Kostnadsoverslag Indikativ pris, ca kr:Status | Avvik442.1 - Belysningsutstyret er kontrollert og funnet i orden/6Avvikskategori: 2: Avvik, må rettes snarest mulig.Kommentarer: 2.etg, Fylkeskommune. Toalett ved inngang. To lamper i tak har brente ledere. Ledere må byttes ut til frisk ende. Anbefaler å bytte ut lysarmaturer til nye i led. Løst taklokk må festes.Kostnadsoverslag Indikativ pris, ca kr:Status | Avvik442.1 - Belysningsutstyret er kontrollert og funnet i orden/7Avvikskategori: 2: Avvik, må rettes snarest mulig.Kommentarer: 3.etg, tannlege. Lager, ved resepsjon. Lys i tak mangler kuppel. 4 stk. Kupler må monteres.Kostnadsoverslag Indikativ pris, ca kr:Status | AvvikTilstandsrapport Elektro484950| Side 5/12515253v2023031018192051