Title: +038=360.010-#####._07-360.010 GOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
EffektvariantAntall rørraderAntall kretserAnslutningsnummerLamellavstandTrykkfallLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighetØnsket batterieffektBatteriets overkapasitetVæsketemperaturVæskemengdeVæsketrykkfallBatteriets væskevolumNominell rørtilbkobling, ventilVæsketrykkfall åpen ventilTilbehørAntallProdukt1Ventilsats, varme og kjølingAntallAvtrekk1Anslutningsgavl, AvtrekkStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonenDato: 20.01.2020 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534414221320 utv.2,0 mm18 Pa1,97 m/sInnUt5,620,0°C6425%29,53 kW23 %InnUt60,033,1°C0,267 l/s3,8 kPa4 I15 utv.14,7 kPaArtikkelbenevningTBVL-3-025-15 Pa1,26 m/sSide: 14/31AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.010 GOLD25FRXHC +/- 6.750 m³/h - 90% samtidighet