Title: OH720_OP720_HI720_HI722_A6V10202198_g_no.pdf
Building Technologies Fire Systems7Tekniske dataDriftsspenning (modulert) Strømtrekk (i normal drift) Antall eksterne alarmindikatorer som kan tilkobles uten sokkelsummer Driftstemperatur Lagringstemperatur Fuktighet (kort periode med kondens kan tillates) Kommunikasjonsprotokoll Farge Beskyttelsesgrad EN60529 / IEC529 – Med sokkelpakning RS720 StandarderGodkjenninger – VdS – LPCB – FM – Marine– MED (Marine Equipment directive) – GL (Germanischer Llyod) Maks. hastighet på omgivelsesluft Systemkompatibilitet C-NET QS standarderOH720Siemens Building Technologies Fire SystemsOH720 DC 12 … 33 V ~230 μA 210 … +55 °C -30 … +70 °C ≤95 % rel.C-NET hvit, ~RAL 9010 IP40 IP42 CEA4021, EN 54-7, EN 54-17G209064 531d/01 3038424maks. 5 m/sOP720OP720 DC 12 … 33 V ~220 μA 210 … +55 °C -30 … +70 °C ≤95 % rel.C-NET hvit, ~RAL 9010 IP40 IP42 EN 54-7, EN 54-17G209068 531e/01 3038424