Title: +038=242.003-QZ001T_02-FR Brannplate Protecta - Teknisk Datablad.pdf
ISOLERTE STALR@R BRANNMOTSTAND EI 45 (E 90DEKKEKONSTRUKSJONERMaksimum utsparingStélror < @165mm13mmgjennomgaendecellegummi=1 lag 60mm FR Brannplate 2-SAlle gjennomferingerog apninger ma fugesmed FR Akryl pabegge siderProtecta Rorstruper2 lag 50mm bredISOLERTE STALR@R BRANNMOTSTAND El 120 (E180DEKKEKONSTRUKSJONER1200 x 2400mmStélror < G40mm13mmgjennomgaendecellegummiAlle gjennomferinger0g apninger ma fugesmed FR Akryl pabegge sider2lag 60mm FR Brannplate 2-SProtecta Rorstruper1 lag 50mm bredISOLERTE STALR@R BRANNMOTSTAND EI 90 (E 90DEKKEKONSTRUKSJONERMaksimum utsparing1200 x 2400mmStalror < @165mm19mmgjennomgaendecellegummiAlle gjennomforinger©0g apninger mafuges med FR Akrylpa begge siderISOLERTE STALRGR BRANNMOTSTAND EI 60 (E 90DEKKEKONSTRUKSJONERMaksimum utsparing |1200 x 2400mm: Stalror < @165mm |gjennomgaende steinulldensitet 80 kg/m*_#Alle gjennomferinger0g apninger ma fuges 1 lag 60mm FR Brannplate 2-S