Title: 2021, mai - Teknisk Rapport Ventilasjon 360.001 , Caverion.pdf
Avtrekk L5 Hovedstrekk [m³/t] RD51 avtrekk [Pa] RD52 filter ΔP[Pa] RT51 avtrekk [°C] RT52 avkast [°C]Sirkulasjonspumper JP1 Pumpe QF1 FlowSwitch OB1 Shunt JP2 Pumpe QF2 FlowSwitch OB2 Shunt JP3Pumpe QF3 FlowSwitch OB-3 Shunt JP4 Pumpe QF4 FlowSwitch OB-4 ShuntPA 0802 TFM 2017Verdi 41 30814,9 14,9 18,8 20,31 28822,0 16,1TGKGDokumentet og innholdet er konfidensielt. Overlevering til tredjemann eller utnyttelse av innhold er forbudt. Caverion Norge AS, Ole Deviksvei 10, 0666 Oslo, org. NO959069743MVA Foretaksregisteret.31.05.2021 11:12Side 1ElektroL1-L2 414 P tl sumMotorer og styring Merkeeffekt Pa [kW] Merkestrøm [A] Faser [L] Motorverninnstilling [A] Driftspenning [V] Driftsstrøm L1 [A] Driftsstrøm L2 [A] Driftsstrøm L3 [A] Tilført effekt Pt [kW] SX Styring kontroll og OQ SoftWare/Versjon0,32L1-N 237 XM-41Tilluft XM-42Tilluft P fl sumL1-L3 414L2-L3 41433414 0,44 0,44 0,44 0,3241400,30L2-N 238L3-N 237XM-51Fraluft XM-52Tilluft33