Title: 330-TY323 stående_ hengende sprinklerhoder.pdf
PUSH WRENCH TRYKK SKRUNØKKELEN INN FOR Å SIKRE AT DEN ER I TAK MED IN TO ENSURE SPRINKLERENS SKRUFLATE. ENGAGEMENT WITH SPRINKLER WRENCHING AREAFIGUr 3 W-TYPe 7 SPrInKLernØKKeL FOr InnFeLT SPrInKLerDrift Glassbulben inneholder en væske som utvides når den utsettes for varme. Når angitt temperatur oppnås, utvides væs- ken så mye at glassbulben sprekker. Dette aktiverer sprinkleranlegget, og vannet strømmer ut.Bruksområder Sprinklere i TYCO-serie TY-FRB, med 5,6 k-faktor – stående (TY313) og hen- gende (TY323) – er ment for brannvern- systemer laget i samsvar med standard installasjonsregler anerkjent av relevant myndighet for oppføring eller godkjen- ning (f.eks. UL-oppføring er basert på krav i NFPA 13, og FM-godkjenning har utgangspunkt i kravene i FMs data- blad for skadeforebygging). Bare type 15 eller type 20 av todelte dekkski- ver skal brukes til innfelte, hengende installasjoner.