Title: +175=737.001_IL001_Funksjonsbeskrivelse Varmeanlegg Døli - V.2017.08.04.Produktinformasjon.doc
Varmepumpe med to frekvensstyrte kompressorer. Energibrønner for varme, frikjøling og dumping av varme ved større kjølebehov via veksler til energibrønn. Vann sirkulerer mot en utjevningstank på varme og kjøleside. Utjevningstank for varme har også en coil for forvaring av varmtvann. Samtlige sirkulasjonspumper JP401 energibrønn, JP403 og 404 styres av frekvensomformere og regulerer vannmengder etter faktisk behov i alle driftssituasjoner. Anlegget er et tillegg til eksisterende fyrrom med elkjele og oljekjele. I Sommerdrift (høy utetemp) stenges sirkulasjon mot varmeanlegg med Ventil SB001. Tvillingpumper i det eksisterende varmeanlegget stoppes når SB001 steges I vinterdrift er varmepumpen første prioritet og el.kjelen i beredskap for levering av spisslast etter behov.BetjeningPumper: JP401 – JP403 – JP404Driftsvendere montert i tavlefrontAv : Pumpe står. Auto : Pumpe styres fra SD anlegg. På : Pumpe går.Pumpen mosjonerer 2 minutter hver 24T inaktiv forutsatt at de står i Auto.