Title: Dokumentasjon Tavler - ved utbygging 2008-2009.pdf
CVM-NRG 96 nettanalysator kommuniserer ved hjelp av MODBUS RTU © protokoll (Spørsmål/ Svar).CVM-NRG 964.- TEKNISKE DATAStrømforsyning: - En fase: - Toleranse spenning: - Frekvens: - Forbruk: - Opererings temperatur: - Luftfuktighet (uten kondensering): Mekaniske data: - Kapsling materiale: - Beskyttelse:Front (når panelmontert) : Bakside og sider : - Dimensjoner (mm) : - Vekt: Nøyaktighet: - Spenning: - Strøm: - Effekt: Test betingelser: Målefeil som følge av strømtrafoer er ikke inkludert: Temperatur: Effektfaktor: Målte verdier mellom:230 V AC -15 % / +15 % 50 - 60 Hz 4.2 W -10º ~ 50 º C 5% ~ 95%Selvslukkende VO plastikkIP 54 IP 31 96 x 96 x 63 0.400 kg0.5 % av full skala ± 2 siffer 0.5 % av full skala ± 2 siffer 1 % av full skala ± 2 siffer+ 5 ºC + 45 ºC 0.5 til 1 10 ..... 100 %Måle krets: - Nominell spenningfase-nøytral : fase fase :300 V AC. 520 V AC. 45 ~ 65 Hz In / 5 A 1.1 In 0.75 W