Title: 11002342-146190-08-Manual-Maxi-Standard-MS-600-NO.pdf
Kontroll av tetthet ved anslutninger på alle komponenter og rørkoblinger. Ettertrekkes eller tettes på forsvarlig måte ved behov. Ettertrekking av alle koblinger i el-sentralen: A) Bryt strømtilførsel til produktet og sikre at strøm ikke kan påsettes mens arbeidet pågår. B) Demonter el-lokket (2) og trekk til alle el-koblinger, se tiltrekkingsmomenter i tabell 3.6.3. El-lokket (2) skal monteres før strøm påsettes. Kontroll av sikkerhetsventil, se pkt. 5.3. Årlig kontroll av anode (6): a) Bryt strømtilførsel og steng vanntilførsel. b) Løs ut trykket i tanken ved å åpne en vv- kran. La kranen stå åpen. c) Tøm bereder via tømmestuss (5). d) Løsne anode (6), trekk ut og sjekk. Hvis redusert som (7), bytt til ny (8). Trekk til med moment iht. tabell 5.2.1. e) Åpne vanntilførsel, vent til vann strømmer jevnt ut av åpen vv-kran. Steng kranen. Strøm kan nå påsettes.375.2.1 Tiltrekkingsmoment Komponent Anode8Tiltrekkingsmoment 30 Nm (+/- 3)5.3 VedlikeholdVEDLIKEHOLDSINSTRUKS•