Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Protecta Rørstruper 2 lag 50mm bredde på begge siderAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderPlaten limes mot veggen med FR Dekkmaling og festes med ≥ 5x80mm skruer og skiver i hvert hjørne, 25mm fra kant og med c/c ≤ 300mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderPEX rør ≤ Ø54mmPlaten limes mot veggen med FR Dekkmaling og festes med ≥ 5x80mm skruer og skiver i hvert hjørne, 25mm fra kant og med c/c ≤ 300mmPEX RØR-I-RØR SYSTEM BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 1100mm x 1100mm (mellom vegg og dekke 550mm høyde x 1100mm bredde med innfestning på 3 sider)2 lag 50mm FR Brannplate 1-S monteres med 50mm overmål på begge sider. Kantene males med FR DekkmalingProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bredde på begge siderAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderPEX rør ≤ Ø25mm i bunt ≤ Ø50mm