Title: +038=360.009-#####._06-360.009 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
COP [tot] (varmefaktor kompressor + varmeveksler)Type kjølemedieKjølemediemengde kretsAvkastPaInnInnInnInnDato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 10000761009SFPeSFPvEtaTkW/(m³/s)kW/(m³/s)%1,661,5384,6Ut20,013,8°C8538%83,44kWUt20,013,8°C30100%Ut26,026,0°C5050%Ut26,026,0°C5050%42,5 mm16 Pa18 Pa1,47 m/s3,76 kW6,80 kW12,51 kW25,89 kW3,813,813,3325,51R410A10,0 kg20/25AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.009 - 60.009 R/GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/h - 80% samtidighetTilluftsside, vinterInnUtLufttemperatur13,820,0Relativ fuktighet3826Varmeeffekt12,51Avtrekksside, vinterInnUtLufttemperatur13,816,9Relativ fuktighet9987Tilluftsside, sommerLufttemperaturRelativ fuktighetKjøleeffektAvrennt væskemengdeAvtrekksside, sommarLufttemperaturRelativ fuktighet1Vifte