Title: E-PL-433.301.pdf
Ford.systemFormLengde [m]Type kurs PlasseringLys Tilførsel fra hovedfordeling Wc 315, UF 316, Wc 303, Wc 302, Hcwc 301Lys Kopi 327, BK 323, Wc 322, Wc 321 TEK 320 ReserveReserveStikk Klasserom, grupperom Rom 313, 311 Stikk Klasserom, grupperom Rom 310, 312 Stikk Klasserom, grupperom Rom 309, 308 Stikk Klasserom, grupperom 306, 307 Stikk Felles Rom 335 Stikk Korridor, HCWC, vestibyle Rom 332, 301, 328 Stikk Garderobe, WC, UF 314, 315, 316 Stikk LAP Rom 324 Stikk Korridor, spiserom Rom 329, 325 Stikk Tek, kopi, BK Rom 320, 327, 323 Stikk Kjøkken Rom 331 Stikk Platetopp kjøkken Rom 331 Stikk Oppvaskmaskin kjøkken Rom 331 Stikk Oppvaskmaskin kjøkken Rom 331 Stikk Lap 326 Stikk Utendørs v/vestibyleSentral branngardin Garderobe Rom 314 Solavskjerming Vest for vestibyleSolavskjerming Vest for vestibyle400V 50Hz TN-S 2BBetjeningIk.max/Ik.minKapslingPrioritetUakkyndig -/- kA IP2XC NormalkraftStatus: Som Bygget Som Bygget Tegningsnr. E+01=433.301 E+01=433.301Sidetall 2 av3