Title: Bruksanvisning for CK-CE.pdf
Kontroller at tetningslister ligger inntil rotor på begge sider, slik at lekkasje unngås. Kontroller at rotoren roterer i riktig retning. Rotasjonsretning er angitt med pil på rotor.VedlikeholdTilsyn og vedlikehold på varmegjenvinner gjelder i hovedsak rotor, tetningslister og drivanordning. Vedlikeholds intervaller hver 6. mnd.Rotoren er tilgjengelig for service gjennom luker på aggregatets inspeksjonsside, en luke for rotor og drivenhet, samt luker i tilstøtende funksjonsdeler, for eksempel viftedel og filterdel.For service og vedlikehold av CK og CE rotorer kan følgende veiledning benyttes,Uttrekking:Låseskruer demonteres. (Låseskruer er merket)Rotor aksialforskyves i bakkant slik at rotor går klar sektorplate.Rotor aksialforskyves på inspeksjonssiden slik at rotor går klar sektorplate.(benytt skrujern).Rotoren kan nå trekkes ut ved å dra i rammen.Remontering: