Title: 01 Brannkonsept - ISS, Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
Minst 0,86 meter.Korridor som er lengre enn 30 meter må deles med bygningsdel og dør minst klasse E 30-CSa [F 30S] med innbyrdes avstand på høyst 30 meter.WWW.FIRESAFE.NOKommentarer og referanserKommentarer og referanserBYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDAnsv.Ansv. ARKARKARKARKSIDE 195 Automatiske dørerYtelseskrav Automatisk skyvedør, rotasjonsgrind, dør med dørautomatikk eller dør med annet elektromagnetisk åpne- og lukkesystem som ikke har brann- eller røykskillende funksjon, for eksempel dør til det fri, kan benyttes som dør i rømningsvei dersom døren har sikker funksjon ved bortfall av strøm, og a) byggverket harbrannalarmanlegg og døren ved alarm eller strømbrudd åpnes automatisk til den bredde som er nødvendig, eller b) døren manuelt kan førestil åpen stilling.6 Selvlukkende dørerSelvlukkende dører må ha dørautomatikk og UPS5.15 § 11-16 Tilrettelegging for manuell slokking1 Brannslokkeutstyr typeYtelseskrav Byggverket skal være utstyrt med håndslokkere.