Title: 10 EX Gipsmørtel - Montasjeanvisning.pdf
KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 240)MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 115mm bredde og 115mm høydeEX Gipsmørtel dybde ≥ 50mmKobberrør ≤ Ø54mm50mm støpeplate av steinull ≥ 150kg/m3≥ 20mm tykk steinull densitet ≥ 80 kg/m3 ≥ 100cm på begge siderMontasjeanvisning iht. ETA 21/0071www.protecta.noPolyseam AS Tlfl.: 3330 6700 19 (23) 2020 8 25Detaljtegninger Protecta® EX GipsmørtelKOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 180)MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 2400mm bredde og 1200mm høydeEX Gipsmørtel dybde ≥ 50mmKobberrør ≤ Ø54mm50mm støpeplate av steinull ≥ 150kg/m3≥ 20mm tykk steinull densitet ≥ 80 kg/m3 ≥ 100cm på begge siderPVC RØR BRANNMOTSTAND EI 120 U/C (E 120)MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 2400mm bredde og 1200mm høydePVC-U & PVC-C rør ≤ Ø32mm med veggtykkelse 1.6-2.4mmEX Gipsmørtel dybde ≥ 100mmPP RØR BRANNMOTSTAND EI 120 U/C (E 120)MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 2400mm bredde og 1200mm høyde