Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
30mm Gjennomgående steinull ≥ 80 kg/m31 lag 60mm FR Brannplate 2-SISOLERT STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 180)≥ 150MM BETONG - VEGGMaks utsparing ubegrenset bredde med 1200mm høydeStålrør ≤ Ø325mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider50mm Gjennomgående steinull ≥ 80 kg/m31 lag 60mm FR Brannplate 2-Swww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032Polyseam ASTlf.: 3330 6700 49 (65) 2021 2 9Detaljtegninger Protecta® FR BrannplateISOLERT STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 180 C/U (E 240)≥ 150MM BETONG - VEGGMaks utsparing ubegrenset bredde med 1200mm høydeStålrør ≤ Ø40mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider20mm Gjennomgående steinull ≥ 80 kg/m32 lag 60mm FR Brannplate 2-SSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/U (E 120)≥ 75MM BETONG - VEGGMaks utsparing ubegrenset bredde med 1200mm høydeStålrør ≤ Ø325mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider1 lag 60mm FR Brannplate 2-S