Title: +038=360.016-#####._10-360.016 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Vedlikeholdsinstruks.pdf
Kontroll Kontroller lagrene ved å lytte. En svak surrende lyd tyder på at alt er i orden. En pipende lyd tyder på at lageret er gått tørt. En skrapende og dunkende lyd tyder på at kulelager er skadd. Kontroller at motorens innfesting er hel og at festeskruene er tildratt. Elektriske tilkoblinger tiltrekkes.Randem & Hübert A/S, Stansevn. 11, 0975 Oslo - Tlf.: 22900700 – epost: post@hybra.noSide 8