Title: 31 OSO bereder Maxi Standard MS.pdf.pdf
Verifiser ved å: a) stenge vanntilførsel, b) vente 2-3 timer, c) kjenne på tanken om den er varm. I så fall er det lekkasje på varmtvannsrør eller annen lekkasje. Kontakt aut. installatør.Ikke nok varmtvannMye forbruk i anlegget.Bytt til en større OSO varmtvannsbered- er. Kontakt aut. installatør.Ikke høy nok temperaturTermostat er stilt på for lav tempera- tur.Overslag i kraner fra kaldtvann til varmtvann.Sjekk termostatenes innstilling. Still evt. opp til 75°C, se “Brukerveiledning”.Kontakt aut. installatør.Sikring/jordfeilbryter slår ut gjentatte gangerMulig feil på berederens elektriske anlegg.Verifiser slik: a) bryt elektrisk tilførsel, b) skru av el-lokk, c) sjekk visuelt el.-boksen for evt. problemer. Kontakt i så fall aut. elektriker for kontroll. Monter el-lokk.Lang tid før varmtvannet kommer til tappestedLange rørstrekk fra bereder til tap- pested.Monter sirkulasjonsledning eller varme- kabel på VV rør. Alt. monter ettervarmer ved tappested. Kontakt aut. installatør.