Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
Alarmgrense 5 K (regulerbar). Kontroller korrekt funksjon for varmeveksler og eventuell ettervarmer. Kontroller også at ovenstående er dimensjonert for aktuell børverdi.12www.swegon.comPrioritetStoppForsinkelseNullstillingAlarmnr.Alarmtekst Funksjon0=blokkert0=drifts=sekund0=manuelly a p s i Dl.m m o CA=A-alarm 1=Stopp B=B-alarmm=minutt h=time1=automatisk12:2167TILLUFTSTEMPERATUR OVER BØRVERDIENS ALARM- GRENSE Tilluftstemperatur overstiger innstilt børverdi (ved FRT-, URT-, URF- og tilluftsregulering) eller har av- veket fra tilluftsregulatorens aktuelle børverdi (ved avtrekksluftregulering) i over 20 minutter.B03)20 m012:612:1112:13171176178