Title: Overspenningsvern SD.pdf
+01=433.301 - Underfordeling Plan 3KOMR:Int. kontrakt: HØYEM INTEGRASJON ASTestet av: Jonas, TrondFunksjonStatus for overspenningsvern skal vises i SD-anleggetTestprosedyreSjekke at OSV ikke er utløste - Sjekke at signalet har samme status i SD-bildet - Påvirke OSV slik at det er utløst - Sjekke at status endrer seg i SD-anlegget. - Tilbakestille OSV. - Sjekke at status i SD-anlegget igjen er gått tilbake til normaltilstand. KommunikasjonSjekke at OSV ikke er utløste - Sjekke at signalet har samme status i SD-bildet - Påvirke OSV slik at det er utløst - Sjekke at status endrer seg i SD-anlegget. - Tilbakestille OSV. - Sjekke at status i SD-anlegget igjen er gått tilbake til normaltilstand. KommunikasjonTestkommentarJonas har nappet ut på utstyret og vi har registrert feil i SD- bildet. Jonas koblet det da tilbake til normalposisjon igjen og vi registrerte at feilen ble borte i SD-bildetAvvikNrAvvikAnsvarligFristOppdatertStatusTest gjennomførtInt. ansvarlig: Trond Høyem