Title: 360.024 Swegon Gold RXF TOP-14 +-4000 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Objekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.024 GOLD RXF TOP-14 +/- 4.000 m³/h - 90% samtidighetDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-100005347142x(592x592x520-10)Lufthastighet i filterseksjonen1,42 m/sAnbefalt dim. trykkfall91 PaStarttrykkfall45 PaSluttrykkfall136 Pa1Roterende varmeveksler, GOLD014FRXP01Roterende varmeveksler av typen RECOnomicStandard aluminiumTurtallsregulertTrykkfall, tilluft103 PaTrykkfall, avtrekk112 PaEkstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje0 Pa389 m³/hTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(85,8% ved samme luftmengde)85,8 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter44,7 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer0,0 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold100,0 %Årsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)100,0 %Luftmengde