Title: +038=310.101-MO039._02-F-INNV med spyling, pumper, sondestyring.pdf
Innstillinger autoskap CP212 fett/olje utskiller med 2 pumper NB! Alle innstillinger er ferdig programmert fra fabrikk og skal ikke endresInnstillinger autoskap CP212, 1x230volt til fett/olje utskiller NS 2-6 Startnivå P1 Startnivå P2 Stoppnivå P1 / P2 Alarm høyt nivå Alarm lavt nivå= 50 cm = 55 cm = 20 cm = 80 cm = 10 cmTilleggsutstyr: (Vippe) = Reservedrift - PÅInnstillinger autoskap CP212, 1x230volt til fett/olje utskiller NS 7-15 Startnivå P1 Startnivå P2 Stoppnivå P1 / P2 Alarm høyt nivå Alarm lavt nivå= 70 cm = 75 cm = 20 cm = 100 cm = 10 cmTilleggsutstyr: (Vippe) = Reservedrift - PÅStrøminstillinger - se datablad på pumper. (eks- MF 154 = 2,8 amp.) Husk å legge inn dette på begge pumpene P1 og P2. Det er viktig å stille inn Nominell strøm til hver pumpe. Hvis du lar den være på null deaktiveres motorvern og alarmer knyttet til strøm eller fasetap.Gå også inn i programmet til alternering.Bruk: Hver pumpe stopp!Pumpene vil da starte annen hver gang (vekselkjøres).