Title: Dokumentasjon Tavler - ved utbygging 2008-2009.pdf
totalverdi av harmonisk forvrengningreferert til grunnverdi.Thd %: totalverdi av harmonisk forvrengning referert til R.M.S. verdi.Thd %: totalverdi av harmonisk forvrengning referert til R.M.S. verdi.1.4.- Primærstrøm strømtrafo. Skjermen vil vise "SET CURR PRI" fulgt av fem siffer. Her skriver man inn strømtrafoens primærstrøm. (fra 1 til 10,000)1.11.- Oppsett for transistor utgang(“OUT VAR CODE”) Utgangen kan brukes på to forskjellige måter:Dette er en hurtig-manual for bruk og programmering av CVM-NRG 96. For ytterligere informasjon kan en komplett manual lastes ned fra Scandinavian Electrics nett side: www.scel.noFør det utføres noe vedlikehold, endring av tilkoblinger, reparasjoner eller lignende, må alle spenningskilder. Dersom det oppdages funksjonsfeil eller skader på kapsling, må instrumentet taes ut av drift. Utstyret er konstruert for å kunne erstattes hurtig dersom det skulle være behov.instrumentetfrakobles1.- PROGRAMMERING (SETUP meny)