Title: Dokumentasjon Tavler ved utbygging 2008-2009 - del 2.pdf
Tilførsel 400V TN-S Lys 1-1 baldakin 50% Lys 1-2 baldakin 50% Lys 1-3 (lyshimling) Lys 1-4 (div) Styrestrøm Dørautomatikk Teknisk stikk 1 Teknisk stikk 2 Rømningstrapp Div.teknisk Lys 2-1 baldakin 50% Lys 2-2 baldakin 50% Lys 2-3 lyshimling Lys 2-4 div Rømningstrapp Stikk rulletrapp Vaskerom Teknisk rom Teknisk stikk 1 Teknisk stikk 2 Teknisk stikk 2 Div teknisk Div teknisk Vaskerom 3f Div 3f rullebandBRUKERVEILEDNING FOR JORDFEILBRYTER Trykk inn testknappen1.2.Hvis jordfeilbryteren kobler ut momentant er den i orden Hvis den ikke kobler ut. Kontakt oss snarest1Anlegg:Lofotsenteret Fordeler 101HOVEDKABEL NR: W-H0.1.02/Kabelnr.ViaSikr [A] 125A C16A C16A C16A C16A B10A/30mA C16A/30mA C16A/30mA C16A/30mA C16A/30mA C16A/30mA C16A C16A C16A C16A C16A/30mA C16A/30mA C16A/30mA C16A/30mA C16A/30mA C16A/30mA C16A/30mA C16A/30mA C16A C16A C32A