Title: 230928 Årskontroll bygg b-c 2023.pdf
Er det foretatt endringer på brannvarslingsanlegget? XHar endringene betydning for bygningens sikkerhetsnivå?XSide 1 av 3BRANN:Funksjon og belastningstestet brannsentral – ok Lest av sløyfer med analyseverktøy AS 2000. – ok Testet manuelle meldere – ok Testet klokker/sirener/blitzlamper – ok Testet signal til adgangskontroll – ok Testet styring av heis – ok. Testet dørholdemagneter – ok. Sidefelt på dør mellom blokk B og C har ikke låse mekanisme/pumpe slik at den ikke nødvendigvis lukker skikkelig ved utløst alarm. Testet adresserbare og konvensjonelle røykdetektorer ihht NS 3960. Det anbefales å erstatte gamle konvensjonelle detektorer med adresserbare. 2etg brannklokke over himling avglemt ved oppgradering. Klokke ble fjernet og avsluttet i boks over himling.Styring av brannspjeld i tek.rom 6etg blokk B virket. Dørautomatikk mellom blokk A og B 2etg bør lukke ved brannalarm. (Sløyfe 1B ved scanning må utganger på BNB331 frakobles og endeledd settes i ved innkobling av sløyfe.)