Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
3Trykk på “HOME” (3) for å gå tilbake til hovedskjermen (”hjem”) (1)9.8.5 “Manuell” tilbakespylingFor inspeksjon og vedlikehold, kan manuell tilbakespyling gjøres når som helst hvis EnwaMatic® BAF er i ”On/Run” status.Ikke overstyr ventilene manuelt under denne prosessen.# 70/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 2015Prosedyre (Fig 37)TrinnBeskrivelseTrykk på menytasten “Backwash” (D)1I løpet av ca. 90 sekunder vil ventilene posisjonere seg for tilbakespyling. Dette kan observeres på EnwaMatic® enheten, men også på skjermen (I). Oransj statuslampe vil blinke så lenge tilbakespylingssekvensen går.2Når tilbakespylingen er fullført, vil enheten automatisk settes tilbake i drift. Hovedskjermen vil vise ”On/Run” og grønn statuslampe vil lyse.9.8.6 TilbakespylingsloggFor inspeksjon og vedlikehold, er det tilgjengelig en tilbakespylingslogg for EnwasMatic® BAF.Prosedyre (Fig 38)TrinnBeskrivelseTrykk på “Enwa Water Treatment” feltet på skjermen (1)1