Title: Lockzone Ceiling Ventil Swegon - Inreguleringsguide.pdf
Kontrollventiler+0 –Figur 8. Exempel frånluftsdon, mätning med en slang enligt mätmetod C121.ROE = EXC inkl. robust skyddskorgEXFROEa, EXCa – k-faktor för respektive storlek beroende på kägellägeEXF – k-faktor för respektive storlek beroende på kägellägeKägelläge100125160200Kägelläge100125160150,6–––150,61,42,0120,8–––101,12,23,1101,01,32,0–51,73,04,051,41,92,8–02,23,84,93–––1,852,84,95,901,82,63,62,6103,35,66,8+52,33,24,53,8154,56,17,8+102,73,95,45,2Mätes med mätsond+15––6,26,4+20–––7,5+25–––8,6Mätes med mätsond34Linjära luftdonLinjära luftdonSWAN/SWAN Wall-To-WallSWAN TaSWANa/W-T-Wa – tilluftSWAN TaSWANa/W-T-Wa – frånluftStorlek*)1-väg2MVertikalStorlek*)k-faktor2-16021,021,018,82-16013,02-20022,422,419,82-20016,62-25023,423,419,82-25018,7