Title: TA-FUSION-P_NO_low (2).pdf
Måling av q DN 32-50 Koble IMI Hydronic Engineering sitt innreguleringsinstrument til måleuttakene. Legg inn korrekt ventiltype, dimensjon og innstilling.Måling av ΔH DN 32-50 Steng ventilen (se ”Avstenging”) og deaktiver trykkstabiliseringen (se ”Gjennomspyling”). Koble IMI Hydronic Engineering sitt innreguleringsinstrument til måleuttakene og mål. Viktig! Ventilen må åpnes helt og trykkstabiliseringen aktiveres etter måling.ΔHΔpVVIKTIG! Aktuatoren må være frikoblet fra ventilspindelen under alle operasjoner beskrevet over, unntatt lufting.9Funksjonsbeskrivelse DN 65-150Innstilling DN 65-1501. Løsne festemutteren. 2. Drei justeringsskruen til ønsket skalaverdi, f.eks. 8,6. 3. Stram festemutteren.Avstenging DN 65-1501. Løsne festemutteren. 2. Drei justeringsskrue for vannmengde til stopp (innstilling 0 ± 0.5). Forinnstillingen er synlig på skalaen. 3. Stram festemutteren.Benytt tidligere innstilling når ventilen skal åpnes igjen.Gjennomspyling av systemet DN 65-150