Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
При использовании частотного регулирования на все полюса должен быть установлен синус-фильтр между электродвигателем и частотным регулятором (исполнение со всеми полюсами: фаза к фазе, фаза к земле). Вентиляторы предназначены для продолжительного использования в пределах диапазона указанной температуры.При подключении окружающего оборудования с автоматическим функцией включения/выключения следует учитывать наличие вентиляторов с ручными термоконтактами (сброс путем отключенияПри вводе в эксплуатацию проверьте следующее:данные о соединении соответствуют техническим характеристикам, указанным на заводской табличке: максимальное напряжение +6 %, -10 % в соответствии с IEC 38. Номинальный ток не должен быть превышен более чем на 5 % при номинальном напряжении.