Title: Teknisk Rapport 306.004 2022 03.05.2022 Bromstadvegen 59 Trondheim.pdf
Filter skiftet. Filtertype: 4 stk. 592 x 592 - 10 x 520 F-7. 4 stk. 592 x 490 - 10 x 520 F7. Ingen filter i reserve. Roterende gjenvinner. Reim ok. Vannbåren kombibatteri. 4 stk. Varme/kjølebatteri. Lufttrykkfall målt kun over ene. Direktedrevet tvillingvifter. 1 fase er ute på ene vifta. Direktedrevet tvillingvifter ok. Filter skiftet. Filtertype: 4 stk. 592 x 592 - 10 x 520 F-7. 4 stk. 592 x 490 - 10 x 520 F7. Ingen filter i reserve.Utført Dato:Utført av :Gj ennomgått med kunde:Kundenav n:27.04.2022Jim KjerpesethNeiRobert Hansen