Title: +135.01=315.002-UZ002T_01-Manual320.pdf
0.1 バール (10 kPa)ミキシングバルブ出口から水が流れ出てこない a. 閉止弁が完全に開いていることを確認してください。 b. フィルター及び入口の継手で流れがブロックされてい ないかチェックしてください。 c. 給水、給湯が供給されていない、あるいは圧力が低 すぎる。最大動圧：8 バール (800 kPa)最大供給静圧：10 バール (1000 kPa)最大差圧比*:が10：1（給水、給湯どちらが10でも可）を 超えては使用戴けません。最高温度設定が高すぎるか低すぎる a. 温度設定が正しくなされていない。最 大 圧 力 損 失 ： 入 口 か ら 出 口 ま で の 最 大 圧 力 損 失 は 5.6 バール (560 kPa)、で、中間の混合で最大120 l/minの 流量に相当します。注意! 圧力損失とは、流れているときに発生するミキシン グバルブの入口と出口の間の圧力低下のことです。重要!本資料は初期取り付けおよび試運転を準備するた めの簡易ガイドにすぎません。追加的な一般情報、不良 診断および重要な保守管理については当社Webサイト （www.radacontrols.com）で入手できる完全な取扱説明 書を確認していただくことを推奨します。差圧比は、給水並びに給湯のバルブ入口の作動時圧力 から、出口配管と出口接続継手等の抵抗（背圧）を引く ことで得られます。ミキシングバルブが最低流量で使用 され、給水と給湯の作動時圧力に最大の不均衡が発生す るときに、差圧比は最大となります。 20差圧比は、給水並びに給湯のバルブ入口の作動時圧力 から、出口配管と出口接続継手等の抵抗（背圧）を引く ことで得られます。ミキシングバルブが最低流量で使用 され、給水と給湯の作動時圧力に最大の不均衡が発生す るときに、差圧比は最大となります。 20en