Title: firesafe_akryl_fugemasse_gjennomforinger_5_juli_2016_.pdf
Monteringsanvisning • Rengjør åpningen • Absorberende underlag skal fuktes på forhånd med vann eller primer • Legg inn bakdytt • Plasser fugemassen i åpningen (sørg for god vedheft på kanter) • Jevn ut fugemassen til en glatt overflate • Fest identifikasjonsetiketten ved branntettingen for god sporbarhetKabelgjennomføring51Detalj ASIRKULÆRE ÅPNINGER I GIPSPLATE- OG BETONGVEGG4Veggtykkelse 2≥ 100 mmFugebredde Akryl 1≤ 20 mm21 Fugedybde Akryl≥ 15 mmDetalj A Kabelgjennomføring i gipsvegg og murte veggkonstruksjoner. Tosidig tetting. EI 90/ 120Bakdytt tykkelse ≥ 80 mm Klasse A1 iht. NS-EN 13501-1 (steinull, keramisk ull, 5...), smeltepunkt ≥ 1000 °C5 Tetthet/densitet på bakdytt≥ 40 kg/m3Detalj AKABELGJENNOMFØRING4BRANNMOTSTAND (EI)Enkeltkabel Ø 14 mm ≤ 4 x 10 mm² (H07RN-F 4 G 10 SW eller tilsvarende)EI 120Enkeltkabel Ø 48 mm ≤ 3 x 150 mm² (N2XSEY eller tilsvarende)EI 120Kabelbunt med 26 stk. kabler Ø 15–17 mm ≤ 5 x 1,5 mm² (H07RN-F eller tilsvarende)EI 120