Title: Sjekkliste Hande 2.pdf
opptil 10–30 mm). Følsomhet og måledybde varierer med instru- menttype og materialet man un- dersøker.– Reagerer på metallEksempler på to varianterMåling av absolutt fuktinnholdTrefuktmåler, se pkt. 4. Instrumenter med: – uisolerte elektroder (pigger) – isolerte elektroder som dyttes gjennom isolasjon eller brukes iTreMåling av absolutt fukt- innhold i tre– Innebærer at man må stikke elektroder inn i måleobjektet. – Krever kalibreringskurver foraktuelt materialeforborede hull– Gir bare en indikasjon på forskjel- ler i fuktinnhold, på samme måte som en fuktindikator fordi kalibre- ringskurver mangler, se pkt. 3Andre porøse materialerKartlegging, leting etter områder med forhøyet fuktnivå i porøse materia- ler som gipsplater– isolerte hammerelektroder som kan bankes langt inn i mate-rialetIsolerte elektroder Uisolerte elektroder– Innebærer at det må tas ut prøver som ikke må tørke ut før veiing – Tilfredsstillende tørking kan ta noeTørking og veiing, se pkt. 5