Title: +038=360.000-OS043._03-Super WISE II Kommunikasjonsenhet Swegon - Brosjyre.pdf
Trykkgiver (WISE DPS) monteres i kanal og kobles via RJ12-kabel til spjeldet (WISE Damper).Aktuell luftmengde måles alltid i spjeldet og vises i SuperWISE.Nødssituasjon: En særskilt trykkbørverdi for nødssituasjoner kan settes i spjeld med angitt kanaltrykkgiver.Nødssituasjon har høyest prioritet av alle driftsmoduser, og i nødssituasjon er det ingen begrensning av luftmengden.Luftmengdestyring WISE Damper kan konfigureres som luftmengdestyrt tilluftsspjeld (FS) eller luftmengdestyrt avtrekksluft (FE).Ved levering er alle spjeld innstilte til å holde en fast spjeldposi- sjon (50 % åpningsgrad).WISE Damper (FS)Etter idriftsetting regulerer spjeldet for å holde sin angitte luft- mengdebørverdi i en tillufts- eller avtrekkskanal.WISE Damper (FE)Et eller flere luftmengdestyrte avtrekksspjeld kan også konfigure- res for å sikre balanse i sonen.Aktuell luftmengde måles alltid i spjeldet og vises i SuperWISE.Nødssituasjon: En særskilt luftmengdebørverdi for nødssituasjoner kan settes.