Title: Bruksanvisning-Servitec-30_394.pdf
Avgassing av ettermatingsvannet Den aktiveres automatisk under permanent og intervallavgassing med hver ettermating. Betjening er respektive innstilling i kundemenyen. Den 3-veis motorkuleventilen stiller om volumstrømmen fra anlegg- til ettermatingsvann. Forløpet er som ved permanent avgassing. Hvis det ikke skal foregå noen avgassing av anleggsvannet, eller hvis anlegget befinner seg i sommerdrift med avslåtte sirkulasjonspumper, kan ettermatingsavgassingen aktiveres i kundemenyen. Aktivering/innstilling: – Automatisk aktivering ved hver ettermating. – Aktivering ved hjelp av kundemenyen. – Avgassingstid = Ettermatingstid.ServitecEttermatingsavgassing36 — NorskVakuum - sprayavgassing — 01.04.20148.1.28.1.3DriftManuell drift