Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
di un vaso d’espansione pieno.Applicazione I vasi di espansione sono adatti unicamente per utilizzo in impianti di riscaldamento e raffreddamento centralizzati a circuito chiuso (contenenti al massimo il 50% di additivi a base di glicole). Per le temperature minima e massima permesse sulla membrana e per la massima pressione di esercizio consentita, si veda l’etichetta.Evitare pressioni eccessive nell’impianto. Installare una valvola di sicurezza (p.e. Prescor)Evitare pressioni eccessive nell’impianto. Installare una valvola di sicurezza (p.e. Prescor)Impostare la pressione di apertura su un valore pari o inferiore alla massima pressione di esercizio indicata sull’etichetta.Il collegamento tra il vaso d’espansione e il dispositivo di riscalda- mento deve essere sempre aperto.Il collegamento tra il vaso d’espansione e il dispositivo di riscalda- mento deve essere sempre aperto.2. Installazione