Title: Bruksanvisning-Servitec-30_394.pdf
Hvis sirkulasjonspumpen til anlegget slås av om sommeren, kan ikke avgassingen av nettinnholdsvannet garanteres, da det ikke kommer noe gassrikt vann til enheten. Via kundemenyen kan avgassingsprogrammet stilles på ettermatingsavgassing for å spare energi. Hvis enheten ble drevet med ettermatingsavgassing om sommeren, må man etter å ha slått på sirkulasjonspumpen stille om til intervallavgassing eller permanent avgassing. Innstilling i kundemenyen, se kapittel 7.4.2 "Parametrere styring" på side 32.Man kan velge mellom 3 avgassingsprogrammer. •Permanent avgassing – Ved første igangsetting og reparasjoner. Intervallavgassing – For permanent drift (tidsstyrt). Ettermatingsavgassing – Kun for ettermatevannet. Anlegget blir ikke avgasset.Avgas. program EttermatingsavgassingMerk! Detaljert beskrivelse av valg av avgassingsprogrammer, se kapittel 8.1.1 "Automatisk drift" på side 36.8.1.5Ny igangsetting