Title: +175=365.001_IV001_Bestilling Aggregat.Produktinformasjon.pdf
KundeDeres ref.AnleggSystemLuftmengdeStengespjeldFilterBatteri varmevekslerVifteMotor Type:RemdriftByggemal2.Delt1DelBestilling aggregat@stvent A/STorger BrackkeDgli Sykehjem36.0122000 m3lh _ Ekstern, trykic Bredde x hayde 1600 900Filter EU7 poselengde 547 mmRemdreven vifte. Bhjul Type:Valgt motor ATB type: YA160M/4A-21 Vifte skive/boss 2SPA1702012-40 Motor skive/boss 2SPA1802012-42 Bredde 2500 mm Hoyde 1340 mm Lengde 4360 mm Lengde t 2580 mm Vekt v B%ackg Skisse fra insp.side: HoyreSide5av s16:17Prosjekt Nr 02.06.157Dato 06.05.2003Selger Erik MerkAggregat type RVT210MAnt: Type Bredde | Hoyde 8 H810-85 600 600Vifte storelse GXLB5056Totaltrykk 782 PaTurtall 1840 r/minEffekt 11,0 kWPol tall 4 PolerTurtall 1445 r/iminStrom 37 Amp.Spenning 3x230 VUtstyr KlixonAnt X Rem typeRem lengde 1600{mmTilbehor Bunnramme med hgyde 100 mmStvenRVTMDiiSykéhjem36.01