Title: Sikkerhetsventil.pdf
3. Wartung und Service • Führen Sie einmal jährlich eine Sichtprüfung des Ventils auf Anzeichen von Undichtheit durch. Durch Drehen der Anlüftkappe des Ventils in Pfeil- richtung wird der Ventilsitz im Inneren des Ventil mit einem gut hörbaren “Klack”-Geräusch kurz geöffnet, Wasser tritt aus. Anschließend muss das Ventil wieder vollkommen dicht schließen. • Ist das Ventil nach dem Anlüften und Spülen weiterhin undicht, muss das Ventil ausgetauscht werden. • Das Prescor-Ventil ist ein Sicher-heitsprodukt. Wir empfehlen Ihnen daher, es spätestens alle 10 Jahre auszutauschen.Wenn das Ventil während des Betriebs der Anlage regelmäßig abbläst, ist die Anlage durch einen Fachinstallateur zu überprüfen.4. Demontage Machen Sie das System drucklos. Vorsicht, Verbrennungsgefahr! Aus der Anlage kann heißes Wasser austreten. Entfernen Sie das Ventil.UmweltBeachten Sie bei der Entsorgung des Ventils die örtlichen Vorschriften.