Title: FDV Branngardiner.pdf
Simuler brann alarm ved å vri på test nøkkelen i sentralen. Gardinen stenger og stopper når den er kommet helt ned. Kontroller at hastigheten ved lukking er konstant. (Ujevn hastighet indikerer skjevheter eller andre hindringer)2.Foreta en visuell inspeksjon av gardinen (stoff, søm, støtter, rammen, sideføringene, og toppkasse). Vri test nøkkelen til venstre. Gardinen åpner og stopper når den kommer helt opp. Kontroller at hastigheten ved lukking er konstant. (Ujevn hastighet indikerer skjevheter eller andre hindringer).3.Gjenta punkt 2.1.1, Slå av tilførselen (230V) for å sjekke batteriet.2.2. Styresentral (CBM)1.230 VAC. +/- 10% Sjekk strømkilden og i sikring.2.Utgangsspenningen fra sentralen er 24 V. Sjekk at det er 24V ut på klemmene til gardinen.7Side 6 av 15 RO/ 311184 FDV 813.Sjekk forbruket på kretsen. Tabellen viser normalt strømforbruk i forhold til antall motorer i bruk.Ant.Motorer1 2 3 4 5 6Maks forbruk holdestrøm (A/24V) 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8