Title: 10 FR Trekker'n - Montasjeanvisning.pdf
TOM - BRANNMOTSTAND EI 90 (E 240)≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset lengde og 1200mm høyde2 lag 60mm Protecta FR Brannplate 2-SFR Trekker‘n Diameter ≤ 110mm Lengde ≥ 250mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med Protecta FR Akryl på begge siderKABLER BRANNMOTSTAND EI 180 (E 240)≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGERDiameter på utsparing er samme som ytre diameter på Trekker’nKabler ≤ Ø21mm i bunt ≤ Ø100mmFR Trekker‘n Diameter ≤110mm Lengde ≥ 250mmMontasjeanvisning iht.ETA 21/0043www.protecta.noPolyseam AS Tlf.: 3330 6700 5 (12) 2020 10 15Detaljtegninger Protecta® FR Trekker'nKABLER BRANNMOTSTAND EI 240 (E 240)≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 300x300mmSteinull bakdytt dybde ≥ 25mm på begge siderFR Trekker‘n Diameter ≤ 90mm Lengde ≥ 250mmProtecta FR Akryl dybde ≥ 15mm på begge siderKabler ≤ Ø21mm i bunt ≤ Ø80mmKABLER BRANNMOTSTAND EI 180 (E 240)≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER