Title: 31079 Brandengen skole sluttrapport_compressed.pdf
Tabell 10 Analyseresultater fra prøvetaking av vann innenfor spuntgrop den 13. og vann fra utløpet til sedimentasjonsanlegget den 23.01.2020, sammenstilt mot grenseverdier for avløpsvann ref. Tabell 3 på side 9 /8/. Grå farge indikerer at det er overskridelser av grenseverdi.PrøvenavnTemperatur v/pH-måling °CBV-1 Grunnvann BV2 Anleggsvann Grenseverdi 1919pH7,67,65,5-8,5As (Arsen)µg/l80,311,3Cd (Kadmium)µg/l3,420,212<5Co (Kobolt)µg/l82,213,2Cr (Krom)µg/l22413,4<50Cu (Kopper)µg/l15928,1<200Mo (Molybden)µg/l32,933,1Ni (Nikkel)µg/l28828,4<50Pb (Bly)µg/l44525,1<50V (Vanadium)µg/l16019,2Zn (Sink)µg/l105082,3<500Hg (Kvikksølv)µg/l0,820,0732<2Total Fett og oljermg/l1,011,24<50Fraksjon >C10-C12µg/l<5.0104Fraksjon >C12-C16µg/l<5.019,6Fraksjon >C16-C35µg/l36,887,6Fraksjon >C35-C40µg/l<10.010,1Fraksjon >C10-C40µg/l50,8222Sum >C12-C35