Title: +038=360.018-#####._07-360.018 GOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Ekstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje75 Pa328 m³/hTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(84,6% ved samme luftmengde) Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter84,6 %82,3 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer82,9 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold100,0 %Årsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)100,0 %LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkUteluftTilluftAvtrekkAvkastSFPeSFPvEtaTAndelm³/hm³/hPaPaPaPakW/ (m³/s)kW/ (m³/s)%1006 0016 00135200100501,591,4684,6Tilluftsside, vinterInnUtLufttemperatur20,013,8°CRelativ fuktighet8538%Varmeeffekt83,44kWAvtrekksside, vinterInnUtLufttemperatur20,013,8°CRelativ fuktighet30100%Side: 19/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjon