Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
9-50mm gjennomgående elastomerisk eller PE skum isolasjonPP rør ≤ Ø160mm med veggtykkelse 1.8-14.6mm, og ≤ Ø260mm inkl. isolasjonPlaten limes mot veggen med FR Dekkmaling og festes med ≥ 5x80mm skruer og skiver i hvert hjørne, 25mm fra kant og med c/c ≤ 300mmwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 23 (65) 2021 2 9Detaljtegninger Protecta® FR BrannplatePVC TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 60 U/C (E 60)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 900mm bredde og 1200mm høydePlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bredde på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-S montert i senter av veggKabler ≤ Ø14mm singel eller i buntPVC-U & PVC-C rør ≤ Ø110mm med vegg- tykkelse 2.7-6.6mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderPP TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 60 U/C (E 60)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 900mm bredde og 1200mm høyde