Title: 360.006 Swegon Gold RXF 30 +- 7.500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
881740510210808kAll70dB79dB(A)48dB65dB(A)49dB65dB(A)71dB80dB(A)42dB57dB(A)1 Pa2 PaSide: 8/19AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.006 GOLD RXF-30 +/- 7.500 m³/h - 90% samtidighetDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534588Lufthastighet i filterseksjonen1,49 m/sAnbefalt dim. trykkfall95 PaStarttrykkfall48 PaSluttrykkfall143 Pa1Roterende varmeveksler, GOLD030FRXP01Roterende varmeveksler av typen RECOnomicStandard aluminiumTurtallsregulertTrykkfall, tilluft162 PaTrykkfall, avtrekk174 PaEkstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje0 Pa500 m³/hTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(83,7% ved samme luftmengde)83,7 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter41,9 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer0,0 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold