Title: Sprinkelrapport Lofotsenteret 2022.pdf
OH3Utløsningsareal (m²)216Rutinekontroll - Side 9 av 20 Generert 30.10.2022 17:08 fra versjon 20221030-d1520660Aktiveringstemp.68Særskilte kravIkke svartBEREGNING OG DIMENSJONERINGOM ANLEGGETAnlegget er satt i drift2009HYDRAULISK BEREGNING - KRAV TIL VANNTILFØRSELVannmengde i ugunstigste areal (l/min):1696Vanntrykk i ugunstigste areal (bar):4.75Vannmengde i gunstigste areal (l/min):1399Vanntrykk i gunstigste areal (bar):4.78Kommentar til tabellberegning:MÅLINGERMåling utført av:Dato:29.06.2020Metode:Fullstendig tappeprøvePrøveutstyr:Fastmontert utstyr som kan brukes til å teste vannforsynin- gen med og uten pumpen. Måler av typen Influx. Måleom- rådet 300 til 1600 l/minMÅLINGERNr.Beskriv- elseP1 barQ1 l/minP2 barQ2 l/minP3 barQ3 l/minP4 barQ4 l/min129.06.2020 Lofotsen- tetert5.405.25004.2130041600