Title: 314.004 Innreguleringsventil STAD NO.pdf
Mengdeberegningene gjelder for vann (20 °C). For andre væsker som har tilnærmet lik viskositet som vann (≤20 cSt = 3°E = 100 S.U.) er kun korrigering for volumvekten nødvendig. Ved lave temperaturer blir viskositeten høyere og laminær strømning kan opptre i ventilene. Dette gir opphav til enForinnstillingInnstilling av en ventil for et visst trykkfall som eksempelvis motsvarer 2,3 omdreininger i diagrammet, skjer på følgende måte:1. Steng ventilen helt (Fig. 1) 2. Åpne ventilen 2,3 omdreininger (Fig. 2 ) 3. Skru inn innerspindelen til den stopper ved hjelp av en 3mm umbraconøkkel. 4. Ventilen er nå forinnstilt.Fig. 1 Stengt ventilFig. 2 Åpen til 2,3DiagrameksempelHvilken forinnstilling får en DN 25 ventil med ønsket vannmengde 1,6 m3/h og et trykkfall på 10 kPa.Løsning: Trekk en linje mellom 1,6 m3/h og 10 kPa. Dette gir Kv=5. Deretter en horisontal linje fra Kv til søylen for DN 25 og vi leser av en ventilforinnstilling 2,42 omdreininger.4