Title: 360.001 - Fullskalatest luftbehandling 360.001.pdf
Sammendrag fra test Det er gjennomført 1 test. Test mot SD- anlegg ble ikke gjennomført da SD-anlegget ikke er installert. Brann,sikkerhet og regulering: Resultat av fullskala- /tverrfaglig test fremgår av skjemaet og er vist med fet skrift i kolonne Resultat test Termisk energimåler ble ikke testet mot EOS og SD. EOS: RIE sjekker med Entro. SD:Tas senereSide 1 av 2Dato: Tidsrom:Dronning Mauds gate 1-3 Fullskala- / tverrfaglig test luftbehandlingsystem 360.001 Evo/ Bavaria 15,01.2019 10:00 - 12.001. Luftbehandlingssystem 360.001 Hendelse: System1. Luftbehandlingssystem 360.001 Hendelse: SystemLøse ut brannalarm - brannalarmanleggetVentilasjonsaggregat 360.001 - BrannalarmanleggLøse manuelt ut brann /røykVentilasjonsaggregat 360.001 - RøykdetektorAv/Auto via SD/USVentilasjonsaggregat 360.001Løse ut frost. / endre settpunkt på giverVentilasjonsaggregat 360.001 Frostvakt- giverLøse ut tett filter / endre settpkt. På giverVentilasjonsaggregat 360.001 Filtervakt