Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
I varme- og køleanlæg skal vandet opfylde kravene i de gængse normer, koder samt myndighedskrav fra enhver instans.I varmeanlæg skal vandet opfylde kravene i gængse normer for vandkvalitet i varmeanlæg, for eksempel den tyske VDI 2035-norm.Pumperne er også egnede til brugsvandsanlæg.Følg de lokale regler angående pumpehusets mate- riale.Varianter af MAGNA3 i rustfrit stål kan bruges til pumpning af svømmebadsvand med en af følgende egenskaber: • Klorid (Cl-) ≤ 150 mg/l og fri klor ≤ 1,5 mg/l ved temperaturer≤ 30 °CKlorid (Cl-) ≤ 100 mg/l og fri klor ≤ 1,5 mg/l ved temperaturer fra 30 til 40 °C.Klorid (Cl-) ≤ 100 mg/l og fri klor ≤ 1,5 mg/l ved temperaturer fra 30 til 40 °C.Vi anbefaler kraftigt at du bruger pumper af rustfrit stål i brugs- vandsanlæg for at undgå korrosion.I brugsvandsanlæg anbefaler vi at du kun bruger pumpen til vand med en hårdhedsgrad under cirka 14 °dH.I brugsvandsanlæg anbefaler vi at du holder medietemperaturen under 65 °C for at undgå kalkudfældning.