Title: FDV (1).pdf
Se etter varmegang på tilkoblinger og i lysutstyrDersom en armatur ikke lyser, gjennomgås samme prosedyre som under FeilsøkingVær oppmerksom på:Det er viktig å huske på at det i armaturer ikke kan innmonteres deler som ikke kommer fra produsenten(originaldeler).Dersom dette gjøres mister armaturen sin sertifisering og blir ulovlig.Armaturen kan heller ikke modifiseres uten produsentens spesielle godkjennelse.Strømtilførselen til den aktuelle armatur / lysanlegg skal være avslått mens utskifting pågår. Se Faremomenter ogBeskyttende tiltakVed evt. megging av det elektriske anlegget må følgende prosedyre iverksettes;Armatur med elektronisk forkobling kan megges når følgende forholdsregel tas i bruk:Megging foretas mellom fase og jord ( ALDRI mellom fasene )Hyppigheten for tilsyn er angitt med frekvens.Frekvensen angis ved en bokstav og et tall. Bokstaven angir dag, uke, måned eller år. Tallet angir intervall.8 -