Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Une fois les raccordements hydrauliques terminés, vérifier leur étanchéité, isoler la vanne au moyen de la coquille et fermer cette dernière à l’aide des colliers et s’assurer enfin que toutes les parties froides sont isolées ( fig. 29 - 30 ).Pour le circuit à 4 tubes de la batterie chaude , répéter toutes les opérations avec les réducteurs indiqués dans le tableau.Pour le circuit à 4 tubes de la batterie chaude , répéter toutes les opérations avec les réducteurs indiqués dans le tableau.5242 GW(cid:20)(cid:21)(cid:28)(cid:43)(cid:28)(cid:23)(cid:66)(cid:41)(cid:16)(cid:23)(cid:17)(cid:76)(cid:81)(cid:71)(cid:71)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:24)(cid:21)NOTE: La qualité du joint de l’ensemble vanne est vérifiée en usine. Si des fuites apparaissent, elles ne peuvent être imputées qu’à une installation incorrecte.Vanne électro-thermique en mode de fonctionnement (Voir fig. 31) • La vanne à 2 / 3 voies est du type OUVERT/FERME avec course très