Title: Swegon Ventiler_baffler-Injusteringsguide.pdf
10,1 11,8 16,5 19,0 27,1 28,4 36,1 38,1 –Blå + Röd Röd + Röd Blå + Röd Röd + Röd Blå + Röd Röd + Röd Blå + Röd Röd + Röd Röd**)Antal mätslangar: 2 (mätmetod C122) *) Första färgangivelse avser anslutningslåda ALS, andra färgangivelse avser PELICAN CS. **) Stl 400-600: Endast 1-slang från anslutningslådan.18Injusteringsguide 2014:12www.swegon.comKomfortmodulerPARASOL 1200PARASOL 1200 LFDysinställning per sida L L M M H H C CSidaKortsida Långsida Kortsida Långsida Kortsida Långsida Kortsida LångsidaDysstorlekLiten Liten Stor Stor Liten + stor Liten + stor Helt stängd Helt stängdPARASOL 1200 MFDysinställning per sida L L M M H H C CSidaKortsida Långsida Kortsida Långsida Kortsida Långsida Kortsida LångsidaDysstorlekLiten Liten Stor Stor Liten + stor Liten + stor Helt stängd Helt stängdFigur 3. Toppvy dysinställning tvåmodulsen- het PARASOL sida 1-4.Injusteringsguide 2014:12kpl per sida0,124 0,328 0,176 0,464 0,30 0,792 0 0