Title: GUPEXs vent.Notat 18.09.15.pdf
Rotortype NP Rotordiameter D2 Inndata Lufttemperatur inn -24,0 °C Relativ fuktighet i friskluft 80 % Avtrekkstemperatur 22,0 °C Relativ fuktighet i avtrekksluft 25 % Utdata Tilluftstemp etter veksler 12,8 °C Temperaturvirkningsgrad terr 80,1 % Avkasttemperatur -14,8 °C LUFTVARMER VAESKE Inndata Lufitemperatur inn 12,8 °C Lufttemperatur ut gnsket 20,0 °C Veesketemp inn 55,0 °C Vaesketemp ut gnsket 35,0 °C Utdata Lufttemperatur ut 20,0 °C Lufthastighet 2,8 m/s Veeskemengde 0,62 /s Trykkfall vaeske 58 kPa Effektvariant 01 Varmeeffekt 67,3 kW Lamelldeling 2,0 mm Rartilkopling 32 Innvendig volum 14 |Primaerside m. 2Veis ventilVaesketemp inn 55,0 °CVaessketemp ut 29,1 °CVaeskemengde 0,62 sPrimaerside m. 3Veis ventilVazssketemp inn 55,0 °CVaasketemp ut 35,0 °CVaeskemengde 0,81 IfsOur reference: RA 2015-09-08 16:39:23 IV Produkt Designer G3 Versjon 305.4.0.0Envistar FlexTekniske data3(3)