Title: FDV Branngardiner.pdf
Maks.forbruk motor (A/24V) 3 6 9 12 15 184.Kontroller batterienes tilstand. Kontroller om LED–lampe for lavt batterinivå lyser Lyser den må tilkoblingene sjekkes. Er tilkoblingene riktige og problemet vedvarer må batteriene skiftes. Mål batterispenningen på hvert batteri som være 12 til 14V. Batterier skiftes etter behov, men minimum hvert 3. år.2.3 Rutinemessig kontroll Årskontroll må utføres og dokumenteres iflg EN-12101-2 ta kontakt på service@bramo.no Øvrig kontroll i henhold til egen IK.3. ELEKTRISKE KOMPONENTER3.1 CBM Styresentral7Side 7 av 15 RO/ 311184 FDV 813.1.1. Generelt: