Title: Luftport - frico_ar3500-no.pdf
AR3500E: Kobles via gjennomføring på aggregatets side. For aggregat med elvarme gjelder at effekt og styrespenning kan mates separat. Styre (230V~) og hovedstrøm for varme (400V3~) tilkobles plint i koblingshus. Maksimal kabeldiameter for tilkoblingsklemme er 16 mm. Tilkoblingsklemme er 16 mm. Kabelgjennomføringer må tilfredsstille kravet til kapslingsgrad I gruppe sentralen skal det angis at "Luftportaggregatet mates fra mer enn en en gruppeledning". 3. Steng serviceluken og sørg for athurtiglåsen er ordentlig låst.TypeEffekt [kW]AR3510E 9 AR3515E 13,5 AR3520E 18Spenning [V] 400V3~ 400V3~ 400V3~Minimumsområde [mm2] 2,5 4 10Oppstart (E) Når apparatet brukes for første gang eller etter et lengre opphold, kan det komme røyk eller lukt fra støv eller smuss som har samlet seg på elementene. Dette er helt normalt og forsvinner etter en liten stund.Koble til vannbatteriet (W) Installasjonen må utføres av en autorisert installatør.