Title: MA Norsk FDV 2014 LR.pdf
3 bar**3,0-10,0 bar**JET® B/M og JET®-B DN 3002488 Nm8 Nm15 Nm15 NmNitrilSyrefastNeiNeiNeiJaJa3°0°0,4 bar0,3 bar0,2 bar5,0 barKappemetoder for rørMA-Rør kappes med båndsag, sirkelsag eller kjedekutterRørenden behøver normalt ingen etterbehandling, men om rørene brukes i miljøer med ekstremt stor korrosjonsbelastning, bør kappsnittet etterbehandles med epoxy maling. For å unngå skader på koblingens gummimansjett skal rørenden gjøres ren for grader før montering. Ujevnheter skal ikke overstige 3 mm og røret må ikke være deformert eller sprukket.Eksempel på kappemetoder og verktøy som anbefalles brukt på KJ-MA System®Grunnet stor varmeutvikling frarådes bruk av vinkelkutter.1314Veiledning ved prosjektering Spillvannledning i byggapparat tilkobling