Title: DM1-3-HEA-08-D-Dokumentasjon.pdf
Enkelte av aggregatene kan ha høyere SFP eller lavere virkningsgrad, så lenge snittet* av aggregater for plan 3-11 tilfredsstiller n=83% og SFP=1,5 v/80% *Aggregat 001,002,003,015,017,030 skal ikke regnes inn i snittetAvkast:NOTAT RIV-04 – Rehabilitering tekniske anleggSide 8 av 3630.6 Kontroll og prøvingKomponentkontroll30.6.1 Entreprenøren må føre kontroll over utstyr og alle komponenter som skal leveres byggeplass med hensyn til skader og mangler.Tetthetsprøving av rørnett30.6.2 Samtlige rørledninger skal tetthetsprøves i henhold til NS-EN 805:2000 og AMA VVS & KYL 12. For tetthetsprøver fremlegges protokoll iht. AMA VVS & KYL 12.Rørledninger for sprinkleranlegg skal tetthetsprøves etter NS-EN 12845 19.1.1.Tetthetsprøving av kanalnett