Title: Samsvar Hea5.pdf
Dronning Mauds gate 1-3 BREEAM HEA 5 - Interne og eksterne lysnivaer 05.10.21Type omrade | Lux- |Blendingstall | Jevnhet | FargegjengivelseSpesielle kravtasting, lesing,databehandlingnivé | (UGRp) (Ug) (Ra) (Em) Skriving, 500 19 0,60 80 Belysningsstyrkepa vegg: min 75lux.Belysningsstyrke i tak: min 50 lux.Sylindriskbelysningsstyrke:min 150 luxModellerendeeffekt: 0,3<E2/ER < 06.UGRverdierTakheyde: 2.800 m, Montasjehoyde: 2.899 m, Vedlikeholdsfaktor: 0.80 Verdier i Lux, Malestokk 1:46 Flate p [%] E i [IX] Epax [IX] Emin/ Em Arbeidsplan ! 479 811 0.696 Gulv 20 293 545 0.675 Tak 70 80 148 0.674 Vegger (4) 50 500 / Arbeidsplan: UGR Pa langs- Patvers il armaturakseHoyde: 0.850 m Venstre vegg 18 18Malepunkter: 32 x 32 Punkter Nedre vegg 18 18Yttergrense: 0.500 m (CIE, SHR = 0.25.)ArmaturstykklisteNr. Antall Betegnelse (Korreksjonsfaktor) @ (Armatur) [Im] @ (Lamper) [Im] P [W] Fagerhult 22226-402 Notor Rec Delta 3K 2400 4893 4900 46.0