Title: Brandengen skole_uavhengig kontroll notat_versjon 2_juni 2022.pdf
Hvis noe utgravning gjenstår da må dette revurderes.5Prosjektering av peler er ikke tilfredsstillende.o Det mangler beregningene, det presenteres kun resultater. o Bæreevne for en peletype er presentert, det mangler informasjon ombæresystemet, lastplan/fundamentplan osv.Kommentar juni 2022. VSO Consulting har gått gjennom oversendt oppdatert prosjekterings rapport [A]. der finnes beregninger av kapasitet til P270 peler med og uten skjøt Grensesnitt av kontroll ble avklart med Multiconsult som utfører kontroll av RIB i epost 30 mai.Det mangler sjekklister, eller noe som viser at grunnlaget har blitt kontrollert internt/kollegakontrol mht Seierstads-kvalitetssystem (egenkontroll har blitt utføt, sjekklister mottatt); prosjekterings rapport er ikke signert;Det mangler sjekklister, eller noe som viser at grunnlaget har blitt kontrollert internt/kollegakontrol mht Seierstads-kvalitetssystem (egenkontroll har blitt utføt, sjekklister mottatt); prosjekterings rapport er ikke signert;