Title: firesafe_fugemasse_varmekspanderende_ex_forlenget_produktdokumentasjon.pdf
1) Konstruksjonen er klassifisert i henhold til NS-EN 13501-2:2007+A1:2009. 2) Mineralullisolasjon, densitet ≥ 40 kg/m3Tabell 4 For tetting av rørgjennomføringer i dekke av betong (densitet ≥ 650 kg/m3) med tykkelse ≥ 150 mmRørdimensjon (maks. diameter x min. tykkelse)Min. dybde tettingBrann- klasse1)Stålrør Ø106 mm x 2,9 mm isolert med gjennomgående 30 mm tykk mineralull3), 500 mm ut fra bjelkelag på begge sider PVC-rør Ø 50 mm x 1,9 mm gjennom Intumex® myk gjennomføring4)VP-rør 5 x Ø 50 mm x 1,8 mm i buntStålrør Ø 168 mm x 4,0 mm isolert med 32 mm brennbar neoprenskum.15 mm MG på begge sider, ≥ 120 mm bakdytt2) 20 mm MG underside av bjelkelag, ≥ 30 mm bakdytt2) 25 mm MG på begge sider, ≥ 100 mm bakdytt2) 15 mm MG på begge sider, ≥ 120 mm bakdytt2)EI 120EI 120EI 120EI 1201) Konstruksjonen er klassifisert i henhold til NS-EN 13501-2:2007+A1:2009. 2) Mineralullisolasjon, densitet ≥ 60 kg/m3 3) Brennbar isolasjon (for eksempel polystyren) 4)