Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderKobberrør ≤ Ø54mmProtecta Mineralfiber BIO dybde ≥ 25mm eller tilsvarende på begge sider14 - 25mm gjennomgående cellegummiALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 30 C/C (E 120)≥ 120MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 300x300mmFR Akryl dybde ≥ 15mm på begge siderAlupex rør ≤ Ø75mm