Title: DM1-3. 360.025 (7 etg) R&H - Målerapport.pdf
KONTROLLPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01Blankett nr.: 68-091ANLEGG : SYSTEM :TILLUFTROM NR.Åpent kontrolanskap møterom 7-002 kopi/print 7-003 møterom 7-004 møterom 7 -005 Garderobe 7-401Dronning Maud 1-3 +07= 360.025 TILLUFT Prosjektert Målt m3/h 904 310 108 306 184 212m3/h 1 100 400 110 400 240 210Avvik %3 -3 -2 -4 -4 1AVTRE Prosjek Målt m3/h m3/hDato : Ref. :Avvik %Total2 4602 024300KVALITETSHÅNDBOK Randem Hübert A/S - Stansevn. 11, 0975 OSLO - Telefon: 22 90 07 00 - Telefax: 22 90 07 10 E-mail: service@hybra.no06.07.2021Didrik AlmANMERKNINGMålt ved 80% pådrag Målt ved 80% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 80% pådrag Målt ved 80% pådrag Målt ved 100% prådrag