Title: MA rør.pdf
IZEG informasjonssenter / GEG kvalitetsorgan Enkelte ikke-europeiske produsenter skader kvalitetsryktet til avløpssystemer i støpejern. Samtidig stiller myndigheter, samt partnere innen rørlegging, handel og planlegging stadig høyere sikkerhetskrav. Derfor har den europeiske støpejernsindustrien i samarbeid med deleleverandører etablert informasjonssenteret IZEG, som skal opprettholdeetgodtkvalitetsrykteog imøtekomme sikkerhetskravene. IZEG og det integrerte kvalitetsorganet GEG utsteder RAL kvalitetsmerking for drensrør og rørdeler i støpejernsomblantannetharbeståttfølgende testing som overgår kravene i EN 877:Tabell 1-3 fra RAL-GZ 698Tilleggskrav for testing av innvendig beleggMedium/oppløsningkonsentrasjonpH-verditestens varighettemperatur i °CFosforsyre25 %1,072 t40Eddiksyre10 %2,048 t25Hydrogenperoksid- oppløsning10 %3,548 t25Svovelsyre0,1 N1,030 d50Melkesyre1%2,048 t25Sitronsyre5 %1,530 d50Avløpsvann i samsvar med EN 8777,0