Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Ved luftmengderegulering endres den aktuelle børverdien for luftmengden. Ved trykkregulering endres den aktuelle børverdien for trykk. Funksjonen har ingen innvirkning ved behovsstyring av luftmengden.Luftmengde endres i innstilt luftmengdeenhet og trykk i Pa.t f ul, id r e v r ø B = Y1,51,00,5302021003+10+20Innstillinger:X = Utetemperatur °CVerdiUteluftskompensering, funksjonX1, knekkpunkt utetemp. X2, knekkpunkt utetemp. X3, knekkpunkt utetemp. X4, knekkpunkt utetemp. Tilluft, luftmengde Y1, knekkpunkt tilluftY2, knekkpunkt tilluftY3, knekkpunkt tilluftY4, knekkpunkt tilluftInnstillings- område Ikke aktiv/Lav- fart/Høyfart/ Lavfart og Høyfart -50 – +50 °C -50 – +50 °C -50 – +50 °C -50 – +50 °C1)1)1)1)Fabrikk- innstilling Ikke aktiv20 °C -10 °C +10 °C +20 °C25 % av maks. luftmengde for aggregatet 25 % av maks. luftmengde for aggregatet 25 % av maks. luftmengde for aggregatet 25 % av maks. luftmengde for aggregatetEksempel: