Title: DM1-3-HEA-8_3-D-Innregulering.pdf
NOTAT RIV-04 – Rehabilitering tekniske anleggSide 8 av 3630.6 Kontroll og prøvingKomponentkontroll30.6.1 Entreprenøren må føre kontroll over utstyr og alle komponenter som skal leveres byggeplass med hensyn til skader og mangler.Tetthetsprøving av rørnett30.6.2 Samtlige rørledninger skal tetthetsprøves i henhold til NS-EN 805:2000 og AMA VVS & KYL 12. For tetthetsprøver fremlegges protokoll iht. AMA VVS & KYL 12.Rørledninger for sprinkleranlegg skal tetthetsprøves etter NS-EN 12845 19.1.1.Tetthetsprøving av kanalnett30.6.3 Entreprenøren skal utføre tetthetsprøving av kanalanlegg og aggregater. Alle anleggskomponenter med krav til tetthet skal trykkprøves etter at disse er ferdig montert. Prøvene skal utføres i henhold til NS 3420. Anlegget skal tilfredsstille tetthetsklasse B.Protokoll fra tetthetsprøving av kanalanlegget fremlegges byggherre.Innregulering av væskemengder i rørnett