Title: +038=360.014-#####._06-360.014 OJ-DRHX Drev OJ Electronics AS - Instruks.pdf
Drevet må ikke monteres i direkte sollys. • Måltegning, se fig. 11.1a 8 1 A 4 3 0 1 R B B12AdvarselUkorrekt mekanisk montering af steppermotoren kan medføre elektriske chok, hørbar støj til ventilationsanlæg, kanaler, øvrige bygningsdele, overophedning, nedsat ydeevne og fejlalarmer.AdvarselSteppermotoren MRHX er specialudviklet og præcist tilpasset DRHX drevet. Forsøg aldrig at tilslutte andre motortyper end den type som leveres sammen med produktet. Hvis steppermotoren er defekt, skal den udskiftes med en tilsvarende. Kontakt leverandøren for levering af den korrekte model og type.12.2 Steppermotor • Steppermotor skal fastgøres vha. fireFigur 12.2.1montagehuller til et opspændingsbeslag • Opspændingsbeslaget fastgøres solidt tilaggregatets chassis (se eksempel fig. 12.2.1; mrk.*1).2S As c n o r t c e E J O 7 1 0 2 ©ilSteppermotoren skal jordforbindes i henhold til nationale og lokale bestemmelser (se fig.12.2.1; mrk.*2)