Title: TBVL3_E.pdf
a inv. gänga Ventil VXG44.15-4 DN 15 (1/2”) VXG44.20-6,3 DN 20 (3/4”) VXG44.25-10 VXG44.32-16 VXG44.40-25Kvs-värde Ställdon 4,0 6,3 DN 25 (1”) 10,0 DN 32 (11/4”) 16,0 DN 40 (11/2”) 25,0KCSAS61 SAS61 SAS61 SAS61 SAS61ETRÖAFSLLa 1 0 Z 4 6 4 4ÅHENNDe olika ventilmaterialen skall i samband med miljöanpassad avfallshantering åtskiljas och sorteras var för sig.MiljöansvarILLIDimensioneringTDimensioneringFlödesdiagram∆pv100 [bar]1 02 03 04 05 06 08 01234568,,,,,,,,,,,,,,0000000000000012 3 4 5616,8 14 11,2För att ventilen skall få god reglerbarhet (ventilauktoritet) bör 50% av tillgängligt tryckfall ligga över ventilen. Detta ger en ventilauktoritet på 0,5. Den ideala auktoriteten är 0,5 med lämpligt område på 0,4 – 0,7.60 50 40308,4GN5,820INK2,8 2,210 8CskvEN 4D52T1,7 1,4 1,16 5 40DimensioneringsexempelR6