Title: Brannkonsept, Simployer - Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
§ 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk1 Avstand mellombyggverkYtelseskrav Avstanden til nærmeste nabobygg er over 8 meter.Kommentarer og referanser Ingen tiltak nødvendig.5.7§ 11-7 Brannseksjoner1 Brannseksjoner,størrelseYtelseskrav Tiltaket ligger innenfor en større brannseksjon med samlet areal ca. 1 950 m2.Kommentarer og referanserTiltaket utløser ikke krav om ytterligere oppdeling av brannseksjoner i bygget.3 Krav seksjoneringsvegg1 Nummerering er kun referanse til sjekkliste for internkontroll. Punkter som ikke er relevante er slettet. Nummereringen er derfor ikke alltid kontinuerlig.WWW.FIRESAFE.NOBYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDAnsv. RIBRIBARKARKAnsv. RIEAnsv. RIB (ARK)Ansv. ARKSIDE 9a o BrannmotstandYtelseskrav REI 120-M A2-s1,d0 [A 120]b o TakkonstruksjonerREI 60 A2-s1,d0 [A 60]5.8§ 11-8 Brannceller1 BranncelleinndelingYtelseskrav Kontorlokalene til Simployer utføres som én og samme branncelle over 2 plan.