Title: Protokoll avtrekk 360.005.pdf
AVTREKKSLUFTMÅLEPROTOKOLLANLEGG: SYSTEM: PLAN:RAVINEN KULTUR OG FAMILIESENTER 360.005 2.etg.DATO: TEGN. NR.: SIGNATUR:STRENG NR.:ROM NR.:ROM TYPEKANAL MAKS.: MÅLT: AVVIK MIN. (m3/h) DIM.:(m3/h)(m3/h)(%)5A.202.046KONSULT.2.0442.0422.040??2.0282.0262.0242.0222.0162.0182.0142.0122.0102.0062.0022.001KONSULT.KONSULT.KONSULT.KONSULT.KONSULT.KONSULT.KONSULT.KONSULT.KONSULT.MOTTAKTLF. 7KONSULT.KONSULT.KONSULT.KONSULT.KONSULT.KONTOR125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 160 125 125 125 125 125 125 125 12590 90 90 90 90 90 90 90 90 90 110 50 90 90 90 90 100 100 9091 90 91 92 92 91 91 92 90 90 111 51 92 93 92 91 103 102 911 % 0 % 1 % 2 % 2 % 1 % 1 % 2 % 0 % 0 % 1 % 2 % 2 % 3 % 2 % 1 % 3 % 2 % 1 %90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 110 50 90 90 90 90 100 100 902.004KONSULT.5A.212.1322.1342.1362.1382.1422.1442.1462.1482.1522.154KONTORKONTORKONTORKONTORKONTORKONTORKONTORKONTOR