Title: Igangkjøring aggregat.xlsx
Beskrivelse Test metode Verdi Godkjent Aggregat stopper ved brann Testet ok Røyksensor tilluft Testet ok Bacnet innstilt lagt inn 360003 ok IP adresse lagt inn 192.168.30.15 ok Trykkføler tilluft koblet / testet lagt opp ok Trykkføler avtrekk koblet / testet lagt opp ok Brannspjeld er tilkoblet og testet kobet å testet ok Teknisk nett aggregat på nett ok Teknisk nett director på nett 192.168.30.16 ok Optimaiser er programmert gjort ok Pumpe varme koblet koblet å testet ok Shunt varme koblet å testet ok Kjølekompressor tilkoblet ikke aktuelt ok Kjølekompressor testet ikke aktuelt ok Isvann shunt tilkoblet / testet ikke aktuelt ok Service bryter IO tilkoblet ventilasjon Koblet ikke testet ok Service bryter IO tilkoblet kompressor koblet ikke testet okAlt testet og i orden:Dato : _________________________Sign: __________Didrik Alm_________Testskjema ventilasjon aggregatSystem nr testet : 360.004 Plassering : plan 4 akse1 ryggsekken Dato for test : Dato test 2 :