Title: 370.000 DV instruks Kjoling.docx
DV INSTRUKS Philip Pedersens vei 20 Kantineområdet utenfor kjøkken – 1. et.37- KjøleanleggGenereltDet er lagt opp nye rør og koblet til nye kjølebafler.370 - 360 KjøleanleggKjølesentralen er plassert i tekniskrom i U2.Kjøling av bygget skjer ved hjelp av fjernkjøling.For dimensjonering av vannbåren kjøling er det lagt til grunn en samtidighetsfaktor på 100%.Kjøleanlegget er basert på et mengderegulert anlegg med toveisventil og trykkstyrte pumperAnlegget omfatter nødvendige utstyr og kjølesentral for forsyning av kjølebaffler, kjølebatterier i ventilasjonsaggregater og fancoils i EF rom. Videre omfattes et komplett rørsystem for distribusjon av Kjøling på sekundærside med tilhørende pumper, reguleringskretser osv.Radiatorer i 1. etasje styres i sekvens med kjøleanlegg via romtermostat.370.000 Kjøleproduksjon, hovedføringerKjøleproduksjon er basert på fjernkjøling og leverer til system 370.010 kjølebaffler, 370.020 ventilasjonskurs, 370.030 ventilasjonskurs, 370.040 fancoilskurs.