Title: +175=737.001_IL001_Sweco - Notat om varmeforsyning.Beskrivelse.pdf
For å vurdere hvorvidt en væske-vann varmepumpe kan være et lønnsomt alternativ på Døli sykehjem, må det undersøkes grundigere detaljer rundt driften (temperaturkurver og driftstimer over fyringssesongen) for å kunne vurdere kost/nytte-effekten av en slik installasjon. Det er med andre ord foreløpig knyttet store usikkerheter til antall fulle driftstimer man kan forvente av konvensjonell væske-vann varmepumpe på Døli, på nåværende tidspunkt.En varmepumpeinstallasjon i størrelsesorden 250-300 kW på Døli vil medøre en investeringskostnad på ca. 1,5 millioner kroner, inkl. kostnad til brønnpark.Alternativ C: BiooljekjelEksisterende oljefyr erstattes (eller bygges om) til bioolje, og dekker nær sagt hele varmebehovet til Døli sykehjem - eller tilpasses dagens system, slik at det automatisk velges det mest fordelaktige alternativet av bioolje og elektrisitet.