Title: +038=360.019-#####._09-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Innmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)Statisk trykkøking i SFPv beregningTemperaturheving p.g.a. vifteMin. hastighetTurtall i SFPv beregningDimensjonerende hastighetMaks. hastighetDimensjonert eleffekt til motor(er)Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffektMotoropsjonMotorbetegnelseDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-100005346782,01 m/s84 Pa42 Pa126 Pa12532 utv.2,0 mm263 Pa268 Pa2,22 m/s8 640 m³/h808 Pa766 Pa1,1 °C250 omdr/min1 414 omdr/min1 442 omdr/min1 635 omdr/min3,17 kW2,99 kW4,00 kW1DOMEL 749.3.392Side: 7/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.019 +/- 8.640 m3/h - 100% samtidighetAntall motorer/vifter i hver luftretningTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 91,5%)