Title: NOT-RIEN-01-Energiytelse - as-built.pdf
Energiforsyningen består av varmepumper med energibrønner til grunnlast og fjernvarme til spisslast. Grunnlasten er beregnet å dekke ca. 68 % av normert netto varmebehov. Øvrig varmebehov i arealer med vannbåren varme dekkes av fjernvarme. Byggets varmesystemer baseres på lavtemperatur vannbåren varme, foruten lokalene til EQT og Vika hvor varmeanlegget ikke er bygget om. Vika og EQT har elektrisk oppvarming. Vika og EQT utgjør ca. 11 % av totalt areal fra plan 3-11. Byggets energiforsyning oppfyller derved kravet til energifleksible varmesystemer og bruk av lavtemperatur varmeløsninger. Figur 4-1 viser effekt-varighetsdiagram for byggets netto varmebehov, og energidekning fra varmepumpe og fjernvarme.500400]W k [300t k e f f E2001000010002000300040005000600070008000Timer [h]VarmepumpeFjernvarme + EL i Vika og EQTFigur 4-1: Effekt-varighetskurveTabell 4-3: Krav til energifleksibelt og lavtemperert varmesystem.Energifleksibelt og lavtemperert varmesystem [%]