Title: V.56.434.010 Plan U2 - Tavle Teknisk energisentral og ventilasjon.pdf
Kabelspesifikasjon for spjeldmotor, ventilmotorer 1. 2,5 mm2 = 250 meter 2. 1,5 mm2 = 200 meter 3. 1,0 mm2 = 150 meter 4. 0,75 mm2 = 50 meter 5. 0,5 mm2 = 30 meterKabelspesifikasjon for kommunikasjon, Bus-kabelLengde uten forsterkning inntil 1200 meter. Legges som line og adskilt fra sterkstrømskabler.N2 BUS MOD BUS RTU: Beldon 9688 = IBM type 1A AWG22, hel kjerne, parvis tvinnede leder. Importør Holmefjord AS 22252999Beldon 7704NH, AWG22, hel kjerne, parvis tvinnede leder. EL NR. 10 978 03BACnet: FC BUS: Belden B5501FE (22 AWG Standard, 3 leder, tvinnede ledere ) FC Bus: Undersentraler, Energimåler, VAV-spjed SA BUS: Belden B5541FE (22 AWG Standard, 2 par, tvinnede ledere ) SA Bus: Temp.Co2 giver Importør Holmefjord AS 22252999 Innføring av kabler i tavle.400/230 volt hovedstrømskabler til venstre i tavle. 230 volt styring i midten av tavle. 24 volt Styring og signalkabler til høyre i tavleKabler avmantles før innføring i kabelkanal. Kryssing av kabler internt i tavle skal unngås.