Title: 360.010.pdf
Vibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.Avtrekksluftmengde4 253 m³/hInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)343 PaStatisk trykkøking i SFPv beregning316 PaTemperaturheving p.g.a. vifte0,4 °CMin. hastighet280 omdr/minTurtall i SFPv beregning1 144 omdr/minDimensjonerende hastighet1 175 omdr/minMaks. hastighet1 890 omdr/minDimensjonert eleffekt til motor(er)0,66 kWEleffekt til motor(er) ved SFPv beregning0,61 kWMerkeeffekt2,40 kWMotoropsjon1MotorbetegnelseDOMEL 748.3.492Antall motorer/vifter i hver luftretning1Side: 48/50AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.010 GOLD25FRXHC +/- 6.750 m³/h - 63% samtidighetTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 92,0%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyring