Title: +175=560.001_JV001_Johnson Controls Norden AS.Produktinformasjon.pdf
21'C 23"C1Q'-Q9-Bp-4rr- 5.00 5o/o 1 20sek -5"CType: V2121R,Applikasion: 71tekstP-bånd l-tid Start utekom Kom faktor Skal-avis Maxv/omluftlnnstillinqer ntva 2 2 2 2 2 2default50%_____o_,_Q_o_Bp_/rn 15'C2'C 100o/oNVJohnson Controls Norden ASscgl00Versjon:4FunksionsbeskrivelseTilluftsregulering aktiveres av internt ur (DAG). Ved varmebehov avtar kjølebatteri, så øker gjenvinn e r, d eretter varm ebatteri. Ved kj ø lebeh ov blir sekvensen motsatt. Avising gjenvinner aktives av trykkvakt og pådraget overstyres til innstilt verdi. Utekompensering oppnås når "Komp.faktor" > 0.StarUstopp av anlegget styres av internt ur. Kritisk feil (D12) stopper anlegget.Betjeningspanel SC9180 gir adgang til urfunksjonen og "Min. tilluft".scgt00Version:4FunksionsbeskrivelseTilluftsregulering aktiveres av internt ur (DAG). Ved varmebehov avtar kjølebatteri, så øker gjenvinner, deretter varmebatteri. Ved kjølebehov blir sekvensen m otsatt. Utekompensering oppnås når "Komp.faktor" > 0.