Title: 360.024 Swegon Gold RXF TOP-14 +-4000 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Spjeldblad: UisolertDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-1000053471446 Pa137 Pa4 000 m³/h535 Pa490 Pa0,7 °C300 omdr/min1 893 omdr/min1 941 omdr/min2 250 omdr/min1,09 kW1,00 kW1,60 kW1DOMEL 748.3.292161,0 %94,0 %7466,8 %0,81 kW/(m³/s)10 PaSide: 6/22AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.024 GOLD RXF TOP-14 +/- 4.000 m³/h - 100% samtidighetStatisk trykkfallAntall1TrykkgiverTBLZ123101TrykkgiverTBLZ123101Elektrisk anslutningssatsTBLZ-1-27-2TilbehørDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-100005347142 PaSide: 7/22AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.024 GOLD RXF TOP-14 +/- 4.000 m³/h - 90% samtidighetDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534714GOLD F RX Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende dataAggregatstørrelse014Lufttetthet1,200