Title: +038=370.002-SV005T_01-FDV-dokumentasjon - IMI Hydronic Engineering AS - VA_VVS 8521948 med flere - mflens.pdf
Temperatur: Maks. arbeidstemperatur: 120°C (For høyere temperaturer, max 150°C, ta kontakt med nærmeste salgskontor.) Min. arbeidstemperatur: STAF: -10°C STAF-SG: -20°CMaterial: Ventilhus STAF: Støpejern EN-GJL-250 (GG 25). Ventilhus STAF-SG: Seigjern EN-GJS-400-15. DN 20-150: Overdeler, kjegle og spindel i AMETAL®. DN 200-300: Overdel i seigjern EN-GJS-400-15, kjegle i rødgods CuSn5Zn5Pb5 (EN 1982) og spindel i AMETAL®. DN 350-400: Overdel i seigjern EN-GJS-400-15, kjegle i seigjern EN-GJS-400-15 og rødgods CuSn5Zn5Pb5 (EN 1982) og spindel i AMETAL®. Tetninger: EPDM. Overdelsbolter: Kromatisert stål. Måleuttak: AMETAL® og EPDM. Ratt: DN 20-50 polyamid og TPE, DN 65-150 polyamid, DN 200-400 aluminium.AMETAL® er IMI Hydronic Engineering avsinkningsbestandige legering.Medium: Vann eller nøytrale væsker, blandinger av vann og glykol (0-57%).Overflatebehandling: DN 20-200: Epoxylakkerte. DN 250-400: To-komponent våtlakk.2