Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
Monter le vase dans la conduite de retour, aussi près que possible du chauffe-eau, du côté admission de la pompe. Poser le vase de sorte que l’eau qu’il contient ne puisse pas circuler. 1. Poser du ruban PTFE (G) (ne pas utiliser de chanvre !) sur leraccord du vase d’expansion. (fig. 5)3. Purger la conduite vers le vase d’expansion. (fig. 8) 4. Fermer les raccords de purge. (fig. 9) 5. Chauffer l’installation autant que possible pendant une de- mi-journée et purger régulièrement.3. Purger la conduite vers le vase d’expansion. (fig. 8) 4. Fermer les raccords de purge. (fig. 9) 5. Chauffer l’installation autant que possible pendant une de- mi-journée et purger régulièrement.6. Lorsque la température de l’eau est descendue à environ 50 C, faire l’appoint de l’installation jusqu’à 0,3 bar au-dessus de la pression de gonflage du vase d’expansion. S’assurer que le flexible de remplissage est purgé.