Title: +038=54.000-NI009._17-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet  Vika  Sluttrapport.pdf
Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest Brann og sikkerhet - VIKA SluttrapportDato: Tidsrom:16.11.2020 05:00-06:30Navn Rolf Bauer (RIITB) Kim Larsen ( Ass. PL) Patrick Janson (Elektro) Steffen Fonvig Viggo SundeGjennomføring / Hendelser (scenario) 1. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft 2. Strømbrudd 3. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbruddKontroll før testSystemVed en detektor utløst skal det gå forvarsel slik at personell i bygningen (SMS-varsel) kan iverksettes tiltak/avstenge alarm eller varlse (manuell melder / ringe 110 sentralen. Brannalarmanlegg. Lys Heiser Luftbehandling system 360.012 Solavskjerming1. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft Hendelse: System1. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft Hendelse: SystemLøse ut brannalarmBrannalarmanlegg.Utløst brannBranndetektorer FlashUtløst brannLysUtløst barnnHeiserUtløst brannVentilasjonssystem 360.012Utløst brannSolavskjerming