Title: +135.01=370.002-JP501T_02-Pumpevalg, oversiktsliste.pdf
12,45 l/s 7,71 m Etylenglykol 30 % -2,00 °C 1058,00 kg/m³ 5,80 mm²/s1312Hydrauliske data (driftspunkt)11109Væskestrøm Trykkhøyde Effektbehov P1 NPSH12,45 l/s 7,71 m 1,68 kW 1,88 m8 7,708 7,708 765432ProduktdataEnkelt tørrløper-energisparepumpe IP-E 80/115-2,2/2 PN 10 -S1 Driftstype Maks. driftstrykk: Medietemperatur Maks. omgivelsestemperatur Minsteeffektivitetsindeks (MEI)dp-v 102 mWS -20 °C ... 40 °C ≥ 0.40+120 °C1Motordata pr. motor/pumpe18202224Q / l/s0Motorkonstruksjon Effektivitetsklasse Nettilkobling Godkjent spenningstoleranse Maks. turtall Nominell effekt P2 Effektforbruk Nominell strøm Beskyttelsesklasse Isolasjonsklasse MotorvernStandardV / 50 Hz ±10 %IP55 F jaTilkoblingsmålRørtilkobling på sugesiden Rørtilkobling på trykksiden BygningskonstruksjonDN 80, PN 10 DN 80, PN 10 360 mmMaterialerPumpehus Løpehjul Pumpeaksel Mekanisk tetningEN-GJL-250 PPO-GF30 1.4021 [AISI420] Q1Q1X4GGBestillingsinformasjonVekt ca. Artikkelnummer