Title: 01 Brannkonsept - ISS, Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
Med bakgrunn i at tiltaket omfatter kun en begrenset del av hele bygningsmassen, samt at angitte krav følger preaksepterte ytelser gitt i VTEK, anbefaler Firesafe at tiltaket plasseres i tiltaksklasse 1 jf. Forskrift om Byggesak § 9-4. Nei, det stilles normalt ikke krav til uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1. Persontallet vil være begrensett til ansatte og besøkende Maks persontall settes til 10 personer for områdene innenfor tiltaksgrensen til denne byggesaken. Basert på statistiske verdier i Byggforskserien 321.051, forventes det en spesifikk brannenergi på 50 – 400 MJ/m2 omhyllingsflate. Dette er en forutsetning som gir grunnlag for øvrige løsninger i prosjektet. Ja, byggverk i risikoklasse 5 registreres normalt som et særskilt brannobjekt Nærmeste brannstasjon er Kristiansund hovedbrannstasjon som er lokalisert 5,5 km fra bygningsmassen. Innsatstiden skal ikke overstige 10 minutter iht. dimensjoneringsforskriften § 4-8. Oppbevaring eller håndtering av brannfarlig vare, væsker eller gasser som kan