Title: 10 EX Gipsmørtel - Montasjeanvisning.pdf
Maks utsparing 115 x 115mmKobber og stålrør ≤ Ø54mmEX Gipsmørtel dybde ≥ 50mm50mm støpeplate av steinull ≥ 150kg/m3≥ 20mm tykk steinull densitet ≥ 80 kg/m3 ≥ 100cm på begge siderALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 180 C/C (E 180)≥ 100MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 1200 x 2400mmEX Gipsmørtel dybde ≥ 50mm50mm støpeplate av steinull ≥ 150kg/m3Alupex rør ≤ Ø20mmALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 20 U/C (E 240)≥ 100MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 1200 x 2400mmAlupex rør Ø75mmEX Gipsmørtel dybde ≥ 100mmMontasjeanvisning iht. ETA 21/0071www.protecta.noPolyseam AS Tlfl.: 3330 6700 9 (23) 2020 8 25Detaljtegninger Protecta® EX GipsmørtelISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 240 C/C (E 240)≥ 100MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 1200 x 2400mmAlupex rør ≤ Ø16mm9mm tykk gjennomgående elastomerisk eller fenolisk isolasjonEX Gipsmørtel dybde ≥ 100mmProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bred mot underkant dekkeISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 180)