Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
20, 550, LSGPG 30Stålrør: Diameter(D): 42 ≥ D ≤ 168,3 mm, Veggtykkelse (t): 4,5 ≤ t ≤ 14,2 mm. U/C ULTIMATE 80 kg/m330, 1150, LSGPG 30PEX plast vannrør 2 x 32 mm. Gjennomføring Ø 120 mm, C/CUisolertGPG 100Plast elektrikerrør 2 x 32 mm. Gjennomføring Ø 120 mm, C/CUisolertGPG 100RISE Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 TrondheimBesøksadresse Tillerbruveien 202 7092 TillerTelefon 464 18 000E-post / web post@risefr.no www.riesfr.noRISEFR AA-050 FIRESAFE GPG MORTAR Side 18 av 32Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Steinull 60 kg/m3, 50Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Steinull 60 kg/m3, 50Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Steinull 150 kg/m3, 20Steinull 150 kg/m3, 20Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Steinull 40 kg/m3, 40 Steinull 40 kg/m3, 40 Steinull 40 kg/m3, 40Steinull 40 kg/m3, 40Foretaksnummer NO 982 930 057 MVARISEFR AA-050 FIRESAFE GPG MORTAR Side 19 av 32