Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Vann Varmevann (børverdi) Varmevann, avvik Kjølevann (børverdi) Kjølevann, avvik Grense for uteluft (ikke kjølemaskin) Optimere, varme Optimere, kjøling Kjøleoptimering reguleringshastighet Varmeoptimering reguleringshastighet Nedre ventilgrense Øvre ventilgrense Forsinkelse AQUA Link Pumpealarm10 - 80 °C 1) 1 - 10 K 0 - 20 °C 1) 1 - 10 K –50 til +50 °C40 °C 3 K 12 °C 2 K –20 °COff OffOn/Off On/Off 0,01 - 6,00 K/min 0,3 K/min0,01 - 6,00 K/min 0,3 K/min5-90 % 70-100 % 30-3200 On/Off Ikke aktiv/Alarm ved lukket kon- takt/Alarm ved åpen kontakt/ Kontaktorfunk- sjon75 95 60 Off Ikke aktivDX Antall tilkoblede enheter (Celest+) Komfortstilling varme, varighet Komfortstilling kjøling, varighet Grense for uteluft (ikke kjølemaskin) Avrimingsforsinkelse Stabiliseringstid Tilluftsmengdegrense1-40–180 min0–180 min–50 til +50 °C5 - 900 s 60 - 600 s 2) – 100 % av maks. luftmeng- de for aggregat130 min30 min–20 °C180 s 240 s 50 % av maks. luft- mengde for aggregat