Title: TLH TIlluftsventil TROX - Produktdatablad.pdf
b) Med 4 dB romdempning blir lydtrykknivået i rommet:30 – 4 = 26 dB(A)Statisk lyddemping inkl. enderefleksjon for TLHTLHDemping [dB]Dim.63 125 250 500 1k2k4k8k100271912741241252217126200316019131052012Tabell 3KO for beregning av frekvensfordelte lydeffektnivåerTHLKO (dB)ØD631252505001k2k4k8k10028655891012550445101110160366558810Tabell 4SPREDNINGSMØNSTERTypisk spredningsmønster for TLHTLH100TLH125, 160Figur 2. TLH 100 har et spredningsmønster som gir kort kastelengde. Den egner seg dermed også som ventil i opptrinn ved fortrengning, og for boliger med balansert ventilasjon.TLHMONTERINGTLH monteres direkte i spirokanal som vist i figur 3, eller i utsparing med samme innvendige diameter ved at ventilen trykkes inn samtidig som den vris rundt. Ventilen demonteres på motsatt vis, dvs. vri og trekk.Figur 3, montasjeINNREGULERING