Title: 365_360.011 DVCompact Drift og Vedlikehold.pdf
Systemair ABHovedmenyelementDVCompactUndermenyele- ment 1Trykkregulering TVErverdi:PaBørv.:PaTrykkregulering AVErverdi:PaBørv.:PaUndermenyele- ment 2Mengdereg.TVBørv 1/1: 1 100 m³/hBørv 1/2: m³/h↓550Utekomp. børverdi 1—20°C = 10 m³/h0°C = 0 m³/hErv. m³/hkomp:0Trykkregulering TVBørv 1/1: Pa250Børv 1/2: Pa100Utekomp. børverdi 1—20°C = 0 Pa10°C = 0 PaErv. Pakomp:0Trykkregulering AVBørv 1/1: Pa250Børv 1/2: Pa10011ForklaringerStill innnormal (1/1) og redusert (1/2) luftmengde for avkastluftviftenStill inn AV-luftkompensa- sjonen for den justerbare utetemperaturen. Utendør- skompensasjonen er lineær og stilles inn ved hjelp av to parameterpar som gir verdien på kompensasjonen ved to ulike utetemperaturer. Kom- pensasjonen kan være positiv eller negativ.Viser den faktiske luftmengdekompensasjonen.Viser faktisk eksternt trykk og erverdi for tilluftviften.Kun synlig dersom enheten er konfigurert for "Trykkregulering" (VAV)