Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
Idriftsetting Hvis det fabrikkinnstilte forhåndstrykket ikke matcher det utregnede forhåndstrykket for installasjonen, må forhåndstrykket justeres. Vannsiden til karet bør være tom. Fjern ventilhetten (F) og juster forhåndstrykket. Sett deretter på ventilhetten (F). I idriftsettingssekvensen: 1. Åpne luftepunktene. (fig. 6, fig. 7) 2. Fyll installasjonen sakte, helt til fylltrykket i ekspansjonskaret er 0,2 bar høyere enn forhåndstrykket. Luft ut systemet ved oppfylling. (fig. 8)Ekspansjonskar med en kapasitet på mellom 100 og 1000 liter er installerte stående på gulvet. (fig. 4b)Ekspansjonskar med en kapasitet på mellom 100 og 1000 liter er installerte stående på gulvet. (fig. 4b)For kar med utskiftbar blære, må det være fritt rom på minst 600mm tilgjengelig over karet. (fig. 4a)3. Luft ut røret til ekspansjons karet. (fig. 8) 4. Lukk luftepunktene. (fig. 9) 5. Varm opp systemet så varmt som mulig i en halv dag og luft ut med jevne mellomrom.