Title: Lysberegninger Lager - SG.pdf
Midlere indirekteandel 2.70 m 0.80Total lysfluks for alle lyskilder Totaleffekt Totaleffekt per areal (5.90 m²)3300.00 lm 26.0 W 4.40 W/m² (1.29 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (2.0H 2.0H) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 341 lx 289 lx 0.85 0.75 <=14.8 0.75 mHovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 56 lx 142 lx 165 lx 142 lx 165 lxUo 0.94 0.76 0.71 0.76 0.71Type Ant.\Prod.SG Armaturen ASLagerSide 8/9Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: Bøifot hovedavdeling : : : 13.01.20213 WC3.1 Sammendrag, WC3.1.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 121SG Bestillingsnr. Armaturnavn: 5046212154 : Sense Opalprism 600x600 White 3000lm 26W LED 3000K Ra>80 (700mA)Bestykning: 1 x LED Strip 3300lm 3000K 26 W / 3300 lmSG Armaturen ASLagerSide 9/9