Title: +038=360.028-#####._07-360.028 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
dB(A)62dB76dB(A)63dB77dB(A)76dB85dB(A)48dB63dB(A)5 Pa8 PaSide: 2/17AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.028 - 360.028 GOLD25FRXHC +/- 7.600 m³/h - 100%Dato: 09.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000568558Filterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonen1,66 m/sAnbefalt dim. trykkfall104 PaStarttrykkfall54 PaSluttrykkfall154 Pa1Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G025FRXHCP01Kjølemaskinen leveres fylt og montert1Roterende varmeveksler RX/HCRoterende varmeveksler av typen RECOsorpticSorpsjonsbehandletTurtallsregulertTrykkfall, tilluft192 PaTrykkfall, avtrekk203 PaEkstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje