Title: +038=360.000-LH006T_03-Parasol Zenith Komfortmodul Swegon - Produktdatablad.pdf
Kondensgiveren leveres montert og innkoblet fra fabrikk. Selve giverelementet består av et kretskort med gullbelagte ledningsbaner som reagerer når det oppstår kondens mellom disse. Når det oppstår kondens, lukker kjøleventilen den innkommende vann- mengden til produktet. Når kondensen på ledningsbanene har tørket, tillates kjøleventilen å åpne igjen.Giveren er plassert på batteriets lameller ved tilløp for kjøling.For mer informasjon om kondensgiveren se separat produktblad på www.swegon.com.Kondensvakt, WISE doggpunktreguleringPT1000-giveren måler tilløpstemperatur på vannrør for å få funksjonen WISE doggpunkt- overvåking.Vær oppmerksom på at for å oppnå denne funksjonen er det nødvendig med annet tilbehør som måler RH og temperatur, i kombinasjon med PT1000-giveren.Tilstedeværelsesgiver, WISE SMB (Sensor Module Basic)WISE SMB måler temperatur og registrerer tilstedeværelse samt indikerer status via sin LED.