Title: +135.01=332.001-RF001T_01-FDV_BA_Turbo-Lux_3_FM_VdS_SV.pdf
MätprincipMätfläns som differenstryckgivare med sidoflödesmätaremed flottörIngångNominella diametrar2"/ DN 50 gängade ändar (Ø 60,3)2½"/ DN 65 gängade ändar (Ø 76,1)3"/ DN 80 gängade ändar (Ø 88,9)4"/ DN 100 gängade ändar (Ø 114,3)6"/ DN 150 gängade ändar (Ø 165,1)6"/ DN 150 gängade ändar (Ø 168,3)8"/ DN 200 gängade ändar (Ø 219,1)TryckgränsPN 16 (232 psi)Mätnoggrannhet±2 % av mätområdets ändvärde (FM)±2,5 % av mätområdets ändvärde (VdS)DriftförhållandenTemperaturgränser+4°C till -50 °C (+39 °F till -122°F)MediumVattenKonstruktion/materialMätfläns2"/ DN 50 – 4"/ DN 100Husrör i rostfritt stål med svarvat spår6"/ DN 150 – 8"/ DN 200Husrör i lackerat stål alternativt i rostfritt stål med valsatspårProvrör för differenstryckMässingFlottörRostfritt stålSidoflödesflänsRostfritt stålFilterRostfritt stålTätningPerbunanCertifikat och godkännandenKlassificering enligtFör vätskor i fluidgrupp 2; uppfyller kraven enligt artikel