Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
Kontroller varmevekslerens funksjon. GOLD RX; kontroller at vekslerens rem ikke slurer. GOLD PX; kontroller spjeldfunksjon for å sikre at samtlige spjeld og motorer fungerer. GOLD CX/SD; kontroller ventil og pumpe. Kontroller plassering av giver slik at lagdeling av luften ikke påvirker målingen av virkningsgrad. Alarmgrense virkningsgrad 50 % (regulerbar). Alar- men er blokkert ved avriming.Alarmgruppe 13: Fukt/VOC13:1181FUKTING, I/O-MODUL NR. 4 KOMMUNIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommu- nikasjon med I/O-modul nr. 4 for fukt.B03)10 s113:2182Kontroller at funksjonsomkobler på I/O-modul er satt i stillingen 4, og at kabel er koblet til COM 1-3 på styreenhet IQlogic. 10 sekunder alarmforsinkelse. TILLUFTSFUKTGIVER DEFEKT Fuktgiver i tilluftskanalen er defekt eller ikke tilkoblet. Kontroller at kabel er koblet til COM 1-3 på styreen- het IQlogic. 10 sekunder alarmforsinkelse.A13)10 s1www.swegon.com13PrioritetStoppForsinkelseNullstilling