Title: Sjekkliste grensesnittsmatrise 2.xlsx
med status på luke (åpen/lukket), og om det skal kommunisere med brannsystemet 265 Gesimer, takrenner og nedløp Varme i taknedløp (sluk) Campus Ås 1. Avklar om snøsmelteanlegg skal visualiseres og overvåkes fra SD-anlegget 273 Kjøkkeninnredning Lekkasjevakt, kjøkken Sykehus 277 Skilt og tavler Smartboard etc Campus Ås 1. Smartboards trenger stikkontakt og 1-2 nettverkspunkter 279 Annet fast inventar Sikkerhetskabinett klasse I-A Campus Ås, sykehus? 1. Avklar om automasjonsanlegg kun skal motta signal for overvåkning av laboratorieventilasjonssytem, samt mulighet for drift-/feilsignal fra laboratorieutstyr\n2. Sikkerhetskabinett skal tilkobles 230V UPS stikk\n3. Påse at sikkerhetskabinett leveres med felles alarmutgang (potensialfri) ved feil, for overføring til driftskontroll 279 Annet fast inventar Sikkerhetskabinett klasse II-A2 Campus Ås, sykehus? 1. Avklar om automasjonsanlegg kun skal motta signal for overvåkning av laboratorieventilasjonssytem, samt mulighet for drift-/feilsignal fra