Title: +175=325.001_IE001_Benlone-Electro Oil.Produktinformasjon.pdf
Et-rørssystem Høyde Ledningsdiameter H ø10mm ø12mm ø15mm ø20mm mmmmmMed overliggende tank, kan ovenstående lednin gsdiametere benyttes på ledningslengder opp til 100 mTo-rørssystemHøyde Ledningsdiameter H ø10mm ø12mm ø15mm ø20mm m 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5m 39 36 34 32 29 27 25 22m 100 100 100 100 100 100 100 100m 100 100 100 100 100 100 100 100m 81 76 71 66 61 56 51 46HEt-rørssystem Høyde Ledningsdiameter H ø10mm ø12mm ø15mm ø20mm mmmmmVed underliggende tank, anbefales ikke et-rørssystem.To-rørssystemHøyde Ledningsdiameter H ø10mm ø12mm ø15mm ø20mm mmmmm -0,5 18 36 89 -1 ,0 15 31 77 -1,5 13 26 65 -2,0 10 22 53 17 41 -2,5 80 20 41 100 100 100 100 100 100 100171 504 20 99-01