Title: FDV - kjolebaffler II.pdf
Rätt till ändringar förbehålles.iQ Star LYRA II kylkassettTekniska data för kyla/värmeKylaLYRA II-060 - normalt flöde, Ø125 mmTabell 1: - Tryckfall, Δpw=5,2 kPaDysa mm6 12 18 24 30 36qluft l/s6 5,3 167 10,3 288 14,9 374 19,2 440 23,3 497 26,7 540P tot, W Δt, °C 8 206 351 451 525 588 63410 245 414 528 611 679 7296 116 189 231 256 273 284P batt, W Δt, °C 8 155 252 308 341 364 378LYRA II-060 - högt flöde, Ø125 mmTabell 2: - Tryckfall, Δpw=5,2 kPaDysa mm6 12 18 24 30 36qluft l/s6 237 8,7 16,1 395 23,6 513 30,8 604 37,1 669 42,2 718P tot, W Δt, °C 8 289 475 609 707 773 82210 340 555 704 809 877 9266 154 240 287 308 313 313P batt, W Δt, °C 8 205 320 382 411 417 417LYRA II-120 - normalt flöde, Ø125 mmTabell 3: - Tryckfall, Δpw=9,1 kPaDysa mm6 12 18 24 30 36qluft l/sP tot, W Δt, °C 6 10 8 246 507 425 10,1 343 361 768 648 17,4 528 434 963 818 24,9 673 31,7 768 922 1077 464 38,4 846 1005 1164 477 43,8 913 1077 1242 4936