Title: +038=360.026-#####._09-360.026 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Lydeffekt til kanal målt iht. ISO 5136 Innsettingsdempninger medregnet til kanal. Lydeffekt til omgivelsene målt iht. ISO 3741Frekvensband631252505001k2kTil tilluftskanal767380767672Til inntakskanal747168596059Til avtrekkskanal706863615759Til avkastkanal746873777771Til omgivelser686159604843GOLD - aggregat med integrert automatikkKomponenter ordnet etter luftretningenAntallTillu(cid:756)1Spjeld, TBSA-5-120-030-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfall1Anslutningsgavl, UteluftStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)Effekt kW1,044,581,094k6864636939Dato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534733Trykk PaLydnivå dB(A)069418101119568124300803006829113105351020818kAll64dB80dB(A)62dB69dB(A)60dB68dB(A)65dB81dB(A)38dB58dB(A)4 Pa