Title: 563-Belimo-Temperaturføler ute 01UT-1B.pdf
Passive sensorer avhengig av benyttet type Pt.. : Class B, ±0.3°C @ 0°C [±0.5°F @ 32°F] Ni.. : ±0.4°C @ 0°C [±0.7°F @ 32°F] NTC.. : ±0.2°C @ 25°C [±0.35°F @ 77°F]PA6, hvitLexan, grå RAL7001Deksel: Lexan, hvit Bunn: Lexan, hvit Tetning: 0467 NBR70, svart UV-bestandig1 / 3Teknisk datablad01UT-1..Sikkerhetsdata OmgivelsesfuktighetMaks. 95% relativ luftfuktighet, ikke- kondenserendeOmgivelsestemperatur35...50°C [-30...120°F]Driftstemperatur35...50°C [-30...120°F]Overflatetemperatur husMax. 90°C [195°F]Beskyttelsesklasse IEC/ENIII Safety Extra-Low Voltage (SELV)Beskyttelsesklasse ULUL Klasse 2 TilførselEU-samsvarCE MarkingSertifisering IEC/ENIEC/EN 60730-1Sertifisering ULcULus acc. to UL60730-1A/-2-9, CAN/CSA E60730-1:02/-2-9Beskyttelsesgrad IEC/ENIP65Beskyttelsesgrad NEMA/ULNEMA 4XKvalitetsstandardISO 9001Sikkerhet