Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Montage(Siehe Abb. 30) Für Modelle mit 4 Rohren muss zuerst die Ventil-Baugruppe für den Kaltwasserkreislauf und dann die Ventil-Baugruppe für den Warmwasserkreislauf installiert werden. • Ventilbaugruppe mit dem Wärmetauscher verbinden und mit einemDrehmoment von befestigen.Typ von Dichtung Gummi FaserNm 10/12 25/30Den Stellantrieb auf den Ventilkörper montieren, die Kabel innerhalb des Stromkastens wie in Abb.37 angezeigt verlaufen lassen. • Zum Anschluß der Stahlrohre an das System sicherstellen, daß sieso ausgerichtet und gestützt sind, daß eine zu starke Belastung des Geräts vermieden wird. Ist das System mit Wasser gefüllt, alle Fitting- Dichtungen prüfen.Wenn die Hydraulikanschlüsse beendet sind, deren Dichtheit prüfen, das Ventil mit der Schale isolieren, indem man diese mit den Kabelschellen schließt und sich vergewissern, dass alle kalten Teile isoliert sind (Siehe Abb. 29 - 30)