Title: +038=360.019-#####._10-360.019 Kjølebatteri DX Kondensatorbatteri CD R&H - Materialspesifikasjon.pdf
PROSJEKT NR : FDV NORM FOR BYGNINGER NR373098/ABU MATERIALSPESIFIKASJON M36.ANLEGG : DRONNING MAUDSGATE 1-3 BLAD 360,019 : LUFTBHANDLINGSANLEGG 1 AV 1NR.KOMPONENT, FABRIKAT, TYPE, MERKEDATAMENGDE360,019…. BATTERIER FOR OPPBYGD KJØLING, DX+CD: AIRCOIL :FABRIKAT MONTASJE TYPEBETEGNELSE : SE UNDERINNENDØRSKjølebatteri DX: Fabrikant Type Materialer: TTC Norge AS : Lamellvarmeveksler luft/væske : Kobberrør med aluminiums lameller, ramme av galvanisert stål og bunnkar i rustfritt stål1 stkMontasje Effekt Lufttemp. inn Lufttemp. ut Trykkfall luft Kuldemedie Fordampnings- temperatur Kondensat mengde:: Med geid for kanalmontasje : : : : : :kW oC/% RF oC Pa33,0 26,7/48 17,6 55 R407c 9oC0,008l/sKondensatorbatteri CD: Fabrikant Type Materialer: TTC Norge AS : Lamellvarmeveksler luft/væske : Kobberrør med aluminiums lameller, ramme1 stkMontasje Effekt Lufttemp. inn Lufttemp. ut Trykkfall luft Kuldemedie Kondenserings- temperatur: : : : : : :