Title: Dokumentasjon Tavler - ved utbygging 2008-2009.pdf
Slik får du tilgang til denne menyen, hvor instrumentets kommunikasjonsparametere kan endres:Trykk inn og hold " ", "max" og "min" knappene samtidig som som en setter spenning på/resetter instrumentet.Parametere som kan endres: - n PER: Enhet Nr. 001 til 255 - Baud 1: 1200 - 2400 - 4800 - 9600 - 19200 - Parity: No, even, odd - LEN: (lengde) 8 bits - Stop bits: 1 eller 2Fabrikk innstilling: 001 / 9600 / N / 8 /1SETUP låst eller ulåstEr verdien LOC, er det kun mulig å lese hva som er valgt i oppsettet, endringer er ikke mulig. For å kunne utføre endringer må verdien endres til UNLO.Dersom en skal endre denne verdien vil en bli spurt etter et passord. PASSORD for CVM- NRG 96: 1234(cid:131) Tabell over parametere og alarm koder for CVM-NRG 96 (cid:59) Dersom en funksjon eller utgang ikke skal brukes, velges parameter nr: = 00.