Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
(cid:20)(cid:20)(cid:18)(cid:19)(cid:20)(cid:18)(cid:20)(cid:21)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:20)(cid:23)(cid:29)(cid:20)(cid:23)Nel caso di un anomalo innalzamento del livello acqua di condensaall'interno della bacinella di raccolta (dovuto per esempio ad eventuale scarico difettoso, a guasto della pompa, etc.) questo provoca l’apertura del contatto del galleggiante "livello 2 di sicurezza" che provvede a far chiudere la valvola di regolazione, bloccando il flusso di acqua refrigerata verso la batteria, ed evitando quindi ulteriore formazione di condensa.Regolazione La portata d'acqua deve essere controllata: • montando valvole motorizzate fornite come accessoriooppuremontando valvole motorizzate fornite dall'installatoreGruppo valvola motorizzata elettrotermica e componeneti (vedi fig. 28).Mod. 42GW200 300 400500 600 700200 300 4007002 tubi4 tubiRif. Descrizioneq.tàq.tàq.tàq.tàa Attuatore1122Valvola 1" Gas11bValvola 3/4" Gas111Valvola 1/2" Gas1