Title: +038=360.012-#####._02-360.012 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
PED 971231CE Maks. Tillatte trykk Maks. Tillatte temp.Reduced tolerance calculation - Counterflow15025101.19522501?LO65[ j:E?180IGIIcL D25Id SD.B.M. SpA a Socio Unk.o Via Ugo La Malfa 10 — 28040 Var&io Pombia (NO) — Italv Tel +39 0321 956794 — E mail salesdbmcoik coniR&H ASDM 1-3 360,012 CDBKAPASITETS DATA:CC Arild B 3100138/3i3 2LuftUtv. gass Omgivende trykk Kapasitet Gassm. Luftmengde - vekt Inng. temperatur Relativ fuktighet Utg. temperatur Utg. reI. fuktighet Innv. væske Kondenseringstrykk Overheting Væske mengde Trykkfall Gasshastighet i rør N°1 Batteri Cu-AI-FeZn P3OI2COND 5R-40T-2300A-2.5pa 25C 54 mm 35 mmmmHg kW Sm3/h kg/h OG %760 84.00 20460 24639 26.00 0.00 38.18 0.00Følbar varme faktor Kondensat mengde Aktuell hastighet TrykkfallOc%R407cKondenseringstem p. Underkj øling Utg. temperatur Trykkfallbar(a) oc kg/h bar mls18.43 5.00 1761 0.04 2.32TEKNISKE DATA: Rør Finner Ramme FeZn Sugestokk matr. Materiale tilsi.Cu Al