Title: Brannkonsept, Simployer - Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
WWW.FIRESAFE.NOKommentarer og referanser Eksisterende ledesystem i bygget må tilpasses de endringene som gjøres i forbindelse med tiltaket.Kontorlokalene utformes åpne og oversiktlige, og havner ikke inn under større, uoversiktlige brannceller. Det vil være enkelt å finne utgangene, da det er få rom og fluktveien har få retningsendringer. Ved installasjon av nødlys vil ikke rømning foregå i mørket. Det stilles derfor ikke krav til lavtsittende ledelinjer. Forholdet utdypes ikke ytterligere.Dette er søkers ansvar. DiBk anbefaler at RiBr engasjeres for å utarbeide denne, men det er ikke innenfor RiBr sitt normale ansvarsområde å lage planen.Kommentarer og referanserBYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDAnsv. RIEARKRIEAnsv.ARKARKSIDE 144 Dimensjonerendepersontall6 Vindu som rømningsvei8 Dør til og i rømningsvei a o Krav til størrelseb o Åpningskraft