Title: +038=30.001-NI004._04-V67--02 Oppleggskjema kjøling.pdf
Kjølerom: 15°C/30°C (2,5 kW og 144 l/h)Kombibaffler og FC: 15°C/18°C (2,6+2kW 1320 l/h)+04=370.101-OE043MM 42Vika Investx,x kW, xXx l/h+03=370.101-OE033F r em ti d i g l øEQTMM 35 x,x kW, xXx l/hNord / akse ADN 100370.10111DN 100DN 10012Ekst. rør til EQT og VikaL'Escalier+U2=370.101-OE903370.101 DN 150+U1=370.102-OE903+U1=370.103-OE901Datarom Pareto370.101 Kombibaffel og reserver (syd / akse D)Beregnet behov bafler plan 3-10 v/ 100% samtidighet 58 kW (15 / 18°C)13DN40+10=370.101-OE106 0.527 L/sMM 426.6 kW, 1897 l/hPareto/PecuniaDN40+09=370.101-OE096 0.867 L/sMM 5410.9 kW, 3121 l/hParetoDN32+08=370.101-OE086 0.406 L/sMM 425.1 kW, 1462 l/hParetoDN 40+07=370.101-OE076 0.732 L/sMM 429.2 kW, 2635 l/hParetoDN25+06=370.101-OE066 0.270 L/sMM 353.4 kW, 972 l/hSB1DN 40+05=370.101-OE056 0.578 L/sMM 357.2 kW, 2079 l/hMcKinsey+=370.101-OE046n i nMM 35x,x kW, xXx l/hVika Invest+03=370.101-OE036