Title: +038=54.000-NI006._10-BrP-U1 Brann plan U1.pdf
Teknisk U1-010 231.31 m²BrannmannsheisKOMMENTARERDisp./Lager U1-220 13.05 m²Tegningen er et vedlegg til brannsikkerhets- strategien og må ses sammen med denne.Det må installeres: · · ·brannalarmanlegg ledesystem røykventilasjon i trapperom, heis og åpne sjakter trykksetting i trapperom med trykkavlastning tørropplegg med uttak i trapp slokkeutstyr slik at alle arealer dekkes·Lager etableres Brannskille mot U1-010 oppføresEksisterende delsprinkling opprettholdes.SprinklersentralSjakter som ikke er tegnet som egne brannceller forutsettes tette i dekke.Informasjon om branncelleinndeling for områder som ikke endres er hentet fra gamle branntegninger.Dører som berøres av tiltaket eller skiftes må ha brannmotstand iht. VTEK17. Ekisterende dører utenfor tiltaket kan beholdes. Dører som på tegning kun har én verdi må tilfredsstille dette.· ·· ·