Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
40204 - 20 m0048121620[mA]Fig. 17 Analog skaleringOperation6.50 ml/h0-20mA17.14mAFig. 18 Analog driftsmodus0 1 0 20 2 1 14 0 M T0 1 1 17 2 1 14 0 M TAngi analog skalering Med analog skalering menes innstilling av mengde i forhold til inngangssignalet i mA. Endringer i analog skalering påvirker også det ana- loge utgangssignalet. Se avsnitt 6.5 Analog output. Analog skalering passerer gjennom to referanse- punkter (I1/Q1) og (I2/Q2), som er angitt i menyen "Setup > Analog scaling". Dosert mengde innstilles i henhold til denne innstillingen.Eksempel 1 (DDA 7.5-16) Analog skalering med positiv gradient:Q [l/h]7.5(I2/Q2)51.5(I1/Q1)0061620 I [mA]Fig. 19 Analog skalering med positiv gradient