Title: Varmebatteri SD.pdf
VITO TEKNISK ENTREPRENØR AS2022-08-092022.07.26RegistrertVed registrering.28.07.20221Overordnet funksjonsbeskrivelse Ventilasjonsaggregater 360.001/002Ventilasjonsaggregatene skal regulere mot fast trykk (RP 401/RP501) i kanalanlegget. Settpunktet settes etter endt innregulering av komplett CAV- / VAV anlegg.Tilluftstemperatur (RT403) skal utekompenseres (RT900). F.eks 21° ved -20°C, 19°C ved 0° og 18°C ved 10°C. Bør være 3 punkter for god mulighet til justering.Oppstartsekvens: Inntaks- og avkastspjeld (KA401,KA501) åpner – Gjenvinner starter og går til 100% pådrag. - Avtrekksvifte (JV501) starter rolig og bør ikke gå opp mot trykksettpunktet sitt grunnet fare for stort undertrykk i bygget. Om mulig bør den få regulere seg opp til et settpunkt (f.eks 30Hz) - Etter 2 minutter starter tilluftsvifte JV501 samtidig som gjenvinner og avtrekksvifte går til normaldrift.Frostsikring: