Title: Kontrollplan BL.pdf
Kommentar Status 16.10: Utsparing for trekkerør skulle vært 26 mm, men NSM har laget 50 mm. Dette skaper unødvendig mye fug. Status 13.11: Her må det kommes opp med en løsning på hvordan slissen skal skjules i ettertid. Beslag i flukt med stein for eksempel? Status 27.11: Tallberg og Hande har en plan på dette. Det blir med all sannsynlighet støpt og lagt beslag over. Status 18.12: I hovedinngang 3 har det blitt støpt men ikke satt beslag. I oppgang 1 har det ikke blitt støpt heller. Men løsning blir som antatt med støp og beslag over. Status 08.01.21: Det ventes på nye rister i begge oppganger før dette gjøres. Status 22.01.21: Utvendige rister kommer ikke før i februar en gang. Status 05.03.21: Venter på lapping av varmekabler foran hovedinngangene. Tallberg har bestilt varmekabelreperatør. Status 19.03.21: Ny kabel er lagt. ØR støper igjen på lørdag 20.03.21. Deretter skal ny rist legges og beslag settes. Status 26.03.21: Det er støpt, rist er på plass. Gjenstår beslag, og det må støpes noe for disse