Title: +038=453.004-LZ001._03-Installasjonsveiledning Varmematter Devi.pdf
Vékony fűtőszőnyegeket tilos összekötni. • Az ugyanabba a helyiségbe telepített valamennyi fűtőszőnyegnek azonos teljesít- ménnyel (W/m²) kell rendelkeznie, hacsak nem csatlakoznak külön padlóérzékelőhöz és termosztáthoz.Vékony fűtőszőnyegeket tilos összekötni. • Az ugyanabba a helyiségbe telepített valamennyi fűtőszőnyegnek azonos teljesít- ménnyel (W/m²) kell rendelkeznie, hacsak nem csatlakoznak külön padlóérzékelőhöz és termosztáthoz.A minimális távolság a fűtőszálak között, a fűtőszálak és áramvezető elemek között, illetve a fűtőszál és más hőforrások (pl. me- legvízcső, kémény) között legalább 50 mm. • A fűtőszálak nem érintkezhetnek, továbbá nem keresztezhetik sem egymást, sem egyéb fűtőszálat.A fűtőszál hajlítási átmérője nem lehet kisebb a kábelátmérő 6-szorosánál.Vékony fűtőszőnyeget nem szabad egye- netlen felületre telepíteni.Vékony fűtőszőnyeget nem szabad egye- netlen felületre telepíteni.