Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
Steinull dybde ≥ 48mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarendeISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 180)≥ 73MM DT-ELEMENTER ELLER LIGNENDEMaks utsparing 300x300mmAlupex rør ≤ Ø75mmFR Akryl dybde ≥ 25mm overside20-50mm tykk gjennomgående isolasjon av glass- eller steinull ≥ 75kg/m3Steinull dybde ≥ 48mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarendewww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0046 & 21/0035Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 15 (37) 2020 12 7Detaljtegninger Protecta® FR AkrylALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 240 C/C (E 240 C/C)≥ 73MM DT-ELEMENTER ELLER LIGNENDEMaks utsparing 300x300mmAlupex komposittrør ≤ Ø75mmFR Akryl dybde ≥ 25mm overside≥ 20mm tykk rørskål av steinull densitet ≥ 80kg/m3Protecta Mineralfiber BIO dybde ≥ 48mm eller tilsvarendeKABLER BRANNMOTSTAND EI 120 (E 120)Maks utsparing Ø220mmMASSIVTRE - DEKKERFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderAlle kabler må males 150mm på oversiden med 360μ WFT Protecta FR Kabelmaling