Title: +038=360.001-#####._09-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Maks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 91,5%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, AvkastStatisk trykkfall1Spjeld, TBSA-5-120-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfallAntallTilbehør1TrykkgiverTBLZ123101TrykkgiverTBLZ12310Dato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-1000053443061,6 %94,5 %6865,2 %0,96 kW/(m³/s)10 Pa5 PaSide: 8/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.001 GOLD30FRXHC +/- 7000 m³/h - 90% samtidighetDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534430GOLD F RX/HC Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende dataAggregatstørrelse030Lufttetthet1,200kg/m³Tilluftsmengde6 300 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal0PaTilluftskanal243PaAvtrekksluftmengde6 300 m³/hStatisk trykkfall