Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Innstillings- område On/OffFabrikk- innstilling Off14www.swegon.com4.2.6 Nøytralsone Nøytralsonen forhindrer at kjøle- og varmesystemene motvirker hverandre.NøytralsoneInnstilt nøytralsone legges til børverdien for varme, og summen av disse gir børverdien for kjøling.Ved avtrekksluftregulering påvirkes ikke tilluftens børverdi. Ved FRT-regulering 1 har nøytralsonen ingen innvirkning.Innstillinger:VerdiInnstillings- område Tilluft, temperaturregulering 0,0 - 10 K Avtrekksluft, temperaturregulering 0,0 - 10 KFabrikk- innstilling 0,5 K 0,5 K4.2.7 Eksterne temperaturgivere En temperaturgiver for avtrekkskanalen, TBLZ-1-76, kan kobles til aggregatets styrekort, se egen installasjonsanvis- ning.Eksterne temperaturgivereOpptil fire eksterne rom- og/eller utetemperaturgivere kan kobles til aggregatets styrekort. Tilbehør romtemperatur- giver TBLZ-1-24-2 eller utetemperaturgiver TBLZ-1-24-3 skal benyttes, se egen installasjonsanvisning.