Title: +135.01=370.002-NT001T_01-Datablad AIR-SEP.pdf
Resupply Tilkobling ¾" ext. tråd Sikkerhets overløp DN50 Avløpstrakt, Kunde Ut 1” = vedlikehold av trykk Inn 1” = Ekspansjon Tømmeventil 3/4 Tilførsels spenning 230 VAC/50 Hz 3wire via Terminal boks, 10a Sikring) Potensialfri Alarm Signal (maks. 230 VAC/1a) Air-Sep Smartcontrol (med touch) Bryter På/av Roterende pumpe (vedlikehold av trykk) Overløpsventil Nivåglass med nivåbryter (Utskiftbar) Rengjøringsluke (se Air-Sep Tilbehør 4 ) Avgassing ventil med luftlås Sikkerhetsventil (intern)AS-MF Magnetitt filter (Air-Sep Tilbehør)1a 1B 1C 1d 1e2b 2C 2dAir-Sep Tilbehør 1 Ferskvann tilkobling Kule Ventil ½” Slam filter ½” Vann Volum meter System adskillelse Type BA, tilbakeslagsventil Flex Slange ¾" x 1m Air-Sep Tilbehør 2 System Connection DN15 Kule ventil ½" Kule ventil ½" med sikkerhets deksel Flex slange ½" x 1m (2x) Air-Sep Tilbehør 4 Rengjøringsluke13www.airsep.no7Air-Sep Trykk vedlikehold med Air-Sep Smartcontrol2.2.1 Prinsipp Air-Sep® - Type AS-T 100 - AS-T 24003B3a3c3c