Title: +135.01=744.001-UP001T_03-O80 LED brukermanual.pdf
Isolatsioonitakistuse mõõtmine Valgustite isolatsioonitakistuse mõõtmised võib teostada maksimaalselt 500V alalisvooluga. Pinge rakendatakse maanduse ja rakendatud faasi vahele. NB: lülita välja toitepinge enne neutraalijuhi lahtiühendamist. Mittekorrektse isolatsioonitakistuse mõõtmise korral võib saada kahjustatud valgustisisene elektroonika.14Liiteseade Liiteseadme eluiga mõjutab temperatuur ja toitepinge kvaliteet. Hinnanguline vea tõenäosus on 0,2% 1000 tunni jooksul maksimaalse valgustit ümbritseva temperatuuri korral. 10% on oodatav eluea lühenemine selle aja jooksul. Lühiajalised liigpinged ning ka toitepinge häired vähendavad drastiliselt liiteseadme eluiga.