Title: Bruksanvisning for CK-CE.pdf
Tilførselskabel føres inn fra aggregatets topp, hvor det tas utsparing tilsvarende kabelens dimensjon. Tilsvarende utsparing tas i eventuelt skillegulv og i topp av koblingsboksen, og deretter foretas tilkobling. Overopphetningstermostat og branntermostat skal kobles i serie med kontaktor styringen. Ved funksjonstest skal viften startes hurtigst mulig etter at termostaten er koblet ut. Dette for å unngå for høye overflate-temperaturer på rør og lameller.Batteriet skal bare være innkoblet når tilførselsviften er i drift.Ved første service etter oppstart av anlegget skal samtlige rekkeklemmer etterstrammes. VedlikeholdFor at batteriet skal opprettholde påstemplet effekt, er det nødvendig med regelmessig ettersyn i intervaller på 6 mnd.Ved ettersyn skal en se etter:Korrosjon skade på rør eller lameller som kan tyde på fuktighet eller etsende luft. Årsaken må finnes og utbedres så hurtig som mulig.