Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16 (1).pdf
î [kA]Kabel t=k²S²/I² [s]t utkobling [s]Ik1p max2,0430,912,9510,1140,013Ik1p max ende0,7600,981,0960,8240,016Ik1p min0,5720,990,8251,4550,016Ij max1,7720,942,557Ij max ende0,7150,991,031Ij min0,5371,000,775@ = Vernet tilfredsstiller ikke alle krav i forskrift/norm # = Ikke forskriftsstridig, men vær oppmerksom på løsningenAnleggets adresse:Beregningsresultater for anlegget: Døli Pleie og OmsorgshjemSørum Elektriske ASFordeling 433.2.1.2Sørumsandvegen 931921 SØRUMSANDVer.5.5.06Tel: 63825575Dato.29.04.2015Dato:19.04.2016 15:12:11NEK 400:2014400 V TN-SSide28(42)av42BeregningsresultaterKurs nr.Q55Det er angitt at kursen ikke behøver å være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvernKoblingspunkt: .Fordelingstype: TN-SBeskrivelse:Merkespenning:230 VAntall faser:2Laststrøm:15,0 AFasekobling:L1-NCos phi:0.9Temperatur i fordeling:30 °CMerkeeffekt, Pn: