Title: 360.018 GOLD  25 FRXHC +- 7500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Kjølemaskinen leveres fylt og montert1Roterende varmeveksler RX/HCRoterende varmeveksler av typen RECOsorpticSorpsjonsbehandletTurtallsregulertTrykkfall, tilluftTrykkfall, avtrekkEkstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretningRenblåsningsluftmengde, inkl. lekkasjeOutdoor Air Correction Factor, OACFExhaust Air Transfer Ratio, EATRTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(84,6% ved samme luftmengde)Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinterTilluftens fuktvirkningsgrad, sommerÅrsenergivirkningsgrad, tørre forholdÅrsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)Dato: 04.01.2021 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 100008366351 Pa2 Pa1,31 m/s83 Pa41 Pa124 Pa137 Pa144 Pa75 Pa328 m³/h< 1,0 %84,6 %82,3 %82,9 %100,0 %100,0 %19/25AHU Design Teknisk spesikasjon