Title: Ekspansjonskar.pdf
= -14,5 °C 0,0093 = -23,9 °C 0,0144 = -35,6 °C 0,0198= -12,9 °C 0,0151 = -20,9 °C 0,0211 = -33,2 °C 0,02880,0129 0,0189 0,02510,0207 0,0272 0,03550,0169 0,0240 0,03070,0267 0,0338 0,04250,0224 0,0300 0,03700,0333 0,0408 0,05000,0286 0,0363 0,04370,0401 0,0481 0,0577Tabell 4: vs ca. vannvolum*** for varmeanlegg i forhold til installert varmeeffekt Qtsmax | tr Eldre radiatorer Nye radiatorer Konvektorer Ventilasjons- systemer Gulvvarme°Cvs liter/kW vs liter/kW vs liter/kW vs liter/kWvs liter/kW90 | 7014,0 9,0 6,5 5,810,380 | 6016,5 10,1 7,0 6,111,470 | 5520,1 12,1 8,4 7,213,370 | 5020,6 11,9 7,9 6,613,1) MEG = Mono-Ethylene Glycol **) MPG = Mono-Propylene Glycol ***) vannvolum = energikilde + distribusjonsnett + varmeavgivereTabell 5: DNe standardverdier for ekspansjonsledning med Statico og CompressoLengde opp til ca. 30 mDNe202532Oppvarming : EN 12828 Kjøling : tsmax ≤ 50 °CQ | kWQ | kW1000160017002700300048007080