Title: +038=744.004-UN003T_02-Montering og vedlikehold av Teknoware armaturer Nortek FDV.pdf
ADRESSERBARA TAPSA CONTROL KOMPATIBEL ARMATURER (K-TYP) Adressinställning bör alltid föras innan armaturen monteras och spänningen är inkopplad! Kom ihåg att skriva upp adressen och armaturens läge.Varje belysningsgrupp måste ha sin egen 0-ledare 0-ledaren får inte kopplas ihop.Inställ adressen på följande sätt: 1. Sök en adressenhet med en DIP-brytare innanför armaturen. 2. Kolla i nödbelysningscentralen vad som är dess maximum antal adresser (163.eller 32). Om maximum antal adresser är 16, använd LO-inställingen (=fabrikinställning). Inställ adressen mellan 1-16 (LO) eller 17-32 (HI).Se till att varje armatur i samma grupp har en diverse adress.DIP 5 OFF: ADRESSER 1-16 (1-16 LO) DIP 5 ON: ADRESSER 17-32 (17-32 HI) DIP 6 OFF: ARMATUR MED PERMANENTDRIFT DIP 6 ON: ARMATUR MED BEREDSKAPSDRIFT / LOKAL CONTROLLER –MODE (Se bild 1 på sidan 1)