Title: +038=360.021-#####._10-360.021 Gold RXF-12 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Antall rørraderAntall kretserAnslutningsnummerLamellavstandTrykkfallLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighetØnsket batterieffektBatteriets overkapasitetVæsketemperaturVæskemengdeVæsketrykkfallBatteriets væskevolumTilbehørAntallProdukt1Elektrisk anslutningssatsAntall1Anslutningsgavl, AvtrekkStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)2x(490x460x520-8)Lufthastighet i filterseksjonenAnbefalt dim. trykkfallStarttrykkfallSluttrykkfallTilbehørAvtrekkDato: 02.05.2019 16 / 1.0.20190424.1180148 Aggregat ID: AD-1000051182512520 utv.2,5 mm25 Pa2,47 m/sInnUt14,820,0°C2115%5,24 kW17 %InnUt60,030,0°C0,042 l/s0,7 kPa2 IArtikkelbenevningTBLZ-1-27-117 Pa1,67 m/s106 Pa56 Pa156 PaSide: 13/24AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 (877695) Aggregatnavn: 360.023 GOLD RXF-12 +/- 3.000 m³/h - 100% samtidighet