Title: Dronning Mauds gate 1-3 Driftsstart Integrert test luftbehandling 360.019  Pareto 09  etg.pdf
Det er lagt opp fjernbetjening fra kjøkken til temperatur justeringerokur ikke i bruk. Det er beregnet at aggregat går hele tiden. Mengden blir justert av Swegon Wise effekt. Dette ligger på Entro sin EOSokFeil ManglerSide 3 av 6Dronning Mauds gate 1-3 Pareto Driftsstart Integrert test luftbehandlingsystem 360.019 29.04.20212. Romkontroll 360.019. - 09. etg. Pareto Hendelse: System2. Romkontroll 360.019. - 09. etg. Pareto Hendelse: SystemReguleringfunksjon. Endre setpunkt på CO2 giver i møteromRomkontroll serveringIntegrasjon av aggregat mot VAV. Aktiver romtemperaturføler i møteromRomrkontroll serverinReguleringfunksjon. Endre setpunkt på RTA giver i kontorRomkontroll serveringIntegrasjon av aggregat mot VAV. Aktiver romtemperaturføler i kontorRomrkontroll serveringIntegrasjonstestObjektCO2 giverRomtempgiverRTA giverRomtempgiverReaksjonKjølebehov VAV spjeld tilluft og avtrekk åpner. Vent. baffel .Ventil kjøling åpner.