Title: Protokoll tilluft 360.001.pdf
TILLUFTMÅLEPROTOKOLLANLEGG: SYSTEM: PLAN:STRENG ROM NR.:NR.:1T.101.0171.0171.0171.0171.0181.0181.0181.0181.0161.0161.0161.0161.0141.0141.0121.0121.020??1T.11?????????????1.500SUMANMERKNINGERRAVINEN KULTUR OG FAMILIESENTER 360.001 1.etg.DATO: TEGN. NR.: SIGNATUR:ROM TYPEKANAL MAKS MÅLT: AVVIK MIN. (m3/h) DIM.:(m3/h)(m3/h)(%)OM-MELLOMSTORTOM-MELLOMSTORTOM-MELLOMSTORTOM-MELLOMSTORTOM-MELLOMSTORTOM-MELLOMSTORTOM-MELLOMSTORTOM-MELLOMSTORTMUSIKKROMMUSIKKROMMUSIKKROMMUSIKKROMVERKVERK??KORRIDORTRAPP200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 250 125 250175 175 175 175 185 185 185 185 208 208 208 208 185 185 165 165 280 70 230175 175 175 175 185 185 185 185 208 208 208 208 185 185 166 165 285 71 2320 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 2 % 1 % 1 %53 53 53 53 56 56 56 56 62 62 62 62 56 56 165 165 280 70 230KORRIDORFLEKSFLEKS