Title: +038=360.000-LH006T_03-Parasol Zenith Komfortmodul Swegon - Produktdatablad.pdf
Mulig bytte av tilkoblingsside • Fra side 1 til side 2 eller 4. (Gjelder ikke lengde 600) • Fra side 2 til side 3 eller 4. • Fra side 3 til side 2 eller 4. (Gjelder ikke lengde 600) • Fra side 4 til side 2 eller 3.210210Figur 25. Mål, vanntilkobling lengde 600, 1200, 1800B2 Värme retur/ Heating returnA2Kyla retur/ Cooling returnB1 Värme tillopp/ Heating supply942256009A1Kyla tillopp/ Cooling supplyFigur 26. Vanntilkobling – lengde 600, 1200 og 1800* A1 = Tilløp kjølevann Ø12 x 1,0 mm (Cu) A1 = Tilløp kjølevann Ø15 x 1,0 mm (Cu) *(Størrelse 1800) A2 = Retur kjølevann Ø12 x 1,0 mm (Cu) A2 = Retur kjølevann Ø15 x 1,0 mm (Cu) *(Størrelse 1800) B1 = Tilløp varmevann Ø12 x 1,0 mm (Cu) B2 = Retur varmevann Ø12 x 1,0 mm (Cu)Tilkobling av vann Vannrørene er alltid plassert på produktets kortside, uansett hvilken lufttilkoblingsside produktet har.