Title: 32 TA+Modulator+DN.pdf.pdf
Differansetrykk (ΔpV): Maks. differansetrykk (ΔpVmax): DN 15-32: 600 kPa = 6 bar DN 15-25: 400 kPa = 4 bar* DN 40-80: 400 kPa = 4 bar Min. differansetrykk (ΔpVmin): DN 15-20: 15 kPa = 0,15 bar DN 25-32: 23 kPa = 0,23 bar DN 40-80: 30 kPa = 0,30 bar (Gjelder maks. innstilling, helt åpen. Andre innstillinger vil kreve lavere differansetrykk. Sjekk ved hjelp av programmet HySelect). ΔpVmax = Høyeste tillatte trykkfall over ventilen for å oppnå oppgitte ytelser. ΔpVmin = Minste anbefalte trykkfall over ventilen for fullverdig aktivering av differansetrykkreguleringen. *) Med Δp-innsats i PPS.Vannmengdeområde: Gjennomstrømningen (qmax) kan innstilles innenfor områdene: DN 15: 92 - 480 l/h DN 20: 200 - 975 l/h DN 25: 340 - 1750 l/h DN 32: 720 - 3600 l/h DN 40: 890 - 6400 l/h DN 50: 1960 - 11200 l/h DN 65: 4200 - 24100 l/h DN 80: 5900 - 37300 l/h qmax = l/h ved angitt innstilling og helt åpen ventilkjegle.2