Title: Styring og Funksjon NA2.pdf
FORTSETTER FRA FORRIGE SIDESide 21VELG TYPE 0-KALIBRERINGInnstill 0-kalibering: Manuel/AutoVelges Auto, utføres 0-kalibreringen automatisk, hver gang aggregatet stopperSTART 0-KALIBRERINGBekreft for å starte 0-kalibrering, eller trykk på Esc for å avbryte. Ved 0-kalibering stoppes aggregatet i ca. 5 min0-KALIBRERING UTFØRESKvittering for at 0-kalibrering er igang/utførtStyring og Funksjon NOVAGG AIR 2, V1.24Alarm nr.:Alarmtekst1 Brannalarm 2 Ekstern branntermostatAlarm- type A AAuto resettAggregat stoppXFeilsøkingDigital inngang "Brannalarm" åpen. Digital inngang "Ekstern branntermostat" åpen.3alarm Intern brannalarm4 Eksternt stoppABXXHøy tillufts-/avtrekkstemperatur i ventilasjonsaggregat. Digital inngang "Ekstern Stopp" åpen.9Flowkompensering av filtervakt ikke kalibrert10 HåndterminalBAXXUtmåling av filter trykkreferanse ikke utført. Utløses etter 20 minutter. Håndterminal ikke tilkoblet buss, feil i busskabel.