Title: V67--02 Oppleggskjema kjøling.pdf
370.101DN 100DN 100TianleiLedigSeasportSeasport5Pareto kjøl/frys plan 9 Opplyst fra Thermocontroll: 15 / 20°C) og 1656 l/h6370.101 Kombibaffel og reserver (nord / akse A) -Beregnet behov bafler plan 3-10 v/ 100% samtidighet 38 kW (15 / 18°C)7DN40+10=370.101-OE102 0.577 L/sMM 547,2 kW, 2075 l/hPareto2 kW til fancoil dataromDN32+09=370.101-OE092MM 359,5 kW, 1656 l/hParetoDN20+08=370.101-OE082 0.188 L/sMM 422,4 kW, 680 l/hPareto+07=370.101-OE072MM 354,0 kW, 1147,3 l/hParetoDN25+06=370.101-OE062 0.210 L/sMM 35Pareto2,6 kW, 756 l/h+05=370.101-OE052MM 35Pareto4,3 kW, 1233,4 l/h+04=370.101-OE042MM 35Procorp4,0 kW, 1147,3 l/hDN20+03=370.101-OE032 0.182 L/sMM 352,3 kW, 655 l/hUnioconsultDN 100Nord / akse A370.101DN 100HiFiSOMA370.101 Kombibaffel og reserver (syd / akse D)Beregnet behov bafler plan 3-10 v/ 100% samtidighet 48 kW (15 / 18°C) -Antatt behov kjøl/frys pareto plan 9 16 kW (15 / 30°C)8DN25