Title: Dronning Mauds gate 1-3 Driftsstart Integrert test Luftbehandling 360.010  Pactum 12 etg.pdf
InterasjonstesObjektCO2 giverTemperaturgiver romRTA giverTemperaturgiver romReaksjonKjølebehov VAV spjeld tilluft og avtrekk åpner. Vent. baffel .Ventil kjøling åpner.Kjølebehov VAV spjeld tilluft og avtrekk åpner. Vent. baffel .Ventil kjøling åpner. Varmebehov VAV spjeld tilluft og avtrekk stenger /min. Vent.baffel .Ventil varme åpner. Ventilasjonaggregat kompenserer med økt luft mengde når soner og rom er i bruk. Spjeldoptimalisering.Temperatur tillpassing. Varme og kjling i ventil går i sekvens for å tilpasse seg ønsket romtemperatur. Sekvens: konforvann, luft, min lluft, luft.Kjølebehov VAV spjeld tilluft og avtrekk åpner. Vent. baffel .Ventil kjøling åpner. Varmebehov VAV spjeld tilluft og avtrekk stenger /min. Vent.baffel .Ventil varme åpner. Ventilasjonaggregat kompenserer med økt luft mengde når soner og rom er i bruk. Spjeldoptimalisering.Ansvarlig entreprenør Vent/autVent/autVent/autVent/autResultat testokokokokFeil ManglerSide 4 av 7