Title: Teknisk Rapport IK elektro 2022, Bromstadvegen 59 03.05.2022 Bromstadvegen 59 Trondheim.pdf
Hovedfordeling 432.11. Kursfortegnelse er ikke i samsvar med innhold i hovedfordelingen. Gjelder umerket effektbryter nederst I felt nr2 fra høyre som mangler merking.TiltakKursfortegnelse må oppdateres (FEL §12, §32).Lukkingsfrist27.07.202228.04.2022 17:54:54 - www.norik.noTG 2: Vesentlig avvikTG 2: Vesentlig avvik3/17AvvikTunga Invest II AS Bromstadvegen 59hele, Bromstadvegen 59ID: 74178Det er ikke montert bruksanvisning for overspenningsvern. Gjelder alle tavler med overspenningsvernTiltakDet må monteres bruksanvisning for overspenningsvern (FEL §12, $36). Lukkingsfrist27.09.2022ID: 74179Hovedtavlerom fordeling 433.k11.Kursfortegnelse er ikke i samsvar med innhold i hovedfordelingen. Gjelder kursfortegnelse er uoversiktlig og må renskrives/oppdateres.TiltakKursfortegnelse må oppdateres (FEL §12, §32).Lukkingsfrist27.09.202228.04.2022 17:54:54 - www.norik.noTG 1: Mindre avvikTG 1: Mindre avvik4/17AvvikTunga Invest II AS Bromstadvegen 59