Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Protecta Rørstruper 2 lag 50mm bredde på begge siderPVC rør ≤ Ø32mm & PE & PP rør ≤ Ø40mm, singel eller i bunt ≤ Ø110mm, med eller uten kabler ≤ Ø14mm, single eller i i bunterPlaten limes mot veggen med FR Dekkmaling og festes med ≥ 5x80mm skruer og skiver i hvert hjørne, 25mm fra kant og med c/c ≤ 300mmwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 25 (65) 2021 2 9Detaljtegninger Protecta® FR BrannplatePEX RØR-I-RØR SYSTEM BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 900mm bredde og 1200mm høydePlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-S montert i senter av veggPEX rør ≤ Ø25mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderPEX RØR-I-RØR SYSTEM BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 900mm bredde og 1200mm høydePlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge sider