Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
COM IN COM OUT/Occupancy LED GND +12 V d.c.} "CRC"Discrete Input 5. GND 6. Fan Speed In 7. Setpoint In 8. 9. GND 10. AMB Air 11. Discrete Input 2 12. GNDFunzionamento led STATUS e CCN Fig. 39d Eseguire tutte le connessioni, sistemare i coperchi del quadro elettrico.Data alimentazione all’unità, l’intermittenza del led rosso “Status”, sarà visibile attraverso la finestrella del coperchio 1.In caso l’unità stia inviando o ricevendo informazioni da comandi remoti, il led verde CCN lampeggerà.Attenzione: Per operazioni successive, prima di accedere ai componenti elettrici del quadro elettrico, assicurarsi che non vi sia l’alimentazione. Attraverso l’apposita finestrella (a fianco riportata), il led ROSSO STATUS deve essere sempre spento.La frequenza con cui il led rosso Status lampeggia, può rappresentare I seguenti casi:Funzionamento normale: lampeggio regolare, un secondo acceso, un secondo spentoFunzionamento normale: lampeggio regolare, un secondo acceso, un secondo spento