Title: FDV Simployer.pdf
M. RS-485/Modbus port Modbus interface N. Feilpanel utgang O. Sikringer til feilpanel 2 x 250 mA , 20 x 5 mmIndikerer hvis service er nødvendig på røykdetektorer.H. Ventilasjon rele utgang Ekstern alarm inngang I. Signal fra ekstern enhet (brannalarm anlegg). 2,2 kohm motstand skal kobles i serie. Hvis inngangen ikke benyttes, skal 2,2 kohm motstand være montert.594TX-BO1AURASAFE mini Boostermodul Kompatibel med begge kontrollenheteneTX-BO1 SPESIFIKASJONERTekniske dataForsyning230 VAC/80 VABus spenning24 VDCBus powermax. 48VADimensjoner200x 190x100 mmKLEMMEOVERSIKTA. 230 VAC forsyning B. Forsyning/Bus utgang for spjeldmodulerLED indikeringUtvidet 2-leder bus til forsyning og kommuniksjon til spjeldmoduler. C. Bus inngangGrønn, på230 VAC forsyning OK, Bus ind OKGrønn, blinkende230 VAC forsyning OK, Bus manglerGrønn, av230 VAC forsyning mangler2-leder bus inngang fra eksisterende nettverk.Gul, påD. LED indikeringBus ut OK