Title: +038=360.022-#####._01-360.022 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Drifts- og vedlikeholdsanvisning.pdf
6.3.4.1 Rotor standard GOLD RX 04-08: Stegmotor, 2 Nm, 55 W. GOLD RX 11-40: Stegmotor, 4 Nm, 110 W. GOLD RX 50-80: Stegmotor, 8 Nm, 220 W. GOLD RX 100-120: Stegmotor. 14 Nm, 790 W.6.3.4.2 Rotor Recosorptic GOLD RX 04-08: Stegmotor, 2 Nm, 55 W. GOLD RX 11-30: Stegmotor, 4 Nm, 110 W. GOLD RX 35-70: Stegmotor, 8 Nm, 220 W. GOLD RX 80-120: Stegmotor. 14 Nm, 790 W.6.3.6 EMC Luftbehandlingsaggregat med kraftmating 3-faset 400 V oppfyller IEC 61000-3-12 under forutsetning av at kort- slutningseffekten Ssc er større enn eller lik verdien i tabel- len under for respektive størrelse/effektvariant.Installatøren eller brukeren av utstyret har ansvar for, om nødvendig i samråd med distribusjonsnettets operatør, å sørge for at utstyret bare kobles til en tilførsel med korrekt kortslutningseffekt Ssc for respektive aggregat.Ved kombinasjon av ulike viftestørrelser/effektvarianter blir kortslutningseffekten for aggregatet likt med kort- slutningseffekten for den største viftestørrelsen/effektvari- anten.