Title: Talevarsling Brannsentral.pdf
1671 - Brandengen skoleINT001Planlagt2022-05-30Gjennomført2022-06-08+01=554.101 - Talevarsling+01=542.101 - Brannsentral SkoleKOMR:Int. kontrakt: GJERBERG ELEKTRO ASTestet av: Martin Krogstad, Stein Kristoffer ØdegårdFunksjonForhåndsprogrammert talebeskjed skal høres på skolen ved utløst brann.TestprosedyreAnlegg skal stå i normal drift. - Utløs brannalarm ved å trigge en røykdetektor eller manuell melder. - Når brann går i alarm, skal man høre talevarslingen i alle soner på skolen. - Tilbakestill alarmen - Anleggene skal gå tilbake i normal drift. KommunikasjonAnlegg skal stå i normal drift. - Utløs brannalarm ved å trigge en røykdetektor eller manuell melder. - Når brann går i alarm, skal man høre talevarslingen i alle soner på skolen. - Tilbakestill alarmen - Anleggene skal gå tilbake i normal drift. KommunikasjonI.OTestkommentarBrannalarmen ble utløst. Talevarsling ble kontrollert og bekreftet hørbar i alle soner. Test ok.AvvikNrAvvikAnsvarligFristOppdatert