Title: +038=66.009-##003._02-5DB - Brukermanual.pdf
Led “  Led “ compresseur.  Led “  Led “ dégivrage ou qu’une égoutture est en cours.”allumé indique le dégivrage en cours. ”clignotant inique le retard de la mise en action du “E0” clignotant sur l'écran peut signaler une les anomalies suivantes : type sonde cellule erroné, défaut de la sonde cellule ou des branchements, température relevée hors des limites de mesures.  “E2” clignotant sur l’écran: altération des données de configuration en mémoire ; essayer d’éteindre et de rallumer l’appareil, si l’alarme ne s’éteint pas, changer le thermorégulateur.  Température de la chambre: avec écran indiquant une valeur correcte ma clignotant, la température relevée de la sonde est en dehors des limites préfixés.0/1/22num0/1/22num7…72num0…42num/ /1&2 1&2/ // /2 2/ /ALARMS (ELIWELL)La condition d'alarme est toujours signalée par le signal sonore (s’il est présent) et par la Del correspondant à l'icônealarme.Pour acquitter l’alarme, appuyer sur une touche quelconque.LED