Title: +038=360.000-LH006T_03-Parasol Zenith Komfortmodul Swegon - Produktdatablad.pdf
623 x 623 mm642 x 642 mm667 x 667 mm1242 x 617 mm1248 x 623 mm1292 x 642 mm1342 x 667 mmVentilasjonsentreprenøren kobler tilluftskanal til pro- duktets lufttilkoblingsstuss.Ventilasjonsentreprenøren kobler tilluftskanal til pro- duktets lufttilkoblingsstuss.Tremodulsenhet:1784 x 584 mmHvis fabrikkmonterte aktuatorer er valgt, kobler elen- treprenøren aktuatorens stiftede kabelender til romre- gulator 24 V AC/DC.1792 x 592 mm1798 x 598 mm1823 x 603 mm1867 x 617 mm1873 x 623 mmTabell 14. Mål, ulike taktyper1942 x 642 mmTaktypeMål på underplate (mm)2017 x 667 mmT-bæreverk600-modul1200-modulToleransen er +2 mm.c-c 600592 x 5921192 x 592c-c 600 SAS130/15584 x 5841184 x 584FunksjonEnhetene kan bestilles i ulike funksjonsutførelser:c-c 625c-c 650617 x 617642 x 6421242 x 6171292 x 642A = Kjøling og tilluft (størrelse 600, 1200 og 1800)c-c 675667 x 6671342 x 667B = Kjøling, varme og tilluft (størrelse 600, 1200 og 1800)