Title: 10 FR Trekker'n - Montasjeanvisning.pdf
KABLER BRANNMOTSTAND EI 90 (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset lengde og 1200mm høyde2 lag 50mm Protecta FR Brannplate 1-SFR Trekker‘n Diameter ≤ 110mm Lengde ≥ 250mmKabler ≤ Ø21mm i bunt ≤ Ø100mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med Protecta FR Akryl på begge siderMontasjeanvisning iht.ETA 21/0043www.protecta.noPolyseam AS Tlf.: 3330 6700 3 (12) 2020 10 15Detaljtegninger Protecta® FR Trekker'nKABLER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset lengde og 1200mm høyde2 lag 50mm Protecta FR Brannplate 1-SFR Trekker‘n Diameter ≤ 110mm Lengde ≥ 250mmKabler ≤ Ø80mm i bunt ≤ Ø100mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med Protecta FR Akryl på begge siderKABLER BRANNMOTSTAND EI 90 (E 120)≥ 120MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERDiameter på utsparing er samme som ytre diameter på Trekker’nKabler ≤ Ø50mm i bunt ≤ Ø100mmFR Trekker‘n Diameter ≤ 110mm Lengde ≥ 250mm