Title: FDV Simployer.pdf
T24/T15Figur 6, himlingsvarianter4Jan Iver Bartnes54Orion-ATVEksempel: I et kontorlokale skal det trekkes av 65 l/s romluft, og det velges avtrekksventil Orion-ATV med plenumskammer Luna i dimensjon 160-160. Romdempningen er 6 dB, og det er beregnet at ventilenes spjeld skal strupes 20 Pa. Vi ønsker å finne: a) Avgitt lydeffektnivå fra ventilen i 250 Hz ved åpent spjeld. b) A-veid lydtrykknivå i rommet med åpent spjeld. c) A-veid lydtrykknivå i rommet ved strupt spjeld. d) Avgitt lydeffektnivå fra ventilen i 250 Hz ved strupt spjeld.AKUSTISK DOKUMENTASJONI diagrammene er det oppgitt summert A-veid lydeffektnivå fra ventil, LWA. Korreksjonsfaktorene i tabell 7, 8 og 9, side 9, benyttes for å beregne avgitt frekvensfordelt lydeffektnivå, LW = LWA + KO. Lydtrykknivå i et rom med absorpsjon tilsvarende 10m² Sabine vil være 4 dB lavere enn avgitt lydeffektnivå.