Title: +038=242.003-QZ001T_02-FR Brannplate Protecta - Teknisk Datablad.pdf
8. Ved branntetting av hulldekkeelementer sa er lgsning angitt i Byggforskseriens byggdetalj 520.342. Alternativt vil man oppna samme brannmotstand for gjennomferingen om det i stedet benyttes tosidig branntetting. Utforelse av branntetting ma vaere som angitt for dekkekonstruksjoner, men med én brannplate overkant og én brannplate underkant dekke.9. Mal opp apningene i utsparingen, og tilskjeer brannplaten i passe biter. Disse limes deretter inn i utsparingen med Protecta® FR Akryl eller Protecta® Dekkmaling slik at det blir mest mulig tett.10. Tett deretter alle mindre gjenstaende épnln%er og sprekker pa begge sider av utsparingen med Protecta® FR Akryl slik at branntettingen blir helt forseglet.11. Protecta® FR Brannplate kan overmales med de fleste emulsjon- eller alkyd (blank) malinger.EST STANDARDER