Title: +038=360.025-#####._08-360.025 Gold RXF-12 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Dimensjonerende statisk trykk (vate forhold) 613 Pa Statisk trykkeking i SFPv beregning 563 Pa Temperaturheving p.g.a. vifte 09 °C Min. hastighet 300 omdr/min Turtall i SFPv beregning 1713 omdr/min Dimensjonerende hastighet 1774 omdr/min Maks. hastighet 2500 omdr/min Dimensjonert eleffekt til motor(er) 0,87 kW Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregning 0,79 kw Merkeeffekt 2,40 kW Motoropsjon 2 Motorbetegnelse DOMEL 748.3.496 Antall motorer/vifter i hver luftretning 1 Total statisk virkningsgrad inklusiv drivenhet 58,9 % Maks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 91,5%) 940 % FMEG, kammervifte inkl. motorstyring 72 Forordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgrad 66,0 % SFP 0,94 kW/(m?/s) 1 Anslutningsgavl, Tilluft Statisk trykkfall 17 Pa 1 Varmebatteri, vann, TBLA-5-000-050-2-1Side: 20/24AHU DesignTeknisk spesifikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 (877695) Aggregatnavn: 360.025 GOLD RXF-12 +/- 3.000 m*h -100% samtidighetSwegon’Dato: 02.05.201916/1.0.20190424.1180148Aggregat ID: AD