Title: FDV - Lydfeller II.pdf
Skyddsavstånd vid EI30 **) mot brännbart material031–050 –060 –090 –100 –120 040–090 –100 –120 050–090 –100 –120 063–090 –100 –1202 3 4 5 5 3 4 4 3 3 3 2 2 25 6 8 10 12 7 9 10 6 7 8 5 6 710 18 16 18 21 13 15 17 11 12 13 9 10 1120 25 33 35 36 29 32 34 26 29 33 22 25 3131 26 42 40 38 40 39 40 38 39 41 36 37 3834 38 42 40 38 37 36 38 26 28 32 19 22 2627 32 42 43 46 30 31 34 18 19 21 13 14 1618 21 26 28 30 19 21 24 12 13 14 8 9 11515 515 515 515 515 630 630 630 711 711 711 812 812 81214,9 19,2 28,2 30,3 35,4 32,3 35,3 42,4 37,3 42,5 52,0 44,3 50,0 61,0150 150 150 150 150 650 650 650 650 650 650 700 700 70050 50 50 50 50 150 150 150 200 200 200 200 200 200) Ljuddämparen får i enlighet med BBR 5:6213 användas där krav på brandteknisk klass EI30 föreligger under förut- sättning att avståndet till gångstråk för utrymning är minst det i tabellen angivna värdet.