Title: Philip_Pedersensvei_20_Aggregat_Norsk_Teknisk_Installasjon_AS_1000646_20201207154912206_SDS_816.pdf
AHU Design ErP specikationObjekt: Philip Pedersensvei 20 (1000646) Aggregatnamn: 360.006 - GOLD RXF 35. +/- 10.000m³/h - Nominell luftmengdeEffektivitetsbonus E 2018Filterkorrigering F 2018Intern specifik fläkteffekt, SFPintIntern specifik fläkteffekt, krav 2018, SFPint_limitTyp av disk: Direktdrift med varvtalsstyrd EC/PM motor IE4Visuell filtervarning är tillgänglig i den medföljande handterminalenLjudeffekt till omgivning uppmätt enligt ISO 3741Demonteringsinstruktioner: https://www.swegon.com/globalassets/_product-documents/air-handling- units/gold-version-f/general/_multi/recycling_instruction-air-handling-units.pdfDatum: 2020-12-07 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 10000824583338 W/(m³/s)0 W/(m³/s)650 W/(m³/s)1 138 W/(m³/s)62 dB(A)10/29AHU Design Teknisk specikationObjekt: Philip Pedersensvei 20 (1000646) Aggregatnamn: 360.006 - GOLD RXF 35. +/- 10.000m³/h - 80% SamtidighetDatum: 2020-12-07 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 10000824583