Title: 36 Ventilasjonsanlegg_funksjonsbeskrivelse.pdf
Sirkulasjonspumpe -JP402 Pumpen starter når kjølventil –SB402 åpner og er i drift inntil ventilen har vært stengt i 5 minutter. Mosjonering ved pumpestopp via tidsskjema.Ved utetemperatur under 15 °C skal pumpen gå. Dersom den ikke går vil pumpemosjoneringen starte den 1 minutt pr. uke.Resetting av frostsikringstermostat Dersom anlegget har løst ut på frost må frostsikringen resettes manuelt med bryter i tavlefront. Etter at denne er resatt, vil aggregatet starte automatisk..Virkningsgradsberegning og alarm Beregning av virkningsgraden utføres når aggregatet er i drift. Beregningsformel: Virkningsgrad = (RT403 - RT402) / (RT501 - RT402) * 100Alarm for lav virkningsgrad utløses hvis virkningsgraden underskrider innstilt alarmgrense og følgende vilkår er oppfylt: - Aggregatet er i drift. - Gjenvinningen i maks. - Vinterperiode.Alarmen resettes hvis noen av vilkårene ikke er til stede.Innstillingsverdier Regulering temperatur: Tilluftsregulering og utekompensering av børverdienRegulering trykk: