Title: +038=360.016-#####._10-360.016 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Vedlikeholdsinstruks.pdf
VARMTVANNSBATTERI Batteriet effektreguleres med shuntventil som senker temperaturen på varmtvannet inn på batteriet. For å sikre batteriet mot frostskader, er det montert en frostsikringstermostat. Termostatens føler kan enten være montert i eller på returvannsrøret eller den kan ligge i luftstrømmen etter batteriet. Ved for lav temperatur og frostfare vil automatikken slippe på varmere vann og frost forhindres.Kontroll Batteriet luftes ved behov. Kontroller at det ikke finnes lekkasje.Vedlikehold Batteriet børstes og støvsuges. Eventuelt rengjøring med såpevann. M12