Title: Brukerinstruks_serviceavtale.pdf
o Lekkasjekontroll av regulatoro kontroll av sikkerhetsfunksjonero kontroll av anodespenningRevisjon av Gasstanko iht. Tankspec.Periodiske kontrollerFunksjonstest av gassanleggo Komponentkontrollo Funksjonstesto Sikkerhetsfunksjonero Kontroll av trykko regulering.o Tetthetskontroll av rgranleggArlig (12.mnd)Funksjonstest avgassapparat / brennero Komponentkontroll0 Funksjonstesto Sikkerhetsfunksjonero Tetthetskontroll i koplingerUtfgres av andre.NODSTOPP/ SERVICE / BRANNSide 6NODSTOPP / STENGEPROSEDYRE FOR A STENGEANLEGGET:ANLEGGGASSANLEGGSTENGE HELE ANLEGGETBESKRIVELSE» Benytt gassstengeventil i tankdom / gasstank.Hele anleggetSTENGE SEKSJONER AV ANLEGGETGASSANLEGG Hele anlegget » Benytt gass stengeventil merket i tankdom / lokk gasstank. fordamperskap P steng serviceventiler plassert i fordamperskap Stenger innvendig anlegg Tappe ut / avlaste » uttapping fra nippel er plassert i fordamperskap pa bakkeniva | Drenerer anlegget trykk