Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Off InaktivKomfort Komfort 900 s50 – +50 °C 0 – +50 °C25 °C 15 °C0 – Maks. luftmengde 40 % avmaks. luftmengde for aggregatetAvtrekksluft0 – Maks. luftmengde 40 % avmaks. luftmengde for aggregatetMed forbehold om endringer.HCNO.GOLDSKFFI.200320www.swegon.com494.15 SMART Link Funksjonen SMART Link skal brukes til optimert styring av temperatur og drift samt avlesing av alarm og verdier for en Swegon kjølemaskin/varmepumpe.For mer informasjon om vannbårne varmepumper/kjøle- maskiner se funksjonsveiledning SMART Link/AQUA Link.For mer informasjon om DX varmepumper/kjølemaskiner (Celest+ LE) se funksjonsveiledning SMART Link DX (bare GOLD RX).Innstillinger:VerdiAggregattypeInnstillings- område Ikke aktiv/ Vann, varme- pumpe/ Vann, kjølemas- kin/ Vann, reversibel/ DX, varmepum- pe/ DX, kjølemaskin/ DX, reversibelFabrikk- innstilling Ikke aktiv