Title: 2019.25.11 internkontroll Sprinkler Bytesteinen 1.pdf
Filter på vanninntak til sprinkleranlegget er ikke tilfredsstillende.TiltakFilter på vanninntak til sprinkleranlegget må utbedres (FOB §5). Lukkingsfrist31.01.2020Kommentar Pris på rengjøring av filter er send.ID: 51088Stengeventiler for sprinkler er ikke funnet i orden.TiltakStengeventiler for sprinkler må utbedres.Lukkingsfrist31.01.2020Kommentar Ventiler har ikke overvåking.ID: 51089Alarmklokke for sprinkleranlegget fungerer ikke som den skal.TiltakAlarmklokke for sprinkleranlegget må utbedres (FOB §5).Lukkingsfrist31.01.2020Kommentar Dette blir utført i forbindelse med utført service.25.11.2019 13:53:53 - www.norik.no2 - Må utbedres1 - Bør utbedres1 - Bør utbedres6/8KontrolldokumentasjonBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Sprinkler, Bytesteinen 1ProsedyreBR3 BRANNSLOKKINGBlir det utført egenkontroll på sprinkleranlegget?Avvik ID: 51078Er dokumentasjon ok?Avvik ID: 51080