Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Kondensor Ingående köldbärartemperatur vid uppstart Utgående köldbärartemperatur under drift Skillnad mellan ingående och utgående köldbärartemperatur°C °CK15(2) 202.560(3) 6518(1) Frysskyddslösning krävs. (2) Vid tillämpningar där kondensorns ingångstemperatur ligger under 15 °C rekommenderas en 3-vägsventil. Denna 3-vägsventil kan styras av den analoga 0-10 V-utgången på styrenheten Pro-Dialog+.(3) Vid en flödeshastighet som motsvarar en maximal temperaturskillnad på 5 K påvattensidan.30WGAMin.Max.Förångare Ingående köldbärartemperatur vid uppstart Utgående köldbärartemperatur under drift Skillnad mellan ingående och utgående köldbärartemperatur Ingående lufttemperatur (vid uppstart och under drift)(2)°C °CK7,(1) 5(2)2,527 207Ingående lufttemperatur (fläkt med fast varvtal)Ingående lufttemperatur (fläkt med varierbart varvtal)°C°C0(2)10 till -20(3)35 till 48(4) 35 till 48(4)30WGA + tillb. 5BMin.Max.