Title: +038=360.000-ST027T_03-Colibri Ceiling Ventil Swegon - Produktdatablad.pdf
200300400500m3/h20040031516025012512345lm0,2200160COLIBRI CC 250-500, 315-500 -Tilluft125100pt Pa12345l m0,250 40 3040 dB(A)2035302510205 4 32 304050100200l/s300200300400500m3/h234510 l m0,27COLIBRI C – Cirkulärt dysmönster – Frånluft Enbart luftdonCOLIBRI CC 250-500, 315-500 - FrånluftCOLIBRI CC 250-600, 315-600 och 400-600 – Frånluftpt Pa200pt Pa10040 dB(A)10040 dB(A)50 40 30202025303550 40 30202530352010105 4 3 304050100200l/s3005 4 4050100200300400l/s2003004005001000m3/h200300400500m3/hCOLIBRI C – Cirkulärt dysmönster – Tilluft Luftdon med anslutningslådaLuftflöde – Tryckfall – Ljudnivå – Kastlängd • Diagrammen anger data för luftdon infälld i tak. • ∇ = Min. flöde för att erhålla erforderligt injusteringstryck. • Låg bygghöjd ger ca 3 dB(A) högre ljudnivå än vad som