Title: DM1-3-HEA-08-D-Dokumentasjon.pdf
Figur 6: Det er 5 systemer hvor avstanden mellom inntak og avkast er mindre enn 10 m (10 m radial avstand fra avkast vist med svart sirkel)Simuleringer er kjørt for luftmengder i henhold til kolonne 4 i Tabell 1. Dette er luftmengder som er redusert fra et maksimumsnivå med en oppgitt reduksjonsfaktor. Dette representerer en vurdering av samtidighet for ventilasjonssystemene basert på at de er for kontor (reduksjonsfaktor 30 %).Den reduserte luftmengden er valgt siden den gir den korteste kastelengden for jethettene og vil være konservativt mht. til kortslutning.SystemMaks. luftmengde [m3/h]ReduksjonsfaktorSimulert luftmengde [m3/h]Inntak/Avkast0112 00030 %8 4000212 00030 %8 400037 80030 %5 4600416 80030 %11 76005 Tabell 1: Luftmengder for inntak og avkast.2 65030 %1 855n:\519\10\5191019\4 resultatdokumenter\41 rapporter\cfd analyse dronning mauds gate 1-3 - breeam hea 8.docx2019-04-12 | Side 11 av 23