Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
..liittämästä kondenssivesiputkea viemäri järjestelmään ilman sopivaa vesilukkoa. Vesilukon korkeus pitää mitoittaa kojeen korkeuden mukaan, jotta mahdollistetaan riittävä ja jatkuva veden poistuminen (Kuva 9-10). … välipaikkoja putkiston eristeessä. … asennusta vinoon, joka aiheuttaa kondenssiveden tippumista (Kuva 11).... kondenssivesiputken litistämistä (Kuva 12-13). …löysiä sähköliitoksia (Kuva 14).HUOMAUTUS: Ilmavirtaa saa rajoittaa vain kuvan osoittamalla tavalla15. Sähkövastuksella varustetuissa yksiköissä EI saa käyttää PAINEPUOLEN SULKUSARJAA.Ennen asennusta On suositeltavaa viedä koje niin lähelle asennuspaikkaa kuin mahdollista ennen sen purkamista pakkauksestaan. Säleikkö ja etäisohjain on pakattu erilleen paremman suojauksen saavuttamiseksi (Kuva 16).(cid:19)(cid:25)(cid:18)(cid:20)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:20)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:20)(cid:20)(cid:29)(cid:22)(cid:28)