Title: asmicra100_dn.pdf
Det finnes ingen erstatning for røyktester før installasjon av rørene, slik at man finner de beste prøvepunktene.Kun TO luftbehandlingsenheter kan beskyttes med én AutroSense Micra 100-detektor. I dette applikasjonen må man forsikre seg om at prøverøret er løftet ut av lufthastigheten i umiddelbar nærhet av luftinntaksgrillen til en frittstående klimabehandlingsenhet, slik som vist under.Installasjonshåndbok, AutroSense Micra 100 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04, Autronica Fire and Security ASSide 29Prosjekteringsbegrensninger6.2 Samsvar med EN 54-20