Title: +135.01=744.001-UP001T_03-O80 LED brukermanual.pdf
Switch dim (HFDd) Impulsslülitiga valgustite juhtimine baseerub digitaalsel juhtprotokollil. Lülitades toite digitaaljuhtahelale timmivad valgustid alla/üles igal teisel lülitamisel. See ei ole standardiseeritud timmimismeetod. Eri tootjate liiteseadmeid/juhtseadmeid ei või seetõttu sama lüliti taha ühendada, kuna kasutusel võivad olla erinevad meetodid. Soovitame kasutatada meie HFDd liiteseadmetega valgusteid, et tagada süsteemi omavaheline ühilduvus.DALI DALI (Digital Addressable Interface) on standardiseeritud digitaalne juhtprotokoll, mis võimaldab individuaalselt adresseerida (64 aadressi), grupeerida (16 gruppi) ning luua valgustusstseene (16 stseeni). DALI toimib ka lihtsa juhtimisega, kus kõik samas juhtimisliinis olevad valgustid teevad sama asja (ülekanne). Sellisel juhul puudub vajadus programeerimiseks. Kontrollkaablitel peab olema 230V tavaisolatsioon toitepingele ning piisav ristlõige pingekadude vältimiseks.Andurid