Title: +175=364.001_MR001_Jethette.Produktinformasjon.pdf
4-veisventilen sjalter gassen til avtrekks- eller tilluftsbatteriet. Slik kan varme fra avtrekk tas opp og avgis tiltilluft om vinteren og omvendt om sommeren. Tilbakeslagsventil hindrer gass/væske å strømme feil i systemêt. Magnetventil hindrer kuldemedie å sirkulere når systernet står. Væskeutskiller er montert for å hindre flytende kuldemedie å komme inn i kompressoren.Til å overvåke prosessen er det manometre som viser hvilket fordampningstrykk anlegget.arbeider med. Lavtrykk før kompressoren bør ligge på 3€ bar. Høytrykk etter kompressoren bør ligge på 10-25 bar Avhengig av kuldemedia og driftsforhold. En pressostat (HP/LP) vil stoppe kompressoren om det blir for lavt eller for høyt trykk i anlegget.System komponenter 1. Kompressor 2. Kondensator 3. Fordamper 4. Tørre filter 5. Seglass 6. Ekspansjonsventil 7. Avstengningsventiler 8. Magnet ventil L Pressotat 10. Manometer 11. Væsketank 12. Væskeutskiller 13.4-veisventil 14. Tilbakeslagsventil9l37 ll 745