Title: +038=433.000-NI003._05-Testrapport elektriske anlegg - DM3.E3.433.09.02, Pareto plan 09.pdf
TEST RAPPORTResultatR ISOR: >200MΩ Um: 262VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF073 C16/2 10.06.2020 14:50SPĆNDINGUln: 232V Ulpe: 232V Unpe: 0V f: 50.0HzDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF073 C16/2 10.06.2020 15:08R ISOR: >200MΩ Um: 262VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF074 C16/2 10.06.2020 14:50SPĆNDINGUln: 233V Ulpe: 233V Unpe: 0V f: 50.0HzDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF074 C16/2 10.06.2020 15:08R ISOR: >200MΩ Um: 263VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF075 C16/2 10.06.2020 14:50SPĆNDINGUln: 233V Ulpe: 233V Unpe: 0V f: 50.1HzDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF075 C16/2 10.06.2020 15:08R ISOR: >200MΩ Um: 263VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF200 C16/2 10.06.2020 15:11R ISOR: >200MΩ Um: 263VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF201 C16/2 10.06.2020 15:11Tallberg Elektro A/S Tlf.22796640Side:17