Title: TA ventil.pdf
we knowhow mSTAF, STAFSG[ INNREGULERINGBoltet overdelMéleuttak pd husetPN 16, 1SO 70052, EN 10922NRF nr TA nr DN Antall D L H Kvs Kg hull 85219 62 52181-093 200 12 340 600 430 765 76 852 19 64 52181-094 250 12 1-71426! 730 420 1185 122 852 19 66 52 181-095 300 12 485 850 480 1450 163 - 52181-096 350 16 520 980 585 2200 297 - 52 181-097 400 16 580 1100 640 2780 406 PN 25, 1SO 7005-2, EN 1092-2 NRF nr TA nr DN Antall D 15 H Kvs Kg hull - 52 182-093 200 12 360 600 430 765 76 - 52 182-094 250 12 425 730 420 1185 122 - 52 182-095 300 16 485 850 480 1450 163 - 52 182-096 350 16 555 980 585 2200 297 - 52 182-097 400 16 620 1100 640 2780 406 — = Strgmningsretning Kvs = m¥/h ved et trykkfall pa 1 bar ved helt &pen ventil TILBEHOR Maleuttak NRF nr TA nr d L - DN 50 - 52179-009 1/4 39 - 52179-609 1/4 103 DN 65 - - 52 179-008 3/8 47 - 52179-608 3/8 103Maleuttak For 60 mm forlengelse (ikke til 52 179-000/-601) Kan monteres uten nedtapping av systemetNRF nrTA nr52 179006we knowhowTA