Title: +175=360.001_IV001_8512-5025 Konfigurasjon 36 01.Protokoll.pdf
7000 m3/s 0 m3/s 600s ikke alarm7000 Pa 0 Pa 600s ikke alarm7000 Pa 0 Pa 600s ikke alarm7000 m3/s 0 m3/s 600s ikke alarm100000 -5 600s ikke alarm40000 m3/s -64 m3/s 3600s ikke alarm40000 m3/s -64 m3/s 3600s ikke alarm2 °C -64 °C8512-5025 Konfigurasjon 36.01Døli SykehjemAlarmforsinkelse Alarmklasse Gjenv.virkningsgrad Høy grense Lav grense Alarmforsinkelse AlarmklasseDigitale verdier Navn Till.temp. brann Alarmforsinkelse Alarmklasse Fral.temp. brann Alarmforsinkelse Alarmklasse Drifttidsalarm vifte Alarmforsinkelse Alarmklasse Avviksalarm TF Alarmforsinkelse Alarmklasse Avviksalarm FV Alarmforsinkelse Alarmklasse Avviksalarm till.temp. Alarmforsinkelse Alarmklasse