Title: PECUNIA__Haaland_Klima_AS_708950_20150128144254316_ProUnit_854.pdf
(Luftbehandlingssystem GOLD)1FilterFilterklasse F7 2x(490x592x370-8) Velocity in the filter section Rek. dim.trykkfall Begynnelsestrykkfall Sluttrykkfall(Roterende varmegjenvinner)Tilbehør og tekniske data, se tilluft1ViftedelFan of type GOLD Wing+ Direct drive with speed controlled EC motorSwegon AS Swegon AS Stanseveien 28 0976 OsloTelefon 23338283 TelefaxSide 3 av 5Versjon: 31 / 2014.12.15 PECUNIA, , 70895093.5%dB dB dB dBAlle 80 67 56 60dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)23Pa1 2 5 20 2.5 33 2.9 20.0 11.0 6.72 32 30.0 0.162 4.5 2.1 15 18utv. mm Pa m/s °C % kW % °C l/s kPa l utv. kPa23Pa1.44 105 64 146m/s Pa Pa Pavergel.bagayan@swegon.nowww.swegon.noSide 4 av 5ProUnit 2015-01-28Versjon: 31 / 2014.12.15 PECUNIA, , 708950