Title: DM1-3-HEA-8_4-D-Sensorer_behovstyring.pdf
På grunn av utfordringer med lav tilgjengelig høyde i lokaler benyttes sentralavtrekk med overstrømning i alle lokaler som bygges om. Avtrekk fra møterom ivaretas også med lyddempende overstrømningsventiler. Toaletter, kopirom og andre "forurensede" soner får eget avtrekk.Alle systemer etableres med behovsstyring, basert på trådløst system "Swegon WISE 2.0". For maksimal energieffektivitet skal behovsstyringen være spjeldoptimalisert, slik at det til enhver tid er minst ett VAV-spjeld som står i maks åpen posisjon. Luftmengder skal reguleres etter temperatur, samt eventuelt tilstedeværelse og CO2-konsentrasjon. Det skal være sekvensstyring mot øvrige klimainstallasjoner.RIV/RIAut utarbeider funksjonsbeskrivelser for ulike romreguleringsvarianter. Dette er foreløpig ikke klart.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimerichsen-horgen.noE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerN-RIV-04 – Rehabilitering tekniske anleggSide 27 av 36