Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
Puesta en servicio Si la precarga de fábrica no coincide con la precarga calculada para la instalación, esta debe ajustarse. El compartimento de agua del depósito debe estar vacío. Retire el sombrerete de la válvula (F) y ajuste la precarga. A continuación, reemplace el sombrerete de la válvula (F). En la secuencia de puesta en servicio: 1. Abra los puntos de purga. (imagen 6, imagen 7) 2. Llene el sistema lentamente hasta que la presión de llenado en el depósito de expansión alcance los 0,2 bares por encima de la precarga. Purgue el sistema durante el llenado. (imagen 8) 3. Purgue el conducto hacia el depósito de expansión. (imagen 8) 4. Cierre los puntos de purga. (imagen 9) 5. Caliente el sistema lo máximo posible durante medio día ypúrguelo con frecuencia.