Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
I tilfelle det oppstår en avbrytelse (f.eks. at strømfor- syningen kobles fra eller External stop), stoppes doseringen, mens tiden fortsetter å løpe. Etter at avbrytelsen er opphevet, fortsetter pumpen doserin- gen i henhold til faktisk posisjon på tidslinjen. Følgende innstillinger er påkrevd i menyen "Setup > Dosing timer week" for hver doseringsprosedyre:TimerProcedure Batch volume Dosing time[s] Start time[hh:mm]M ❑ TW ❑T1 80.5ml 39.0 05:00F ❑ S ❑ S0 1 1 18 3 1 14 0 M TFig. 29Innstilling av timer25)O N( k s r o NN O)Serievolumet (f.eks. 80,5 ml) angis i menyen "Setup > Dosing timer week". Doseringstiden som er påkrevd for dette (f.eks. 39,0) vises, og kan endres. I menyen "Operation" vises totalt serievolum (f.eks. 80,5 ml) og gjenværende serievolum som ennå ikke er dosert. Ved pauser i doseringen vises tiden som gjenstår (f.eks. 43:32) før neste dosering.Operation 80.5mlTimer43:32Fig. 30 Ukentlig timerdosering(pauser i dosering)6.5 Analog output