Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Upprepa steg 3 och 4 vid behov. - Se tabellerna ”Dimensionering av hetgasledning” och ”Dimensionering av vätskeledning” nedan.8.3 - Dimensionering av utblåsningsledningUtblåsningsledningen måste dimensioneras så att tryckfallet blir lämpligt: normalt godtas en variation på 1,5 K för mättad temperatur (cirka 90 kPa variation för en kondenseringstemperatur på 45 °C).Tabell 1 - Dimensioner för hetgasledning(1)30WGA020025030035040045050060070080090Ekvivalent rörlängd 0-10 m 10-20 m 20-30 m 30-40 m 40-50 m 50-60 m 60-70 m 70 m eller mertum tum tum tum tum tum tum tum3/4 7/8 7/8 1-1/8 1-1/8 1-1/8 1-1/8 1-1/83/4 7/8 1-1/8 1-1/8 1-1/8 1-1/8 1-1/8 1-1/87/8 7/8 1-1/8 1-1/8 1-1/8 1-1/8 1-1/8 1-1/87/8 1-1/8 1-1/8 1-1/8 1-1/8 1-1/8 1-3/8 1-3/87/8 1-1/8 1-1/8 1-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/87/8 1-1/8 1-1/8 1-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/81-1/8 1-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/81-1/8 1-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/81-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8