Title: +038=360.000-LH005T_04-WISE Parasol Konfortmodul Swegon - Produktdatablad.pdf
B. Underplate PD Sirkulære hull i kvadratisk mønster med tonet overgang.C. Underplate PE Kvadratiske hull i kvadratisk mønster med tonet overgang.Ovenstående fabrikkmonterte tilbehør, i tillegg til WISE SMA og WISE SMB, kan også bestilles som løse artikler.24TilbehørTransformator, Power ADAPT 20 VA (ARV) Innspenning 230 V 50–60 Hz Utspenning 24 V AC Effekt 20 VA Kapsling IP33Transformator, SYST TS-1 Dobbeltisolert beskyttelsestransformator 230 V AC/24 V AC Innspenning 230 V 50–60 Hz, Utspenning 24 V AC, Effekt 20 VA, Kapsling IP33For mer informasjon se separat produktblad på www.swegon.com.Temperaturgiver, TEMP SENSOR PT-1000 Temperaturgiveren brukes til å måle tilløpstemperatur på vannrør for å få funksjonen WISE doggpunktovervåking. OBS! For å få funksjonen doggpunktovervåking er det også nødvendig med annet tilbehør som måler RH og temperatur, i kombinasjon med TEMP SENSOR PT-1000.Kan også brukes til å måle temperatur på stamrør i change-over-system.Lengde: 1000 mm