Title: Bruksanvisning-Servitec-30_394.pdf
Etter langvarig stans (apparatet er uten strøm eller befinner seg i stopp-modus) er det mulig å fastsette vakuumpumpen "PU". Sett derfor på vakuumpumpen med en strutrekker på viftehjulet til pumpemotoren før ny igangsetting.Merk! Fastsetting av pumpen "PU" unngås under drift ved hjelp av en tvangsstart (etter 24 timer).8.2Styring8.2.1KundemenyStyringen til enheten ved første igangsetting stilles inn fra kundemenyen. Under drift kan deretter anleggsspesifikke verdier korrigere igjen eller hentes fram, se kapittel 7.4.2 "Parametrere styring" på side 32.8.2.2ServicemenyenDenne menyen er passordbeskyttet. Tilgang er kun mulig for Reflex-fabrikkundeservice. Du finner en deloversikt over innstillingene i servicemenyen i kapitlet Standardinnstillinger.38 — NorskVakuum - sprayavgassing — 01.04.2014Drift8.2.3Standardinnstillinger