Title: DØLI  OMSORGSBOLIG.pdf
Opphold Korridor sengerom3502 3501 Bad 3492 3491sengerom Bad1301801801391981947 %10 %8 %Prosjektert mengde i m3/h30 388130180180130180180Adresse: Nordalvn. 120580 Oslo Norway Tlf:908 41 619AVTREKK Målt mengde i m3/h31 402Avvik i % 3 % 4 %Kommentarer14411 %20514 %20112 %14713 %20614 %20413 %Anlegg:ETG.U U U U U1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2AIR SUPPLY TEKNISKDEL LUFTMENGDE MÅLINGER Del 3 Syd Vest TILLUFTSystem 360.001Døli Pleie og omsorgsboliger TegningsinfoRom Nr.Romnavn.Prosjektert mengde i m3/hMålt mengde i m3/hAvvik i %Prosjektert mengde i m3/hKommentarerKorridor Ergoterapi Opphold1202 1408 1410 1411 Til.Kjøkken Behandling 1412100 150 210 120 150105 168 228 126 1645 % 12 % 9 % 5 % 9 %100 150 210 120 150Opphold Korridor sengerom3302 2542 2541 Bad 2552 2551sengerom Bad220 100 180180244 107 20418811 % 7 % 13 %4 %220 1001801803302Korridor Opphold sengerom