Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Justera aggregatet och se till att det sitter jämnt genom att vrida på den gängade upphängningsanordningens muttrar. Avståndet mellan metallkroppen och innertaket skall vara minst 25-30 mm. Sätt tillbaka ”T-balken” och justera aggregatet i relation till balken genom att dra åt muttrarna. Efter att ha anslutit rörledningarna för kondens- och vattenutlopp, ska ni även kontrollera att anordningen har justerats med ett vattenpass (se fig. 21).DräneringsrörSe fig. 22 - 23.För att garantera korrekt kondensflöde, skall dräneringsröret ha 2% lutning utan hinder eller stigningar. Dessutom skall en doftfälla med minst 50 mm djup installeras för att förhindra att obehaglig lukt kommer in i rummet.Kondensatet kan släppas ut på en maximal höjd av 200 mm ovanför aggregatet så länge som det stigande röret är vertikalt och justerat med dräneringsflänsen.