Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
FR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0046 & 21/0035Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 17 (37) 2020 12 7Detaljtegninger Protecta® FR AkrylPEX RØR-I-RØR SYSTEM BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)Maks lysåpnings- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på beggeMASSIVTRE - DEKKERPEX rør ≤ Ø25mmSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge siderHORISONTAL LINEÆRE FUGER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 240)I EN ≥ 150MM VEGG ELLER MELLOM VEGG OG DEKKEMaks fuge- bredde 50mmSteinull dybde ≥ 60mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarendeFR Akryl dybde ≥ 10mmHORISONTAL & VERTIKAL FUGER BRANNMOTSTAND EI 240I EN ≥ 150MM VEGG MOT VEGG OG DEKKEMaks fuge- bredde 30mmSteinull dybde ≥ 20mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarende på begge siderFR Akryl dybde ≥ 15mm på begge sider