Title: Systeminformasjon, brannslukking, Døli.pdf
Sprinklerventil Ventiler skal årlig kontrolleres av autorisert personell. Sprinklerventilens mannlokk med tilhørende klaff skrues av og bevegelige deler rengjøres og sjekkes. Pakninger skiftes om nødvendig.NB! det må ikke benyttes olje eller lignende på pakninger.FG - regelverk Kapittel 18 fra CEA reglene. Det omhandler rutiner og intervaller for testing og vedlikehold på det installerte sprinkleranlegget. Omhandler også eierens plikter.Prøvejournal: Prøvejournal skal fylles ut og kvitteres etter de rutiner og intervaller som står i CEA- reglene.System informasjon330.03 Brannslanger / brannskap Utbygde fløyer er forsynt med brannskap for manuell slukking.Skap er utført etter NS EN-671-1 med 3/4" slange. Plassering av disse framgår av plantegningene og branntekniske tegninger.Brannskapene er av type Presto 4/110 25m/19-S. Detaljer rundt disse framgår av produktdatablad.Slangelengde for brannskap 25m.Driftsinformasjon