Title: Styring Novema aggregat.pdf
for optimalt inneklimaS— :aggregater asSTYRING OG FUNKSJONNOVAGG AIR 2Styring og Funksjon NOVAGG AIR 2, V1.24IGANGKJZRING OG PROGRAMMERINGREGULERINGSFORMERAvhengig av hvordan ventilasjonsaggregatet skal brukes, kan NOVAGG AIR 2 styre ventilasjonsaggregatet p4 mange mater. De to viktigste funksjonene som ma velges, er luftmengderegulerings - og temperaturreguleringsform.LUFTMENGDEREGULERINGDet er syv alternative reguleringsformer for styring av luftmengder:Konstant trykk (VAV) Trykket i tilluft/avtrekkskanal holdes konstant pa innstilt verdi. (NBI Krever eksterne trykkfalere)Konstant luftmengde Tilluft- og avtrekksluftmengde holdes konstant p4 innstilt verdi.Avtrekk slaveTrykket i tilluftskanal holdes konstant pa innstilt verdi. Avirekksluftmengden males og tilluftsmengden reguleres til samme verdi i slave.(NB! Krever ekstern trykkfeler i tilluftskanal)Tilluft slave