Title: +135.01=370.001-JP503T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
For å overholde EMC-standardene må følgende kabler alltid vært skjermet: • Differensialtrykktransmitter (DDG) (hvis installert på monterings-For å overholde EMC-standardene må følgende kabler alltid vært skjermet: • Differensialtrykktransmitter (DDG) (hvis installert på monterings-stedet)In2 (nominell verdi) • Dobbeltpumpe- (DP) kommunikasjon (ved kabellengder > 1 m); (klemme «MP») Ta hensyn til polaritet: MA = L => SL = L MA = H => SL = HIn2 (nominell verdi) • Dobbeltpumpe- (DP) kommunikasjon (ved kabellengder > 1 m); (klemme «MP») Ta hensyn til polaritet: MA = L => SL = L MA = H => SL = HExt. off • AUX • Kommunikasjonskabel IF-modulSkjermen må legges på begge sider, på EMC-kabelklemmene i modu- len og på den andre enden. Ledningene for SBM og SSM må ikke skjer- mes.Ved elektronikkmoduler med motorytelse < 5,5 kW blir modulens iso- lering tilkoblet til jordingsskinnene i koblingsboksen.