Title: Manual Elkjeler EL 160 - 500 Eco_No_Systemair_NY PANEL_jan -22_LOW.pdf
Kontroll og etterstramming skal deretter skje etter 100 timers drift, etter 1 år og deretter med maks. 2 års mellomrom. Av hensyn til eventuelle garantikrav må tabellen på side 8 signeres.Arbeid på kjelens elektriske deler skal bare utføres av godkjent personale.OBS! Kjelen skal ikke kobles til strømtilførselen før vannsystemet er fylt og kjelen avluftet.1.3Installasjon ventilasjonElektrokjelen skal plasseres på et sted med med tilstrekkelig ventilasjon, omgivelsestemperaturen må ikke være høyere enn 25 °C eller under 0 °C. Kravet vedrørende omgivelsestemperatur skal alltid være oppfylt, da det er en forutsetning for at elektrokjelens innvendige ventilasjon/kjøling skal fungere.1.4 Ekstern kontroll (f.eks. Varmepumpe)