Title: Bromstadvegen_59_FG-Sprinklerkontroll_2023.pdf
Avviksbeskrivelse Kabelbro til høyre innenfor hoveddør mellom produk- sjon og resepsjon gir skyggevirkning for overliggende sprinklereStedPlan 1 - ProduksjonReferansePoengtrekk11. gangs uavhengig kontroll - Side 13 av 22 Generert 12.03.2023 10:55 fra versjon 20230311-f2b5b16cBildebeskrivelse: -SPRINKLERHODER, KARAKTERISTIKK OG PLASSERING Dekningsareal, innbyrdes avstand, klaring og orienteringIDAlvorlighetsgrad0804 - 2LITENAvviksbeskrivelse Utenfor toaletter er sprinklere plassert i større avstand fra tak enn maksimale tillatteStedPlan 1 - ProduksjonReferansePoengtrekk1RØRLEDNINGER LufteventilerIDAlvorlighetsgrad1105 - 1LITENAvviksbeskrivelse Kun siste grenrør på glykolsonen har lufteventilStedPlan 1- AvfallsromReferansePoengtrekk11. gangs uavhengig kontroll - Side 14 av 22 Generert 12.03.2023 10:55 fra versjon 20230311-f2b5b16cSPRINKLERHODER, KARAKTERISTIKK OG PLASSERING Dekningsareal, innbyrdes avstand, klaring og orienteringID