Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Referanseplan 1.1 Kontorer 5.26.2 (EN 12464-1, 8.2011) Skriving, skriving med skrivemaskin, lesing, databehandling (Ra >80.00)Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 136/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202242.016 Mottak4.2 Sammendrag, 2.016 Mottak4.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) PosisjonHorisontal 406 lx 340 lx 0.84 0.75 0.75 m(>= 500 lx)(>= 0.60)Hovedoverflater m 1.7 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg) m 1.5 (Vegg) m 1.6 (Vegg)Em 79 lx 232 lx 193 lx 206 lx 251 lx 213 lx 258 lx(>= 30 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx)Uo 0.90 0.71 0.68 0.76 0.64 0.72 0.58(>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10)Type Ant.\Prod.13 xLuzense Bestillingsnr. Armaturnavn Bestykning: 3306415 : LED Panel 600x600 47W 3000K med DALI driver : 1 x LED 47 W / 4607 lm