Title: +038=360.027-#####._04-360.027 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Ut17,087Dato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000572045InnUt26,026,0°C5050%InnUt26,026,0°C5050%42,5 mm14 Pa16 Pa1,37 m/s3,38 kW6,31 kW11,35 kW24,15 kW3,833,833,3626,52R410A10,0 kgUt ved avriming7,5°C56%kWUt ved avriming6,4°C55%Side: 20/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.027 - 360.027 GOLD25FRXHC +/- 7.000 m³/h - 80%Tilluftsside, sommerLufttemperaturRelativ fuktighetKjøleeffektAvrennt væskemengdeAvtrekksside, sommarLufttemperaturRelativ fuktighet1VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.TilluftsmengdeInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)