Title: Bruksanvisning-Servitec-30_394.pdf
Trykkholdestasjon Ettermatingsledning "WC" Valgfritt tilleggsutstyr, se kapittel 4.6 "Valgfritt tilleggsutstyr" på side 134 5 6Enhet Avgassingsledning "DC" (avgasset vann) Avgassingsledning "DC" (gassrikt vann)Vakuum - sprayavgassing — 01.04.2014Montasje15Norsk — 23Montasje6.5Elektrisk tilkoblingFare – Strømstøt!Livsfarlige skader på grunn av strømstøt. – Anlegg hvor enheten blir montert må være spenningsfrie. – Sørg for at anlegget ikke kan slås på igjen av andre personer. –La kun elektrikere utføre montasjearbeid på den elektriske tilkoblingen til enheten, og det må gjøres iht. elektrotekniske regler.Fare – Strømstøt!Livsfarlige skader på grunn av strømstøt. På deler av kretskortet til enheten kan det være en spenning på 230 V selv om nettstøpslet er tatt ut av spenningsforsyningen. – Før dekslene tas av, må styringen til enheten kobles fullstendig fra spenningsforsyningen.