Title: PECUNIA__Haaland_Klima_AS_708950_20150128144254316_ProUnit_854.pdf
Frekvensband Til tilluftskanal Til inntakskanal Til omgivelser Til omgivelser inkl. avtrekk.Hz 63 83 78 73 77125 250 500 1k 76 79 56 75 45 66 49 7075 68 54 5875 67 56 602k 73 54 43 474k 69 48 38 428k 66 47 38 421End section, supply air Totaltrykkfall1 1Varmebatteri, vann, TBLA-5-000-050-2-1 Ventilsats varme/kjøle, TBVL-3-016-1 Inkl.motor, ventil, frostvakt og hurtigkobling (kvs = 1.60) Effektvariant Antall rørrader Antall kretser Anslutningsnummer Lamellavstand Trykkfall Lufthastighet Lufttemperatur Relativ fuktighet Ønsket batterieffekt Batteriets overkapasitet Væsketemperatur Væskemengde Væsketrykkfall Batteriets væskevolum Anslutningsdimmensjon ventil Rek. Dim. Trykkdiff. På vannsden inkl. vetil14.3 16.040.0Avtrekk1End section, extract air Totaltrykkfall(Luftbehandlingssystem GOLD)1FilterFilterklasse F7 2x(490x592x370-8) Velocity in the filter section Rek. dim.trykkfall Begynnelsestrykkfall Sluttrykkfall