Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 3.00 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (42.23 m²)27642.00 lm 282.0 W 6.68 W/m² (1.43 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (3.3H 3.9H) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 465 lx 358 lx 0.77 0.68 <=18.4 0.75 mHovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 89 lx 204 lx 231 lx 277 lx 231 lxUo 0.88 0.66 0.64 0.61 0.64Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 220/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202213.001 Fysio1.2 Sammendrag, 3.001 Fysio1.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1Type Ant.\Prod.16 xLuzense Bestillingsnr. Armaturnavn Bestykning: 3306415 : LED Panel 600x600 47W 3000K med DALI driver : 1 x LED 47 W / 4607 lmUnilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 221/274