Title: DM1-3-HEA-08-D-Dokumentasjon.pdf
Plan 6 og 7 benytter søylekanaler supplert med nye tilførsler. Plan 8 har ny tilførsel. Plan 9 og 10 er bygget på senere og har eget aggregat i plan 10.Utenom aggregat i plan 10 er eksisterende tilluftsaggregater i hovedsak plassert i tekniske rom i U1 og U2. Avtrekksaggregater er plassert i plan 8. Aggregatene er knyttet sammen med et intrikat batterigjenvinningssystem som også innebærer gjenvinning av dumpingvarme fra kjøleanlegget.36.2 Nytt ventilasjonsanlegg Alle eksisterende aggregater skal fjernes, med unntak av 360.020 Swegon Gold-aggregat plassert i akse 12-F ved varemottak i Enga. Aggregat 360.001 for Evo og Bavaria skiftes til nytt aggregat i samme posisjon (Garasje DM3, plan 1).Nye aggregater skal i etableres i tekniske rom i U1, U2 og ryggsekk. Det blir også etablert et teknisk rom i eksisterende plan 2 ved akse 0-2/A-B, der "Sølvfunn" befinner seg i dag, samt to aggregater på taket i tilknytning til heisoppbygg ved akse 4/5-A/B.