Title: 10 FR Trekker'n - Montasjeanvisning.pdf
Installert med Protecta® FR Akryl: Minimumsavstanden mellom Trekker’n og kant av utsparing bør være 10 mm og minimum avstand mellom utsparinger bør være 30 mm. I vegger av massiv tre, bør utsparinger i en gruppe bli plassert horisontalt med minimum 200mm avstand til neste gruppe.Montert i Protecta® FR Brannplate eller EX Gipsmørtel: En gjennomføring kan inneholde flere elementer, og de kan også være av forskjellige typer. Minimumsavstanden mellom Trekkerne og også mellom Trekker’n og kanten på utsparingen skal være 30 mm. Minimum tillatt avstand mellom tilstøtende utsparing er 200 mm.