Title: Lysberegningsresultater.pdf
Lengde x (m) Bredde y (m) Høyde z (m) Areal (m²)7,38 2,39 4,55 17,65Mont.høyde z (m)Arbeidsplan (m) Vedlikeholdsfaktor Randsone4,630,75 0,7 0,5RefleksjonTak0,8Gulv0,2Vegger 1-40,6 0,6 0,6 0,6BeregningsresultatBeregningsareal rom [0,75m]Emid = 557 luxJevnhet Emin/Emid: 0,80Emin/Emax = 0,71Samlet installert effekt Spesifikk effektbelastning0,62 kW 35,02 W/m² 6,29 W/m² /100 luxArmaturdataNRPosNrAnt ArmaturtypeAnt lysk.LmLyskilde Watt16MODUL-R600 3540 424 MPHF47000T5 24W HO103Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.com16.11.2015v2015.02.00.1127Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1Drift administrasjon - MASTERArmatur Info MODUL-R600 3540 424 MPLyskilde 2 x T5 28, 35, 49, 54W 4 x T5 14, 24W 4 x T5 28W på forespørselKan leveres med eller uten lyskilde.