Title: bd300_cn.pdf
A1 A1R* A2S* B CTypisk applikasjons- temperatur °C 25 5 25 40 55Maksimal applikasjons- temperatur °C 50 50 50 65 80Laveste statiske responstemperatur °C 54 54 54 69 84Høyeste statiske responstemperatur °C 65 65 70 85 100R= Differensialfunksjon * S= (Sakte) Responderer ikke på temperaturer under laveste statiske responstemperatur.Merk: Detektoren kan gi forvarsel ved en temperatur lavere enn maksimal applikasjonstemperatur.ArtikkelnummerBeskrivelse116-BWA-100Sokkel116-BDH-300Detektorhode116-BWP-100/20Ekstra koblingsboks for M20 nipler116-BWP-100/25Ekstra koblingsboks for M25 nipler116-BBR-52Ekstra lydgiver – SmartBuzzerAUTRONICA FIRE AND SECURITY AS Hovedkontor: NO-7483 Trondheim Tlf: 73 58 25 00, faks: 73 58 25 01, e-post: info@autronicafire.no Regionskontor: Oslo 23 28 70 00, Moelv 62 34 10 00, Tønsberg 33 33 19 30, Notodden 35 01 18 18, Bergen 55 17 61 80, Harstad 77 00 25 50, Stavanger 51 84 09 00, Haugesund 52 83 88 50, Kristiansand 38 06 61 00