Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Fläktar med termokontakter med externa ledare (TK) måste alltid anslutas till externt motorskydd. Montera fläkten i luftflödesriktningen (se pil på enheten). Fläkten måste installeras så att vibrationer inte överförs till kanalsystemet eller byggnaden. Lämpliga tillbehör som klämmor och diffusorer kan202341 | A021beställas. Kontrollera att fläkten sitter stabilt och att den är fast förankrad (fig. 3). Fläkten kan monteras i valfri riktning om inte annat anges. Fläktarna måste monteras så att service och underhåll kan utföras enkelt och säkert. Störande oljud kan minskas genom att ljuddämpare installeras (finns som tillbehör).Vid användning av frekvensreglering måste ett allpoligt sinusfilter installeras mellan motor och frekvensomformare (allpolig version: fas till fas, fas till jord). Fläktarna är avsedda för kontinuerligt bruk inom det angivna temperaturintervallet.