Title: PUMPEKUMSynconta_801_TDS SE 15.pdf
kopplingssy-stemet tätar pumpen sig själv automatiskt när den sänks nedutefter styrskenorna till sitt läge på fundamentet.*Pumpen styrs automatiskt genom ett nivåkontrollsystem.*Maximalt tillåten temperatur i mediet är 40 ºC, kortvarigt upptill 60 ºC (under max 5 minuter).*TankSyntetisk, korrosionsbeständig tank enligt EN 12050-1. Levere-ras som standard med plastlock, fundament och installations-sats som innehåller backventil med kula och avstängningsventil. Pump och nivåkontroll ingår ej.Kapacitet: 460 liter (760 med förlängning och stigledning)Vikt *: 65 kg (DN 32)72 kg (DN 50)* Innefattar installationens ledningar men inte pumpens viktMotorTätad mot vattentryck, burlindad 2- och 4-polig induktionsmo-tor med tredubbel axeltätning och oljekammare. Elektroniskövervakning av statorns temperatur och överström.Isolering: Klass F upp till 155 ºCSkyddstyp: IP 68PumptyperDränkbar avloppspump typ ABS AS. Med Contrablock ellervirvelhjul för pumpning av rent vatten, avloppsvatten ellerkloakvatten som innehåller