Title: +038=360.020-#####._09-360.020 Gold RXF-25 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Turtall i SFPv beregningDimensjonerende hastighetMaks. hastighetDimensjonert eleffekt til motor(er)Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffektMotoropsjonMotorbetegnelseAntall motorer/vifter i hver luftretningTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 90,5%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsramme, AvkastStatisk trykkfall1Spjeld, TBSA-5-140-060-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfall1Luftkjøler direkteekspansjon, TBKC-3-140-060-0-1-1EffektvariantDato: 12.08.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-100004983105 460 m³/h507 Pa465 Pa0,7 °C280 omdr/min1 429 omdr/min1 468 omdr/min2 100 omdr/min1,29 kW1,18 kW3,40 kW2DOMEL 749.3.393163,2 %93,0 %7165,7 %0,73 kW/(m³/s)2 Pa1 Pa0Side: 30/36AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjon