Title: +135.01=370.001-JP502T_01-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
5. Koble fra nettilkoblingsledningen. Hvis tilgjengelig, må kabelen til differansetrykkgiveren fjernes.5. Koble fra nettilkoblingsledningen. Hvis tilgjengelig, må kabelen til differansetrykkgiveren fjernes.6. Gjør pumpen trykkløs ved å åpne lufteventilen (Fig. 6, pos. 1.31).FARE! Skåldingsfare! På grunn av høy temperatur på mediet er det fare for forbrenninger.Ved høye medietemperaturer må pumpen avkjøles før det arbeides på den.Ved høye medietemperaturer må pumpen avkjøles før det arbeides på den.7. Hvis tilgjengelig, må trykkmåleledningene til differansetrykkgive- ren fjernes.7. Hvis tilgjengelig, må trykkmåleledningene til differansetrykkgive- ren fjernes.8. Demonter koblingsbeskyttelse (Fig. 6, pos. 1.32).9. Løsne koblingsskruene på koblingsenheten (Fig. 6, pos. 1.41).10. Løsne motorfesteskruene (Fig. 6, pos. 5) på motorflensen, og løft av driften fra pumpen med egnet heveanordning.