Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Rengör vattenfiltret. - Renblås kretsen med luft. - Kontrollera funktionen hos flödesvakten. - Kontrollera skicket hos rörledningarnas värmeisolering. - Kontrollera flödet genom att kontrollera tryckskillnaden i värmeväxlaren (med en manometer).Kontrollera koncentrationen av frostskyddslösning(etylenglykol eller polyetylenglykol).Kontrollera köld-/värmebärarvätskans status eller vattnetskvalitet.Kontrollera att stålrören inte har korroderat.23 - CHECKLISTA VID UPPSTART (FÖR ARKIVERING)Uppdrags- och modelluppgifter