Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Eksterne alarmerEksempel på bruk:– Motorvern sirkulasjonspumpe varme eller kjøling.– Servicealarm røykdetektorer.Manuell eller automatisk tilbakestilling av alarm, etterkjø- ling for elektrisk luftvarmer og om alarmen skal aktiveres ved lukket eller åpen krets, stilles inn. Alarmen kan tidsfor- sinkes.Innstillinger:VerdiInnstillings- områdeEkstern alarm 1, tilbakestilling Manell/Auto Ekstern alarm 1, etterkjøling Ekstern alarm 1, inngangIkke aktiv/Aktiv Lukket krets/ Åpen krets 0-600 sekEkstern alarm 1, tidsforsinkelse Ekstern alarm 2, tilbakestilling Manell/Auto Ekstern alarm 2, etterkjøling Ekstern alarm 2, inngangIkke aktiv/Aktiv Lukket krets/ Åpen krets 0-600 sekEkstern alarm 2, tidsforsinkelseFabrikk- innstilling Manuell Aktiv Lukket krets10 sekManuell Aktiv Lukket krets10 sek