Title: 330-Strømningsvakt.pdf
Allmän information Modell VSR-EU är en fl ödesvakt av paddeltyp för användning i våta sprinklersystem. Den är UL-listad och FM-godkänd för användning med stålrör, schedule 10–40, storlekar 50–200 mm (2–8 tum) LPC-godkända storlekar 50–200 mm (2–8 tum).Se beställningsinformation. VSR-EU kan även användas som fl ödesvakt för olika röravsnitt i större system. VSR-EU innehåller två enpoliga brytare med dubbla kontakter och en justerbar, direkt återgående pneumatisk fördröjning. Brytarna aktiveras vid ett fl öde på 38 l/min eller mer efter enheten. Flödet måste kvarstå under den tid som behövs för att uppnå den valda fördröjningen.Hölje Brytare och fördröjning i VSR-EU är inkapslade i ett allmänt formgjutet hölje. Locket hålls på plats med två manipuleringsskyddade skruvar som kräver en speciell nyckel för borttagning.Potter Electric Signal Company, LLC • St. Louis, MO • Phone: 866-956-0988/Canada 888-882-1833 • www.pottersignal.comMFG. #5401538 - REVA 09/14SIDA 6 AV 10 PAGE 6 OF 10