Title: 310-Aiwell controll.pdf
En eller flere ledere er kortsluttet (avisolert for mye/skader på kabel) Mål mellom A og +, A og -, B og +, B og -, det skal ikke være noe kontakt mellom disse, da er det koblings feil.1. Se om parameter er korrekt 2. Sjekk om vanntrykk er riktig 3. Sjekk om sensor virker 4. Bytt sensor hvis defekt1. Se om parameter er korrekt 2. Sjekk om vanntrykk er riktig 3. Sjekk om sensor virker 4. Bytt sensor hvis defekt Sjekk pumper og ventiler for riktig operasjonFyll GlykolSjekk strøm/signal tilkobling Sjekk element på snøsensor Bytt snøsesnorBytt snøsesnorRing AiwellSjekk for god kontaktKlipp av og avisoler på nyttPå følersiden: Mål motstand mellom A og B. Skal være ca 100-130 Ohm.Sjekk koblinger for god avisolering og rettAC3000 Installasjon og Bruker ManualRevisjon 22Dokument: 300100AC3000 Installasjon og Bruker ManualSide 39 av 40230234SI_NOT_RESPONDALARM__BAD_SENS OR_VALUE_SLUK>>Kommunikasjons feil<< Sensor adresse, SI #, port #>>Sluk temperaturen 7FFF eller mangler<<