Title: +175=325.001_IO001_Drift _ Skötsel Parca G 700 LT.Produktinformasjon.pdf
I Verkningsgradsdirektivete2l42|EEG (gäller pannor upp till 400 kW),1.2 Pannans delarILågspänningsdirektivet 73l23lEECIEMC-direktivet (elektromag netisk stråln ing) 89/336/EECPannorna är också tillverkade i enlighet med AFS 1999:4 58.1.4 Provtryckning1 Oljebrännare 2lnspektionsglas Anslutning för övertryckssþdd eller tryckmätareNär pannblocket monterats, men innan övriga panndelar monterats, skall pannan trycktestas med vatten, och denna provtryckning skall dokumenteras av installatören, Använd provtryckni ngsi ntyget på nästa sida (sid 5).3 Flerskiktsisoleradfrontlucka* 4 5 Framledning 6 Returledning 7 RökgasanslutninglnstrumentpanelTäck f ramlednings- och returanslutningarna.I blindflänsen upptíll anbringas luftningsanordning. Trycktesta med 7,8 bars vattentryck.BruksanvisningParca G 700 LTOsby Parca ABProvtryckningsintygObjektnamnTypbeteckningTillverkningsnummerKonstruktionstryckbarKonstru ktionstemperatu rgrader CProvtryckbarTäthetskontroll