Title: +038=360.029-#####._02-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Roterende varmeveksler1,7522,0/-14,026,0/26,0Ekstra trykkfallVifteAnslutningsgavlSpjeldAvkastkanalLydeffekt til kanal målt iht. ISO 5136 Innsettingsdempninger medregnet til kanal. Lydeffekt til omgivelsene målt iht. ISO 3741Frekvensband631252505001k2kTil tilluftskanal777266756866Til inntakskanal706454614545Til avtrekkskanal726655634645Til avkastkanal766665736765Til omgivelser695946573837GOLD - aggregat med integrert automatikkKomponenter ordnet etter luftretningenAntallTilluft1Spjeld, TBSA-3-000-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturEffekt kW0,612,830,674k62384061328k5826315330Dato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 10000761024Trykk PaLydnivå dB(A)355948110103483518200741006110521087449517413073AlldB74dB(A)dB59dB(A)dB61dB(A)dB73dB(A)dB55dB(A)2/20