Title: +175=364.001_MR001_Jethette.Produktinformasjon.pdf
Hastighet Lufttemperatur/entalpi inn Lufüemperatur/entalpi ut Relativ Fuktighet Fordampningstemperatur Kjølemedie Effekt 41+19+26+412.4 mls25.0'C 12.0 .C 50.0 % 7.0.cR407C129 kW202 Pa 50.5 k/kj 32.s kj/kjVifteRemdreven vifte. B-hjul Type: GXLB-S- 056 Statisk Trykk Totaltrykk Turtall (Max turtall 2000 r/min) Vifte virkningsgrad Totalt lydeffektnivå (LwA) Vifteakseleffektbehov Moto raksel effektbehov861 949 161777.0 89.27.53 8.66Pa Pa r/minVodB (A)KWKWMotorValgt motorATB Çpe: YA160M/4A-21 Poltall Turtall Strøm ved spenning 3x230 V Utstyr11,0 kw4 Poler 1445 rlmin 37 AmpKlixonporcråÏiJo-iÏi;T"rtËt[",^b"#¡T¿?årytriaru"rr¡3',{"ntt3îi***.nn"p,int06.05.2003/16:17Kunde Deres ref. Anlegg SystemØstvent A/S Torger Brække DøliSykehjem 36.01TEKNTSK SPtr.crtrrKASJON NOVEMA Prosjekt Nr.: 02-.06.i5ìOrdre Nr Dato 06.05.2003 Selger Erik Mørk Aggregat type RW-210-MAvtrekk. gavelHastighetTekniske data4.2 mls 10 PaFilter EU-7 poselengde 547 mm