Title: Dronning Mauds gate 1-3 Driftsstart Integrert test luftbehandling 360.018  Pareto 08  etg .pdf
Romkontroll møteromIntegrasjon av aggregat mot VAV. Aktiver romtemperaturføler i kontorRomrkontroll kontorInegrasjonstestObjektCO2 giverRomtempgiverRTA giverRomtempgiverReaksjonKjølebehov VAV spjeld tilluft og avtrekk åpner. Vent. baffel .Ventil kjøling åpner.Ventilasjonsaggregat kompenserer med økt luftmengde når soner og rom er i bruk. Spjeldoptimalisering.Temperatur tillpassing. Varme og kjøling i ventil går sakte i sekvens for å tillpasse seg ønsket romtemperatur. Sekvens: Konforvann, luft, min luft, varmtvann, luftVentilasjonsaggregat kompenserer med økt luftmengde når soner og rom er i bruk. Spjeldoptimalisering.Ansvarlig entreprenørVent/autVent/autVent/autVent/autResultat testokokokokFeil ManglerSide 4 av 7Prosjekt: Formål: Dato: Tidsrom:InegrasjonstestDronning Mauds gate 1-3 Pareto Driftsstart Integrert test luftbehandlingsystem 360.018 29.04.2021Side 5 av 7Prosjekt: Formål: Dato: Tidsrom:Inegrasjonstest