Title: Tankdokumentasjon.pdf
Tanken skal installeres av godkjente kontraktgrer og tilstrekkelig kvalifisert personell. Tanken skal installeres i samsvar med pabudt klaring, vanligvis tre meter rundt hele tanken. Forsikre deg om at typeskiltet er lett tilgjengelig og at periodisk kontroll og vedlikehold og rengjgring er mulig. La det veere remmingsveier og passasjer for tilgang for redningspersonell, og tilstrekkelig rom for nedkjgling ved en eventuell brann. Tanken skal ikke installeres i tilgangsveier, ngdutganger, trapper eller andre omrader for passasje. For gvrig i henhold til nasjonale krav fra DSB og gasselskap.Nar tanken graves ned, forsikre deg om at den ikke plasseres mot skarpe steiner eller et skarpt bergframspring som kan trenge gjennom belegget.Forankringssystemet ma settes pa plass i samsvar med vedlegg |.