Title: +038=433.002-FS034._03-Tavlebyggeren Testskjema.pdf
Ordre nr. : 16490-52 Prosjekt : Dronning Maudsgate 1-3 Tavle :+DM3.2=433.04.02Generelt:iltrekking av effektbryterenspisert bunn av automater osv. (speil)FEAT A P AP EF AR ]se eget arkj.f.panel,skjatelasker..akk, derer, hengsler OK?ettanalysator/seriemaler? Se eget arkTatt bilderRongjorngaviae |\ ]|T11Gonoror |ITabier[der koblet |Side 1Ordre nr. : 1649052Prosjekt : Dronning Maudsgate 1-3 ﬂ TaVIe byggefnTavle :+DM3.2=433.04.02Verifikasjon av beskyttelsesleders effektivitet: Dette gjgres ved at motstanden mellom beskyttelsesleder og utsatte ledende deler males med instrument som gir en teststrgm pa minimum 10A gjennom en impedans pa 0,10hm Motstanden skal ikke overstige 0,10hm Verifikasjon av beskyttelsesleder Ihht EN 61439:KommentarHgyspenningsprgving:Utfgres pa all hovedstrgm med alle vern pa.All styrestrgm, overspenningsvern, instrumentering og kWh-malere ma veere avslatt eller frakoblet fgr test!