Title: PTR 1000 - Norsk.pdf
Produkt datablad 0006-03-128 oktober 20133Produkt datablad Tilkoplinger og skjemaMontering og installasjonMekanisk installasjonPTR 1000 monteres på vegg eller på en jevn overflate ved å benytte to skruer, enten innfelt eller påveggsmontert.Produkt datablad 0006-03-128 oktober 2013Q 0006 03 128 01 PTR 1000 – Rom temperaturfølerElektrisk installasjonPTR 1000 leveres med en 1kΩ, 0,1 % motstand som benyttes for å kalibrere føleren i henhold til introdusert kabel motstand. Tilkople PLS over terminal 1 og 2 og les av motsvarende temperatur. Denne temperaturen kalibreres til 0 °C for å ta høyde for introdusert kabelmotstand.PT1000 temperatur sensor elementet avleses over terminal 1 og 3.4