Title: +038=67.011-##033._03-Ø3_Elektrisk ekspansjonsventil.pdf
Den korrigerede kapacitet bruges i afsnittet “Bestemmelse af ventilstørrelse”.Korrektionsfaktor ifølge tabellen = 0,91 Korrigeret kapacitet = 5 × 0,91 = 4,55 kW.Eksempel på korrektion: Kølemiddel: R744 Fordamperkapacitet Qe: 5 kW Underkøling: 10 KBemærk: For lille underkøling kan medføre flashgas.4) Korrektion for overgangstilstande og fordampningstemperatur (te)4) Korrektion for overgangstilstande og fordampningstemperatur (te)For at opnå en korrekt dimensioneret ventil er det vigtigt, at der tages højde for anvendelsen. Afhængig af anvendelsen skal ventilen have enoverkapacitet, der gør den i stand til at håndtere den ekstra køling, som er nødvendig i bestemte perioder, f.eks. under afrimningsgenindvinding.