Title: Overspenningsvern SD.pdf
Jonas monterer tilbake til normaltilstand og Feil signalet endres også til normaltilstand i SD bildet.AvvikNrAvvikAnsvarligFristOppdatertStatusTest gjennomførtInt. ansvarlig: Trond HøyemKommentar28.07.202221671 - Brandengen skolePlanlagt2022-05-25Gjennomført2022-07-15+01=562.001 - SD-anlegg+01=433.101 - Underfordeling Plan 1KOMR:Int. kontrakt: HØYEM INTEGRASJON ASTestet av: Jonas, TrondFunksjonStatus for overspenningsvern skal vises i SD-anleggetTestprosedyreSjekke at OSV ikke er utløste - Sjekke at signalet har samme status i SD-bildet - Påvirke OSV slik at det er utløst - Sjekke at status endrer seg i SD-anlegget. - Tilbakestille OSV. - Sjekke at status i SD-anlegget igjen er gått tilbake til normaltilstand. Kommunikasjon