Title: Philip_Pedersensvei_20_Aggregat_Norsk_Teknisk_Installasjon_AS_1000646_20201207154912206_SDS_816.pdf
1DOMEL 749.3.392162,7 %94,5 %6865,2 %0,87 kW/(m³/s)211 Pa2,22 m/sUt20,0°C12%18,48 kW21,00 kW40011 Pa4k8k87dB7 Pa7 Pa11 Pa6/29AHU Design Teknisk specikationObjekt: Philip Pedersensvei 20 (1000646) Aggregatnamn: 360.006 - GOLD RXF 35. +/- 10.000m³/h - Nominell luftmengdeFrekvensband631252505001kLjuddämpning37151414Uppmätt enligt ISO 5136 (kanalmätmetoden för fläktar)1FilterFilterklass ePM10 60% (M5)3x(592x592x520-10), 3x(592x287x520-10)Hastighet i filtersektionenRek. dim.tryckfallBegynnelsetryckfallSluttryckfall1Roterande värmeväxlare, GOLD035FRXP01Tillbehör och teknisk data, se tilluft1FläktFläkt av typen GOLD Wing+Utdragsbar fläkt med integrerad luftflödesmätningDirektdrift med varvtalsstyrd EC/PM motor IE4Vibrationsisolerad med flexibla anslutningar och gummiupphängningarStandardstos inv.Frånluftsflöde