Title: GTQV, XPIR.pdf
Närvarogivaren XPIR levereras med 8 meter kabel.XPIR_A01_INST10_13XPIR13Montage 1.Givaren monteras i undertak. Gör ett cirkulärt hål med Ø 13 mm i undertaksplattan.2.För upp kabeln (A) och aluminiumhylsan (B) genom hålet tills detektorns takfals (C) ligger an mot undertakets undersida.3.Avsluta montaget i undertaket genom att ﬁxera givaren med ett buntband (D).XPIR_A01_INST10_13ABCD13 mm2 (4)14Inkoppling XPIR levereras med anslutningskabel (8 meter). Koppla in kabeln från XPIR med gul, blå och röd ledare enligt ledarordningen nedan.FKR = Belysningsstyrningsbox (Fristående) SBR = Belysningsstyrningsbox (CAN-ansluten) RCC = Rumsklimatsregulator (DCV-RC = Rumsklimatsreglering) CBX = Kopplingsbox (Inkoppling av enheter till tilluftsdon TTD, TTC, TTF och VTD)å Bld ö Rlu GG0 +5VFKRNÄRVG0 +5VSBRNÄRVG0 +5VRCC (DCV-RC)NÄRVNÄRV G0 +5V -CBX (Aktiva don)Illustration 1I. Yttre förbindningsschema för XPIR.XPIR_A01_INST10_133 (4)15