Title: +175=364.001_LX001_Døli pleie og omsorgssenter. Sweco rapport ventilasjonsanlegg.Protokoll.pdf
SFP-verdier og eksternt trykkfall. | notatet fra Grupex AS er det oppgitt et eksternt trykkfall pa 350 Pa og dertil beregnede SFP-verdier. Beregnet SFP er en funksjon av ekstern trykkfall i kanalnettet. Ut i fra det vi har sett av kanalsystem og luftmengder pa eksisterende tegninger, mener vi det er ok med de trykkfallene vi i tidligere mail oppga for de ulike anleggene.Hvorfor vi foreslar: «Anbefaler & gi felgende tilbakemelding til TE: - Krav til aggregatet 36.01 (28.000 m3/h): SFP p& 2,0 og eksternt trykkfall i kanalnettet p - Krav til aggregatet 36.02 (26.000 m3/h}): SFP p& 1,5 og eksternt trykkfall i kanalnettet p er fordi da vet vi at det er plass til aggregatene - og det er bedre energiskonomisk enn om beg; SFP-kravet pa 2,0.Vedr. plassproblemer i teknisk rom; kan kjgre avkast over tak. Nye aggregater gir mulighet for korrigering av kanalfgring i omradet for luftinntak og avkast.Kommentar til bruk av eksisterende aggregater og service av disse; Se vedlagte energivurdering av aggregatenes