Title: +038=360.000-OS043._03-Super WISE II Kommunikasjonsenhet Swegon - Brosjyre.pdf
WISE Damper Spjeld og luftmengdemåling, kommuniserer med radio til DIR. Regulerer spjeldet via intern regulator til innstilt børverdi (trykk- eller luftmengdebørverdi).WISE DIR sender børverdier til WISE Damper. Fås i sirkulær og rektangulær utførelse. Spjeld brukes på både rom- og sonenivå.Ved levering er alle spjeld innstilte til å holde en fast spjeldposisjon (50 % åpningsgrad).Klimabafler og passive ventiler WISE-systemet kan også omfatte rom med passive ventiler samt klimabafler med faste dyseinnstillinger. Rom kan utformes som konstantluftmengderom uten aktiv luftmengderegulering eller luftmengdereguleres via spjeld (WISE Damper).Luftmengden måles og vises i SuperWISE. Fås i sirkulær og rektangulær utførelse.Ved trykkregulering av ventilasjonskanaler brukes trykkgiver WISE DPS.For nærmere informasjon og fullstendig produktbeskrivelse se aktuelt produktblad.4Hvert aggregat deles inn i en eller flere soner (ventilasjonsgrupper).Fordelene med å dele opp ventilasjonssystemet er flere.