Title: +038=54.000-NI009._07-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet  Garderobe U1  Sluttrapport.pdf
Dører åpnes manuelt via KAC boks eller lignende.ElektroLysLys tenner og går opp til 100%ElektroRøykdetektor 11.006/007Ventilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerVent /Aut=360.015-RY401 (tilluft)Ventilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stenger (provisorisk brannspjeld stenger)Vent/aut.LagResultat testOK OKOKOKOKOK aggregat OK brannspjeldOK aggregat OK brannspjeldFeil ManglerSide 1 av 2Dato: Tidsrom:Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest Brann og sikkerhet- Garderobe U1 Sluttrapport 12.02.2021 06:30 - 07:002. Strømbrudd Hendelse:SystemStrømbruddBrannsentralStrømbruddNødlys / antipanikkbelysningStrømbruddRømningsdørerStrømbruddVentilasjonssystem 360.0153. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbrudd Hendelse: System3. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbrudd Hendelse: SystemLøse ut brannalarm - brannalarmanleggetBrannalarmanleggUtløst brannBranndetektorer flashUtløst brann