Title: +038=360.000-OS013T_01-MicroBrann BSS-60 Brannspjeldsentral Micro Matic - Brukermanual.pdf
Modbus slave (Net 3): MicroBrann BSS-60 kan brukes som slave for integrering i et Modbus-nettverk gjennom Net 3. I dette tilfellet opererer MicroBrann BSS-60 samtidig som masteren over alle tilkoblede enheter i sone 1 og 2. Sone 1 har Modbus adresse 121 og sone 2 får tildelt Modbus-adresse 122.Sone 1 – Inn- og utganger på MicroBrann BSS-60 -enhet får adresse 121. Sone 2 – Inn- og utganger på MicroBrann BSS-60 -enhet får adresse 122.VIKTIG: Brann- og røykmodus kan ikke kombineres innenfor en sone! Dette betyr at de to tilgjengelige sonene enten kan brukes som to brannspjeld- eller røykspjeldsoner, eller en brannspjeld- og en røykspjeldsone. Brannspjeld- eller røykspjeldmodus settes via DIP-switch nummer to på MicroBrann-BSM.Side 7 av 11Versjon: april 19www.micro-matic.noBrukermanual MicroBrann BSS-60Brann- og røykspjeldmodusBrannspjeldmodus:Kontakt ÅPEN = Alarm AV (standard) Kontakt LUKKET = Alarm PÅAlarm