Title: DM1-3-HEA-8_1-D-Dokumentasjon_luftmengder.pdf
15 pr. m²351)Kjøkken21261820240,200,2035-40 pr. m²351),3)WC-rom2118200,200,20100 pr. enh.35Gang-soner / resepsjon21261820240,203,6 pr. m²8)Trapperom21261820240,203,6 pr. m²2)Øvrige bi-rom (u/teppegolv)21261820240,153,6 pr. m².Øvrige bi-rom (m/teppegolv)Trimrom212126261818202024240,150,200,257 pr. m² 20 pr. m²/80 pr. pers.351),7)Garderober/Dusj22262222240,150,2012 pr. m²351),3)VVS-tekn.rom15301515303,6 pr. m²Underfordeling EL15301515303,6 pr. m²5)Heis inkl. maskinrom og sjakt Tabell 3 Klimatabell15351815352004)Generelle krav: Maks CO2 konsentrasjon 800 ppm. gjelder for samtlige arealer, eksklusive garasje og varemottak.Anmerkinger: