Title: +039=335.001-NT001._01-2016_001.pdf
Fig. 5 Control panel with one activation and NFPA switch Note, the dotted lines indicate how to connect the NFPA switch directly to a lamp. It is only possible to do one of the options.Low Press.Swrch .eXTMG.ExthyukningControl PanetBocument: 540351 C1 Junction box bask: Category: [ e | Electrical comp. _ [Rev: 2015.07.06] l Volundsve) 17 v DK- 3400 HilierndTel +45 7022 2769 FIRE EATER www.fire eater.comDriftsog vedlikeholdsmanualAccessoriesPage: 3013Sheet No. : 540351Fig. 6 Mounting holes.FIRESAFE/Prosjekt:Mckinsey & Company INC Norway F I R E SAF E/Prosjektnummer:223188Ansvarlig:Roy Mortensen Type dokument: Utfart av: { Dato: Drifts- og vedlikeholdsmanual Roy Mortensen 15.12.20213. UtlgseprosedyreAutomatisk utlgsning1. Ved deteksjon av rgyk ved 2 stk av slokkesentralens rgykdetektorer i slokkesone vil anlegget I@se ut slokkegass automatisk2. Endetektor i alarm gir foralarm3. To detektorer i alarm vil aktivere systemetManuell utlgsning