Title: 36 FDV - VAV-spjeld.pdf.pdf
FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge ASArt.navn: Art.nr: El.nr: GTIN:Micro-VAV-Modbus-Siemens-Ø315 KO5015GenereltRegulerer luftmengden etter forhåndsprogrammert minimum- og maksimumluftmengdeBenyttes også til å opprettholde konstant luftmengde Micro-VAV-MOD-S styres via Modbus RTUBeskrivelseMicro-VAV-MOD-S-Siemens er en volumregulator for ventilasjonsanlegg og leveres i allespirodimensjoner fra Ø100 mm til Ø630 mm. Produktet er trykk-uavhengig og vil regulere tilønsket luftmengde ut fra belastningen i rommet. Luftmengden reguleres lineært mellom min. ogmaks etter et 0-100% signal via Modbus RTU fra en regulator i rommet eller i avtrekkskanalen.Ønsket min./maks luftmengde programmeres på fabrikk eller legges inn ved hjelp av et verktøyfra Siemens, AST20.Micro-VAV-MOD-S kan også benyttes til å veksle mellom min./maks(av/på).Micro-VAV-MOD-S kan også benyttes som en konstantmengde (CAV) regulator.Enheten programmeres da med min. luftmengde lik ønsket konstantmengde. Ved lavt