Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
I1 [A](cid:59)(cid:17)(cid:59)(cid:59)(cid:59)(cid:17)(cid:59)(cid:59) (cid:59)(cid:17)(cid:59)(cid:59)P1 [W] MPaXXXXXX XXXX(cid:59)(cid:17)(cid:59)enmarkarkrkrkrk Grundfos Holding A/S, DK - 8850 Bjerringbro, DenmarkFig. 48 Identifikation af masterpumpehovedet på typeskiltetTil redundansformål kan den digitale indgang samtidigt anvendes på slavepumpehovedet. Så længe der er strøm på masterpum- pen, vil indgangen på slavepumpen dog blive ignoreret. Hvis strømmen til masterpumpen afbrydes, tager slavepumpens digi- tale indgang over. Når strømforsyningen til masterpumpehovedet er genoprettet, tager masterpumpen over og styrer anlægget.6 1 5 20 9 8 66 0 M TPumpen har en analog indgang til tilslutning af en ekstern sensor til måling af temperatur eller tryk. Se afsnit 3.9 Forbindelsesdiagrammer.Du kan bruge sensortyper med 0-10 V- eller 4-20 mA-signal.Du kan også bruge den analoge indgang til et eksternt signal til styring via et CTS-anlæg eller et lignende styringssystem. Se fig. 52.