Title: +038=360.012-#####._02-360.012 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
373098/ABU MATERIALSPESIFIKASJON M36.ANLEGG : DRONNING MAUDSGATE 1-3 BLAD360,012 : LUFTBHANDLINGSANLEGG 3 AV 6KOMPONENT, FABRIKAT, TYPE, MERKEDATAMENGDETilluftsvifter i paralell: Fabrikant Type: NicotraGebhardt : Enkeltsugende, direktedrevet aksiradialvifte2 stkmed bakoverbøyde skovler, kammervifter med hus og PM-motor for trinnløs regulering med påbygd frekvensomformerBetegnelse Materialer Montasje: RQM F6-5056-BI-YG-M : Hjul og fundament av galvanisert stål :I aggregatkabinett. På felles fundament med viftemotor, vibra- sjons dempet med mansjett mot trykkveggLuftmengde Statisk trykk Drifts turtall Drifts frekvens Maks drifts turtall Maks drifts frekvens Nto. eff. behov Motor: Betegnelse Merkeeffekt Merkestrøm Nominelt turtall: : : : :::: : : :10.230 m3/time681 1.615 134 1.800Pa o/min Hz o/min150Hz2,7kW220-55 4,3 10,0 1.700IE5-10 kW A v/matespenning 3x400/50 o/min2 stkVarmebatteri for væske: Fabrikant Type Materialer