Title: PTV 1000_50 - Norsk (1).pdf
Produkt datablad 0006-03-143 oktober 20133Produkt datablad Tilkoplinger og skjemaMontering og installasjonMekanisk installasjonPTV 1000/50 monteres i vannrør ved å benytte medfølgende messing vanntrøye. Skru vanntrøyen godt til i vannlommen, og feste ved å stramme til innvendige skruer på festeanordning for vanntrøyen.Produkt datablad 0006-03-143 oktober 2013Q 0006 03 143 01 PTV 1000/50 – Vannlomme temperaturfølerElektrisk installasjonPTV 1000/50 leveres med en 1kΩ, 0,1 % motstand som benyttes for å kalibrere føleren i henhold til introdusert kabel motstand. Tilkople PLS over terminal 1 og 2 og les av motsvarende temperatur. Denne temperaturen kalibreres til 0 °C for å ta høyde for introdusert kabelmotstand.PT1000 temperatur sensor elementet tilkoples over terminal 1 og 3.4