Title: Tømmervåg Roar_14_43_19-01-2022.pdf
10. Skift ut rele og andre bevegelige komponentar pga. driftstid og koblingsstatistikk. 11. Megging av tavle (Legg ut alle avganger og frakoble elektronikk). 12. Test alarm og styrefunksjonar. 13. Etter brann, vasslekkasjar, lynnedslag eller lysbuer bør tavleprodusent tilkallast for å bestemme omfanget av utbetringane.10. Skift ut rele og andre bevegelige komponentar pga. driftstid og koblingsstatistikk. 11. Megging av tavle (Legg ut alle avganger og frakoble elektronikk). 12. Test alarm og styrefunksjonar. 13. Etter brann, vasslekkasjar, lynnedslag eller lysbuer bør tavleprodusent tilkallast for å bestemme omfanget av utbetringane.14. Sjekk at omgivelsestemperatur og andre miljøforhold ikkje er endra i forhold til forutsetningane ved leveransen.14. Sjekk at omgivelsestemperatur og andre miljøforhold ikkje er endra i forhold til forutsetningane ved leveransen.15. Dokumenter ettersynet og eventuelle utbedringstiltak som vart utført eller må utførast (Bruk kvalitetsrapport, sjekkliste}.