Title: Monteringsveiledning FB700 for ventilasjon.pdf
Nullifire – System FB700 Tetting rundt ventilasjonkanalerProduktdokumentasjon:Kiwa Sverige AB:Byggproduktcertifikat 0625, gyldig frem til 2020-01-26Produktbeskrivelse:Nullifire - System FB700 for tetting av gjennomføringer rundt ventilasjonskanaler i brannklassifiserte konstruksjoner av gips, mur, lettbetong og betong. Nullifire – System FB700 består av en hard steinull- plate (densitet 160 kg/m3) FB747, med tykkelse 60 mm, som er belagt med et brannbeskyttende belegg Nullifire FS721 på begge sider. Alternativt 2 stk. brannplater FB747, tykkelse 60 mm, som er belagt på en side. Platene skal limes/ fuges på plass i utsparingene med Nullifire FS701 Akrylbasert brannfugemasse. Se tegning 1.Monteringsanvisning: