Title: Lysberegninger.pdf
LED Modul- s445 830 LED Modul- s445 830 LED S70 2000 830242420v2015.02.00.14Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoDØLI1/2. etg. OPPHOLD/KJØKKENRomdimensjoner:Lengde x (m) Bredde y (m) Høyde z (m) Areal (m²)8,69 7,01 2,7 50,36Arbeidsplan (m) Vedlikeholdsfaktor RandsoneRefleksjonTak0,7GulvVegger 1-80,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5BeregningsresultatBeregningsareal rom [0,75m]Emid = 364 luxJevnhet Emin/Emid: 0,38Samlet installert effekt Spesifikk effektbelastning0,25 kW 5,00 W/m² 1,37 W/m² /100 luxArmaturdataNRPosNrAnt ArmaturtypeAnt lysk.Lm16MODUL-S445 LED 2200 830 OPHF1216022MODUL-P445 LED 2200 830 OPHF1213933S70 MIDI LED 2000 830 28degHF11850ISOLUX-diagram Beregningsareal rom Midlere belysningsstyrke Emid = 364 lux Jevnhet Emin/Emid: 0,38 Emin/Emax = 0,0724.02.201650,75 0,8 0,50,2Emin/Emax = 0,07Lyskilde WattLED Modul- s445 830 LED Modul- s445 830 LED S70 2000 8302424