Title: Thermax rørmansjett 030-0217 Sertifikat.pdf
brannmotstand: Enkeltstaende rer giennom utsparinger tilpasset hvert enkelt ror: Reor- materiale og diameter: | Tykkelse brannskille: Brannklasse: PVC ¢ <160 mm Betong- vegg/dekke =150 mm EI 120 Gips/betong vegg =100 mm EI 60 PVC ¢ <125 mm Betong- vegg/dekke =150 mm EI 120 Gips/betong vegg =100 mm EI 90 PVC ¢ <110 mm Betong- vegg/dekke =250 mm EI 240 Gips/betong vegg =100 mm EI 60 Betong- vegg/dekke =250 mm EI 240 PP og PVC ¢ <75 mm Betong- vegg/dekke =150 mm EI 120 Gips/betong vegg =100 mm EI 60 Betong- vegg/dekke =250 mm EI 240 PP og PVC ¢ <50 mm Betong- vegg/dekke =150 mm EI 120 Gips/betong vegg =100 mm EI 90 PVCg <110 mm * Brannmotstanden begrenses ut i fra dokumentasjon til Brannplaten. Mansjettene monteres pa begge sider av vegg og underside av dekke. Behandlings- grunnlag: Testet i henhold til EN 1366-3. Previngsrapporter: 103080.17 A og B datert 2005-11-25 fra SINTEF NBL as. 226348A datert 2006-03-06 fra BRE Testing. Utstedt: 2006-03-13 - Suk.u¢4 Deiaiy 5% % Svein Baade Bjem-Inge Kaasbell Avd.leder