Title: 01 - Brannkonsept, Ahlsell - Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
4 BrannslangerYtelseskrav Tiltaket må ha enten håndslokkeapparat eller egnet brannslange. Slokkeutstyr skal være plassert slik at det er enkelt å lokalisere og bruke i alle deler av tiltaket. Maksimal lengde på brannslanger skal ikke overstige 30 meter. Håndslokkeapparater kan være pulverapparater på minimum 6 kg med ABC-pulver, eller skum- og vannapparater på minimum 9 liter eller på minimum 6 liter og med effektivitetsklasse minst 21A etter NS-EN 3-7. Brannslanger skal tilfredsstille NS- EN 671-1.WWW.FIRESAFE.NOKommentarer og referanserDører fra kontorer og mindre møterom kan slå mot rømningsretningen. Dør til det fri i 1. etasje må slå ut. Dør i seksjoneringsvegg mellom klatreklubben og Ahlsell må slå fra klatreklubben og mot Ahlsell.Kommentarer og referanserKommentarer og referanserBYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDAnsv.Ansv. ARKAnsv. RIVRIVRIVRIVSIDE 175 Merking av slokkeutstyr