Title: +175=411.001_4B Drift- og systeminfo Generelle anlegg.Beskrivelse.pdf
I underordnede rom styres lyset ved individuelle brytere plassert ved dør Disse overstyres ved hjelp av SD-anlegget(alt lys av).I gangsoner og fellesarealer er ca. hver 3 armaturer benyttet som nattlys tilknyttet egne kurser. Som nattlys benyttes i hovedsak interiørarmaturer med lokal batteri back up.DriftsforstyrrelserFaremomenter og beskyttende tiltakMisfarging av stikkontakter eller brytere, sjekk tilkoblingerKval ifikasjonskrav for operatørpersonel IVEDLIKEHOLDSINSTRUKSRutinemessig kontrollVisuell kontroll av lysanlegg, sjekk også stikkontakter og brytere for misfarging.Periodisk vedlikeholdLysrør og lavenergirør anbefales utskiftet gruppevis for hver 10.000 brenntime.Moelven Elektro ASSkrevet av:Stein ØdegàrdCopyright @ 2001 PROFSYS ASOppdatertden: 13.05.2003 Lisensnr,: 3057-0019FDV DOKUMENTASJON 48 Drift- og systeminformasjon Drifts- og vedlikeholdsinstruks 44 LysanleggDøhli SYkehjemUtbedringer og enkle reparasjoner