Title: 32 Aktuator 24 V 0-10 V 0621 FINAL.pdf.pdf
Transformator / strømforsyning En sikkerhetsisoleringstransformator i henhold til EN 61558-2-6 (for AC-varianten) eller en bryterstrømforsyning i henhold til EN 61558-2-16 (for DC-variant) må alltid brukes.Plasser aktuatoren manuelt i vertikal posisjon til ven- tiladapteren.Fest aktuatoren til ventiladapteren ved å bruke manuelt vertikalt trykk til du hører en klikkelyd.Dimensjoneringen av transformatoren eller bryterstrømfor- syningen skyldes produksjonskapasiteten til OEM-aktuato- rene.Tommelfingerregel:InstallasjonsposisjonPtransformer = 6 W x n n = Antall OEM-aktuatorerOEM-aktuatoren må installeres, fortrinnsvis i loddrett eller horisontal installasjonsposisjon. I tilfelle ”overhead” installasjon kan spesielle forhold (f.eks. Avløpsvann) redusere levetiden til aktuatoren.4