Title: Branntettinger kontroll.pdf
Prosjekt nr. 20106 U. etg. Døli pleie- og OmsorgssenterGulv Vegg TakBr.Dim. gj.f. i mm Ø 35 Ø 20 Ø 40 2 x Ø 30 El. El. El. El. Ø 110 Ø 35 Ø 25 Ø 40 Ø 15 Ø 250 Ø 40 Ø 110 Ø 40 Ø 20 Ø 40 Ø 35 Ø 110 Ø 80 Ø 110 Ø 110 Ø 35x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x xTette klasse met. EI60 U EI60 U EI60 U EI60 U EI60 F EI60 F EI60 F EI60 A EI60 U EI60 U EI60 U EI60 U EI60 U EI60 U EI60 U EI60 U EI60 U EI60 U EI60 U EI60 U x EI60 U x EI60 U EI60 U EI60 U EI60 ATelefon: 32 22 72 70 Telefax: 32 22 72 71 E-post: nb@norsk-brannforebygging.noTekstRør Rør Rør Rør Elektro Elektro Elektro Elektro Rør Rør Rør Rør Rør Ventilasjon Rør Rør Rør Rør Rør Rør Rør Rør Rør Rør RørDeres ref:Lars Bismo Vår ref: Morten Wågelsby Side 3 av 13 siderKontroll DatoKontroll Sign.t r ø f t ur ee n e l l o r t n o kg o6 1 0 2 . 3 0 . 4 06 1 . 2 0 . 1 1y b s l e g å W n e t r o.n g sie n e d i e b r an e d o i r e pMe l l AiUtskriftsdato: 27.04.2016