Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16 (1).pdf
0,00 W 0,00 W/mStrømføringsevne:86,90 AKombinert vern, merking:Fabrikat:SCHNEIDERArtikkel nummer:Bryterenhet:NS100 Iru: 100 A / NEAN-nummer:Utløserenhet:STR22GEBryteevne:36,00 kA IcsMerkestrøm:100,00 AI2-verdi:130,00 AI5-(Im-) verdi:1265,00 AKabel, største lengde som vil gi elektromagnetisk utkobling av alle feilstrømmer53,0 mMin tillattMax tillattInstillt verdiIr:0,400 / 40,0 A0,868 / 86,8 A0,868 / 86,8 A:Min tillattMax tillattInstillt verdiIsd: 2,000 / 173,6 A10,000 / 868,0 A6,000 / 520,8 A:Anleggets adresse:Beregningsresultater for anlegget: Døli Pleie og OmsorgshjemDato:19.04.2016 15:12:11Sørum Elektriske ASGruppering GRUPPEBRYTERNEK 400:2014400 V TN-SSørumsandvegen 931921 SØRUMSANDVer.5.5.06Side17(31)Tel: 63825575Dato.29.04.2015av42BeregningsresultaterKurs nr.F18Kombinert vernIk [kA]