Title: +038=54.000-NI009._02-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet Trappesjakt DM 3 Sluttrapport.pdf
Kontroll forvarsel (SMS)KommentarAnsvarlig entreprenør ElektroLagNormal drift Normal drift Normal driftElektro Elektro VentSide 1 av 3Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest Brann og sikkerhet Trykksettingsvifte DM 3 13.12.2022 0500 - 06301. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft Hendelse: System1. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft Hendelse: SystemLøse ut brannalarm i heislobbyBrannalarmanlegg.Utløst brannBranndetektorer FlashUtløst barnnElektriske låste dører til og i rømningsveiUtløst brannLysUtløst brannTrykksettingsvifte 365.009Utløst brannTrykkavlastningsspjeld.Utløst brannBranngardinUtløst brann i plan 11 Vinduer i plan 11FullskalatestObjektReaksjonVisning av alarm med angivelse av sone på betjeningspanel og sentral. Test av manuell melder.