Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderAlupex rør ≤ Ø16mmProtecta Mineralfiber BIO dybde ≥ 25mm eller tilsvarende på begge sider9mm gjennomgående cellegummiALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderAlupex rør ≤ Ø75mmProtecta Mineralfiber BIO dybde ≥ 25mm eller tilsvarende på begge sider9mm gjennomgående cellegummiALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge siderAlupex rør ≤ Ø75mmSteinull dybde ≥ 12.5mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge sider25mm gjennomgående cellegummiwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0046 & 21/0035Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 31 (37) 2020 12 7