Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund-1.pdf
WWW.FIRESAFE.NOKommentarer og referanserAnsv. ARKEtter dialog med leietaker er det formidlet at det aldri vil være så mange personer i arealene.ARKVed arrangementer må det vurderes om persontallet overstiges.Dersom det er tilfelle, må det gjøres egen risikovurdering av denne typen arrangement. Gjelder eksempelvis lager, teknisk rom. ARKARKKrav til åpningskraft for dører til og i rømningsvei gjelder også når brannalarm er utløst, og vil vanligvis innebære at selvlukkende dører (med dørpumpe) må ha dørautomatikk og ha UPS fram til dør.Kun aktuelt for dør i seksjoneringsvegg som fører til trapperom Tr1.BYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDSIDE 18f o Nattlåsg o Slagretningh o Dør i ytterveggi o Avbruddsfristrømforsyning5.14 § 11-14 Rømningsvei1 Rømningsvei2 Avstand fra dør ibranncelle til nærmeste utgang eller trapp3 Samlet fri bredde irømningsvei4 Oppdeling av korridorer