Title: Service og kontrollpunkter fase 3 Nittedal EPC.pdf
Om el.kjelen har effektbegrensning i SD-anlegget så skal denne stå på riktig verdi, stilt inn i fase 2. Riktig grense for hver bygg er oppgitt i de respektive sjekklistene.Kontakt AFEMT dersom det må gjøres endringer i effektbegrensningen.Sommer- og vinterinnstilling for beredere:Varmtvanns beredereFyrromVed oppvarming av tappevann fra varmeanlegget via magasin i beredere må sirkulasjonen stenges i sommerhalvåret når man bruker el kolber til oppvarming av varmtvannsberedere. Omvendt må el kolber slås av dersom det oppnås tilstrekkelig temperatur i beredere i fyringssesongen når de blir oppvarmet av varmeanlegget.Elektrisk varmeanleggSD/ StyringssentralerSjekk innstilling av varmestyringssystem (romstyring og tidsstyring) og at det virker.Stille inn riktige verdier og juster settpunkt ovnerVentilasjonsanleggSD-anlegg og teknisk romVurdere alarmer og temperaturer, og at gjenvinnere går for fullt før varmebatterier slår inn.IntervallUkentligKvartalsvis2 ganger pr år