Title: +135.01=564.003-UK601T_02-Datablad P02 multibryter.pdf
Temperaturen kan visas i °C eller °F / fuktighet i % RF / luftkvalitet i text, symbol eller ppm för CO2Alternerande visning mellan inne- och utetemperaturmätning (knapp 1) (temperatur, fuktighet, CO2)Alternerande visning mellan inne- och utetemperaturmätning (knapp 1) (temperatur, fuktighet, CO2)Indikerar att ett fönster är öppet (när ansluten fönsterkontakt är aktiv)Visning av anläggningsstatus (värme eller kyla / inaktiv)Anm.: ingen manuell omkoppling! Knapp 5 används för ”Det gröna lövet”"Det gröna lövet"-funktion:Genom att trycka på knapp 5 aktiveras funktionen RoomOptiControl.Visning av det relativa eller absoluta börvärdet för temperatur. • Ändra börvärde genom att använda knapp 2 och 6Visning av den aktuella fläkthastigheten (vid automatik) • Ändra fläkthastighet genom att använda knapp 3 (eller knapparna 3 och 7 om driften av rumsdriftsätt är deaktiverad)