Title: Beskrivelse av tiltak - Luftutskiller - Servitec 30 - V.2017.06.26.pdf
Nittedal Kommune Rådhuset 1482 NittedalVår referanse Filip DanielsenDirekte tlf.Dato 2017-04-24Beskrivelse av vakuum luftutskiller – Servitec 30AF har levert en vakuum luftutskiller fra SGP Armatec. Det er en Servitec 30. Alt vann inneholder en naturlig mengde luft; mengden varierer med temperaturen og trykket på vannet. Problemet med luft er at nederst i anlegget så er trykket høyest og alle luftbobler derfor små og vanskelige å skille ut, men når de kommer øverst i anlegget så er trykket kanskje en god del lavere og boblene derfor større. Større bobler har større oppdrift og vil virke som propper som hindrer god gjennomstrøming. Vakuum utskilleren senker trykket på vannet slik at denne luften koker ut og blir fjernet via en luftepotte. Deretter blir det undermettede vannet tilført anlegget igjen. Dette vannet vil så absorbere luftbobler i anlegget til det blir mettet igjen. Resultatet er luftfritt anlegg.