Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
Installare il vaso di espansione nella tubazione di ritorno, il più vicino possibile al boiler, sul lato di aspirazione della pompa. Installare il vaso di espansione in modo che non possa verificarsi circolazione d’acqua al suo interno. 1. Applicare nastro in PTFE (teflon) (G) (non utilizzare canapa!) al6. Quando la temperatura è scesa a circa 50 °C, rabboccare l’impianto fino a 0,3 oltre al precarico del vaso di espansione. Assicurarsi che non vi sia aria nel tubo di riempimento.6. Quando la temperatura è scesa a circa 50 °C, rabboccare l’impianto fino a 0,3 oltre al precarico del vaso di espansione. Assicurarsi che non vi sia aria nel tubo di riempimento.raccordo del vaso di espansione (fig. 5).3. Cura e manutenzione4. Disinstallazione