Title: 564 6131_20-21-xxx-Tilstedeværelsesdetektor tak 360 mini hvit.pdf
Afzonderlijk uitschakelbare sectoren (met parametrering). Voor de nummering zie de achterzijde van het apparaatLET OP Het apparaat heeft uiterst gevoelige sensoren en lenssystemen.  Geen lenssegmenten afdekken of afplakken, omdat anders dewerking van het apparaat wordt gestoord. Het apparaat en het lenssysteem niet met schurende ofagressieve reinigingsmiddelen schoonmaken.Technische gegevensVoedingspanning Max. stroomopnameKNX-aansluiting24 V < 12 mA Busaansluitklem, schroefloosHerinschakeltijd na uitschakeling (parametreerbaar): Instelbaar helderheidsbereik Openingshoek voor lichtsterktemeting Temperatuurbereik Beschermingsgraad Op afstand bedienbaar (*)ca. 1 sca. 1 – 1000 luxca. 20°5° C – +45 °C IP 20 alleen Premium5° C – +45 °C IP 20 alleen PremiumOpslagtemperatuur20 °C – +70 °C) Programmeermodus met afstandsbediening in- en uitschakelbaar (rode toets). De modus schakelt na 5 minuten automatisch uit.13AusstattungNormalPremiumMelder inkl. Überwachung