Title: 365 R›ykmeldere i ventilasjon monteringsveiledning.pdf
OBS! Rör sig inte indikatorn alls bör man överväga en omplacering av detektorn, alternativt montera ett s.k. fläktrör*.Vid montering av fläktrör används alltid ett monteringsbeslag.Fläktrör är ett standard venturirör med hjälpfläkt, vilken kräver separat 24 VAC matning.Fläktrör är ett standard venturirör med hjälpfläkt, vilken kräver separat 24 VAC matning.Elinstallation.Öppna locket över kopplingshuset genom att lyfta på snäpplåset.Öppna locket över kopplingshuset genom att lyfta på snäpplåset.För in kabeln genom valfri Klikseal kabelgenomföring. Används annan typ av genomföring demonteras de förmonterade genom att först trycka igenom ena sidan och därefter den andra (1-2).För in kabeln genom valfri Klikseal kabelgenomföring. Används annan typ av genomföring demonteras de förmonterade genom att först trycka igenom ena sidan och därefter den andra (1-2).6(1)(2)35Measure the diameter of the duct.Shorten the pipe, if necessary.