Title: FDV - Døli Pleie- og Omsorgssenter (3).pdf
Trykkmåler GP3 og GP4 holder tilluftsmengden i til- og fraluftskanalen konstant via respektive frekvensomformere. Hvis tilførsel avviker fra utregnet verdi etter innstilt tid aktiveres en alarm. Aktuell luftmengde mht. trykket avleses viaa håndterminal.Filterovervåkning:Hvis trykkfallet over henholdsvis tillufts- og avtrekksfilter overstiger innstilt alarmgrense, aktiveres alarm.Røyk/Brann:Ved deteksjon av røyk, GX1, stopper aggregatet.Ved brannalarm stopper aggregatet.Styring – Sone:Sone 1 styres til drift av tidsprogram i luftbehandlingsaaggregatets prosessenhet. Ved eventuell nattmodus styres varme/kulde for sonen av aggregatets prosessenhet.Sirkulasjonspumpe, CP11, stopper sommertid når utetemperaturen overstiger den innstilte verdien og behov for varme ikke foreligger. En stoppet sirkulasjonspumpe «luftes» en gang per døgn.Side 7Postboks 304 1377 BillingstadDøli Pleie- og OmsorgssenterFDV-DOKUMENTASJON 36 VENTILASJONSANLEGG