Title: 2023.09.29 Ventilasjon 360.03 i heissjakt (10972629) Fosnagata 13 36770142.pdf
Servicerapport Ventilasjon 07.02 VentilasjonKunde (#10092254) EIENDOM NORDVEST I ASFirma Caverion Norge ASAdresse F13 Fosnagata 13 6509 Kristiansund NLeder Brevik Tore,Utførende tekniker (Tekniker) Tommy Utheim,Kontaktperson Nina M KorfurSystem/anlegg 360.03 i heissjakt (10972629)Adgang og tilkomst til anleggStatus | OKOpplysninger om anleggetType anlegg | VentilasjonInstallasjons år | 2021Plassering | 4etg heissjaktProdusent | IVModel | En istad compactSerienr. | 8516-104321Visuell og mekanisk kontrollStatus | OKTemperatur målingerTemperatur inntak/ før varmegjenvinner (T1) | 15,8Temperatur tilluft | 20,2Temperatur avtrekk (T3) | 23,5Temperatur avkast | 20,5Sett punkt tilluft - hvis tilluftsregulering | 20,0v20230808Ordrenummer 36770142Kontrakt nummer 40020481Besøksdato 29.09.2023 - 29.09.2023Servicerapport Ventilasjon1234| Side 1/3v20230808Kontroll av trykkfall og luftmengdeKommentarer: Mengdestyrt av tempføler i cafe