Title: +175=411.001_4B Drift- og systeminfo Generelle anlegg.Beskrivelse.pdf
FDV DOKUMENTASJON Drifts- og vedlikeholdsinstru ks Døhli Sykehjem432 HOVEDFORDELINGERSYSTEMINFORMASJONORIENTERINGDet er etablert hovedfordeling i plan K.Fordelingen er utført som frittstående, stålplateskap. Fordelingen utføres for 400V TN-S systemspenning. Det benyttes 4-polede effektbrytere og 5-leder- system. Som inntakssikringer nyttes effektbrytere (maks. strøm 1250 A).Hovedfordelingen er bestykket med instrumentering for fjernavlesning av strøm, spenning og effekt til byggets driftskontrollanlegg.Det er montert elektronisk målerarrangement for timebasert kraftavlesning ved kraftkjøp. Denne avlesningen skal også tilknyttes byggets SD-anlegg. Teleuttak og kabel tilknyttet telefonsentral er fremlagt målested i hovedfordeling.Tavlen er bygd med over 20% utvidelseskapasitet.Hovedeffektbryter 12504 innstilt 11504 med mulig effektuttak på 860kvA.Kabelinnføringer i bakkant. Avganger itopp.Tavlen er bygget ioverensstemmelse med EN 60439-1 og EN 60947-2.Alle stigere har effektbrytere.