Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
B03)10 s1Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med I/O-modul nr. 5, AQUA Link. 23:11 AQUA Link, PUMPEOVERVÅKING UTLØSTB03)10 s0Pumpe til AQUA Link er defekt. Alarmgruppe 24: SMART Link DX24:1 SMART Link, nr. 1 kommunikasjonsfeilA03)30 s1Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med kjølemaskin/varmepumpe 1.24:2 SMART Link, nr. 1 alarm utløst Kjølemaskin 1 defekt.A03)30 s124:4 SMART Link, nr. 2 kommunikasjonsfeilA03)30 s1Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med kjølemaskin/varmepumpe 2.24:5 SMART Link, nr. 2 alarm utløst Kjølemaskin 2 defekt.A03)30 s124:7 SMART Link, nr. 3 kommunikasjonsfeilA03)30 s1Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med kjølemaskin/varmepumpe 3.24:8 SMART Link, nr. 3 alarm utløst Kjølemaskin 3 defekt.A03)30 s124:10 SMART Link, nr. 4 kommunikasjonsfeilA03)30 s1