Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
4.12.8 Uteluft, grenser Mulighet for å stille inn en utetemperaturrelatert blok- keringsfunksjon i 3 trinn. Hvis utetemperaturen er under respektive trinngrense, blokkeres kjølereleenes funksjon. Funksjonen benyttes til å hindre for mange på- og avkob- linger av respektive kompressortrinn.Innstillinger:VerdiTrinn 1 Trinn 2 Trinn 3Innstillings- område 0 - 30 °C 0 - 30 °C 0 - 30 °CFabrikk- innstilling 15 °C 18 °C 20 °C44www.swegon.com4.12.9 Luftmengde, grenser Kjøling 0-10 V: Kjølefunksjonen blokkeres hvis luftmengden for tilluft eller avtrekksluft er lavere enn innstilt grense.Luftmengde, grenserHvis funksjonen luftmengdegrenser ikke er aktuell, settes begge luftmengdegrensene til 0.Kjøling on/off: Den innstilte luftmengden må overstiges for at respektive kjøletrinn skal settes i drift.Innstillinger:VerdiInnstillings- områdeFabrikk- innstillingKjøling 0-10 V Tilluft 0-10 VAvtrekksluft 0-10 V0 - Maks. luftmengde 0 - Maks. luftmengde