Title: SPMF.pdf
Spruta (i utdraget läge) med slang ansluten till mätdonet via det mätuttag med slangar s o m n o r m a l t f i n n s förmonterat för kontroll- mätning. Givarslangar lossas inte.2. Vid funktionskontroll/felsökning: Anslut ditt instrument och kontrollmät luftflödet; jämför uppmätt flöde med aktuellt flöde enligt ansluten regulator. Notera eventuell avvikelse. Sätt tillbaka locken på mätuttagen.3. Rensa slang och mätdon till givaren. Lossa och rensa en slang åt gången och lossa den på givar/regulatorsidan, alltså inte i mätdon- sidan. Var försiktig när ni lossar slangen från givaranslutningen på regulatorn så att mätröret i givaren inte följer med då slangen ofta sitter hårt. Montera tillfälligt det extra mätuttaget på den lösgjorda slangen från givaren. Via mots- varande nippel på mätuttaget kan sedan sprutan (i utdraget läge) anslutas till den lösgjorda slangen. Rensa. Återanslut slangen till givaren och lossa/rensa/återanslut sedan nästa slang till givaren/regulatorn.