Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Reflektans 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 20.0 % 80.0 %Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGAN6789 x [m]Side 37/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202271.014 Slagverk7.2 Sammendrag, 1.014 Slagverk7.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 12 -1 -0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x [m]200250300350Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 5.01 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (40.49 m²)27642.00 lm 282.0 W 6.96 W/m² (2.14 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (2.0H 2.0H) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 325 lx 233 lx 0.72 0.62 <=16.5 0.75 mHovedoverflater m 1.6 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg) m 1.5 (Vegg)Em 83 lx 218 lx 169 lx 224 lx 202 lx 207 lxUo 0.85 0.69 0.78 0.55 0.66 0.67Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5