Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
A=A-alarm 1=Stopp B=B-alarmm=minutt h=time1=automatisk3:63:73:8363738FORVARME, VENTILOVERVÅKING UTLØST Ventilmotor, luftvarmer vann. Ventilmotorens svarsignal avviker fra utgående regu- leringssignal. 10 minutter alarmforsinkelse. FORVARME, TEMPERATUR UNDER BØRVERDIENS ALARMGRENSE Temperaturen har i over 20 minutter vært under bør- verdien med innstilt alarmgrense (fabrikkinnstilt 5K). FORVARME, ALARMINNGANG UTLØST Alarminngang forvarme har løst ut. Kontroller klemmetilkobling 17-18 på I/O-modul nr. 9. 20 sekunder alarmforsinkelse.AAA03)03)010 m20 m20 s000Alarmgruppe 4: Ekstra reguleringssekvens4:146EKSTRA REGULERINGSSEKVENS 1, I/O-modul nr. E KOMMUNIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommu- nikasjon med I/O-modul nr. E for ekstra regulerings- sekvens.A03)10 s14:247