Title: 564 SBR-SBC-U6-U10.0.1-84 Tenton termostat med 6-10knapper-temp-co2.pdf
Utilisation Personnalisation de la programmation des touches par le biais du paramétrage dans l'ETS.Remarque Un montage apparent peut aussi être réalisé à l'aide d'un cadre support (non fourni).InformationsAffichages [A] (uniquement les appareils dotés de TA)RaccordementRaccordement du coupleur de bus KNX intégré, conformément au plan de branchement : ■ Raccorder l'appareil sur sa face arrière à la ligne de bus KNX via la borne de raccordement de bus bipolaire livrée avec le produit.Remarque ■ Veiller à ce que la polarité soit correcte. ■ Les appareils à capteur de CO2 doivent être protégés contre la[a] [b][c][d] [e] [f]Température réelle Humidité relative / Pression d'air / CO2 État ventilo-convecteur / réglage manuel de la vitesse du ventilo-convecteur Température de consigne État chauffage ou refroidissement Symboles TApoussière sur le chantier, car des erreurs de mesure risquent de se produire.Mise en service