Title: +135.01=659.001-FA000T_01-Systembeskrivelse2016.pdf
sekken må byttes og signalet må kvitteres før re-start av anlegget (standard). Følsomhet justeres lokalt, etter at anlegget er tatt i bruk og støvet er kjent. start og stopp ved hjelp av mikrobrytere på maskintilslutninger (spjeld) og støvsugeuttak (klaffventiler). Mikrobrytere kortslutter en 24 V-krets og starter aggregatet (standard). annen automatikk på forespørsel.Arealeffektiv og enkel installasjon Aggregatet leveres komplett, med fritthengende automatikkskap, er rundt Ø800 mm, og har vridbar innløpsmodul. Dette bidrar til fleksibel plassering i forhold til hvor rørgaten plasseres. Vanlige plasseringer for aggregatet er i sløydsal eller materiallager.Enkelt vedlikehold Aggregatet er en alt-i-et enhet. Avfallsekk byttes ved full-sekk-alarm. Filter byttes normalt 1 gang pr. år. Vifte er direkte drevet. Systemet etteses en gang pr. år. Regelmessig ettersyn for ulyder, endringer i avsugsvolum eller mekanisk brekkasje. Itek tilbyr komplette serviceavtaler med tilsyn og delebytter.