Title: +038=54.000-NI009._01-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet Trappesjakt DM 1 Sluttrapport.pdf
Dørlås skal ikke åpnes automatisk ved utløst brannalarm i gjeldende etasjer. Dører med holdemagnet slipper. Åpnes manuelt for å sjekke at vifte regulerer ved trykkfall.Lys tenner og går opp til 100%Trykksettingsvifte starter og regulerer etter trykksensor i trappesjakt.Trykkavlastningsspjeld i gjeldene etasje åpner.Ansvarlig entreprenør ElektroElektroElektroElektroVent /AutVentResultat test(samlet)OKokokokokokFeil ManglerPlan 1OKPlan 3okokokokokokPlan 4IRIRIRIRIRIRPlan 5okokokokokokPlan 7okokokokokokPlan 9okokokokokokPlan 10okSide 2 av 3Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest Brann og sikkerhet Trykksettingsvifte DM 1 13.03.2022 0500 - 06302. Strømbrudd Hendelse:SystemStrømbruddAvbruddsfri strømforsyningStrømbruddBrannsentralStrømbruddNødlys / antipanikkbelysningStrømbruddRømningsdører3. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbrudd Hendelse: System