Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
6.8.2 Kalibrering av trykksensor Trykksensoren kalibreres på fabrikken. Den trenger vanligvis ikke å kalibreres på nytt. Hvis spesifikke omstendigheter krever det (f.eks. utskiftning av trykksensor, eller ekstremt høy eller lavt lufttrykk på stedet), kan sensoren kalibreres på følgende måte:1. Sett pumpen i driftstilstanden "Stopp". 2. Fjern systemtrykket, og skyll pumpen. 3. Demonter sugeledningen og sugeventilen. Advarsel Hvis kalibreringen utføres når sugeventilen er koblet til, medfører dette unøyaktig kali- brering og kan forårsake personskader og skade på eiendom! Kalibrering må kun utføres hvis det er tek- nisk nødvendig!1. Sett pumpen i driftstilstanden "Stopp". 2. Fjern systemtrykket, og skyll pumpen. 3. Demonter sugeledningen og sugeventilen. Advarsel Hvis kalibreringen utføres når sugeventilen er koblet til, medfører dette unøyaktig kali- brering og kan forårsake personskader og skade på eiendom! Kalibrering må kun utføres hvis det er tek- nisk nødvendig!