Title: GRC- rist for avtrekk.pdf
Tol. ±222222223ning/10 m2 ekvivalent rumsabsorptionarea.dB(C)-värdet ligger normalt 6-9 dB högre än dB(A)- värdet.dB(C)-värdet ligger normalt 6-9 dB högre än dB(A)- värdet.Diagrammen skall ej användas för injustering.Frånluft - Enbart luftdonLuftflöde – Tryckfall – LjudnivåGRC 100-630, Frånluft100pt Pa10012516020025031540050 403040 dB(A)5002035630302510205 432120304050100200300400 5001000 l/s100200300400 500100020003000 4000m3/hFrånluft - Luftdon med anslutningslådaLuftflöde – Tryckfall – Ljudnivå • ∇ = Min flöde för att erhålla tillräckligt injusteringstryck.GRC 100 ALS 80-100, FrånluftGRC 125 ALS 100-125, Frånluftpt Papt Pa0 %0 %500 400 3002003540 dB(A)2001003040 dB(A)35100253050 40 30202550 40 302020201010510203040 l/s 505 1020304050l/s10020304050100 m3/h4050100200m3/h4