Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
TouchPilot Junior styr den automatiska omkopplingen mellan alla fläktsteg utifrån drifttiden och antalet starter för de olika stegen. Den här funktionen skyddar förhindrar att fläktmotorerna endast körs vid enstaka tillfällen eller inte alls så att axlarna riskerar att kärva fast - särskilt under perioder med låga utomhustemperaturer, då behovet av kylning är litet. Omkopplingen specificeras ofta av kylmedelkylarnas tillverkare för att garantera en lång livstid även hos fläktmotorer som bara används sporadiskt eller inte alls under sådana här driftsförhållanden.5614.4 - FläktstegstilldelningDet minsta antal fläktsteg som går att ställa in för att få en korrekt drift är 2.Beroende på kylmedelkylarens effekt kan antalet fläktar variera mellan 2 och 8. De kan styras av en enskild fläkt, eller vid behov av sammankopplade par.En kylmedelkylare med exempelvis 4 eller 6 fläktar monterade i serie längs med enheten ger en konfiguration med 4 eller 6 fläktsteg.