Title: +038=433.002-FS042._05-Eaton Tavlebyggeren FDV.pdf
2 Gulvskap IP 43 type SF kapsling • Beskyttelsesklasse II • IP-klasse: IP 43 • Montasje på gulv, fester innvendig og utvendig • Bredde: 300,500,800,1050, 1300 mm • Høyde: 1980 mm inklusiv sokkel 130 mm • Dybde: 210 mm • Farge RAL 9016 (Hvit) • Antall TE: 144 til 576 • Materiale: 1,5 mm stålplate, pulverlakkert • Membranflenser for 35 kabler i bunn og 45 kabler i topp • Innfelte dører, kan venstre eller høyre hengsles, justeres og tas av uten verktøy. Åpningsvinkel 120°, standard døråpner for plombering. Nettsystem • 3AC 50Hz 230/400V Standard moduler (VB) med profilskinner i stål, zink-belagt med bredde 250mm og høyde 150mm Max inngangsstrøm 355A Samleskinnesystem 4-pol., skinne avstand 40mm. 12x5mm kobber. Max avstand skinneholder 250mm, montert på standard moduler. • Strøm In=255A • Støtstrøm Is >25kA Samleskinnesystem 4-pol., skinne avstand 40mm. 2x12x5mm kobber. Max avstand skinneholder 250mm, montert på standard moduler. • Strøm In=355A • Støtstrøm Is >25kA Samleskinnesystem 3-pol., skinne avstand 60mm.