Title: +038=360.019-#####._06-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Aggregat utan batterivärmeväxlare, effektvariant 2 och full face anslutningsgavlar, motsvarar krav enligt Ecodesign 2016, och också Ecodesign 2018 om medelvärde av tillufts- och frånluftsflöde ej överstiger 7,85 m3/s. Aggregat med batterivärmeväxlare, effektvariant 2 och full face anslutningsgavlar, motsvarar krav enligt Ecodesign 2016/2018 om medelvärde av tillufts- och frånluftsflöde ej överstiger 7,84 m3/s (2016) resp. 6,91 m3/s (2018). Övriga värden i diagram är beräknade för aggregat med standard anslutningsgavlar.Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.Tillåtet driftsområde vid nedreglering. Undre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering, se svart streckad linje i diagram. Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).Min- och maxflöden Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handter- minalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.Korrektionsfaktorer KOK , dBLjudväg