Title: Ventilsett TWORETT (1).pdf
) Helt åpen ventil **) Verdiene gjelder ved anvendelse sammen med termostat TRV 300 ***) Verdiene gjelder ved on/off regulering med for eks. motor EMO T8500l/h40,220 70 0,2404,50,280 89 0,33050,330 104 0,4205,50,360 114 0,50060,400 127 0,620*Diagram TA-UNI med ventildel RVO, 2-rørKv 0,79 helt åpen.9IMI HEIMEIER / Termostathoder og radiatorventiler / TWORETT, TA-UNIFordelereTWORETT/RSD 802DNDaKvs*NRF nrRSD 802 2-rør10M22x1,51,54TA-UNIDNDaKvs*NRF nr2-rør (kan stilles om til 1-rør)10M22x1,51,0) Komplett ventilsett. Kvs = m3/h ved et trykkfall på 1 bar ved helt åpen ventil.Ventildeler med forinnstillingDaM30x1,5TRV-2, TRV-2S Rett For termostatreguleringHDN DDaL1L2**HKvΔT2KNRF nrTRV-2 10 TRV-2S 1012 12M22x1,5 M22x1,536 36107 10750 500,047-0,468 - 0,017-0,316ØDL1, L2M30x1,5TRV-2, TRV-2S Omvendt vinkel For termostatreguleringHDN DDaLL1L2**HKvΔT2KNRF nrTRV-2 10 TRV-2S 10