Title: 360.027 GOLD 25 FRXHC +- 7.500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
4 2014 2011810468402 8002 80087458201 4001 40025652Tilluftsside, vinterLufttemperaturRelativ fuktighetVarmeeffektAvtrekksside, vinterLufttemperaturRelativ fuktighetTilluftsside, sommerLufttemperaturRelativ fuktighetKjøleeffektAvtrekksside, sommarLufttemperaturRelativ fuktighet1Reversible trinnIntegrert reversibel varmepumpe, frekvensregulert1Batteri RX/HCAntall rørraderLamellavstandLuftsideTrykkfall, tørrTrykkfall, våtLufthastighetEleffekt, vinterEleffekt, sommerVarmeeffekt, vinterKjøleeffekt, sommerEER (kjølefaktor)50321882AvkastPaInnInnInnInnDato: 04.01.2021 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 10000836641SFPeSFPvEtaTkW/(m³/s)kW/(m³/s)%1,951,8083,31,381,2685,00,950,8686,20,640,5886,30,510,4683,6Ut20,013,3°C8539%95,84kWUt20,013,3°C30100%Ut26,026,0°C5050%Ut26,026,0°C5050%42,5 mm