Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Ligação Grouping (fig. 40a) A placa de comunicação deverá ser introduzida no conector apropriado "comunication J8" predisposto na placa. Para outros detalhes consulte o manual fornecido com o kit grouping .Configuração em rede de várias unidades (fig. 40b) Conecte em daisy chain (cabos brancos e azul em paralelo) as unidades para efectuar o grouping.Códigos de falha: No caso de avaria e com a unidade ligada, o LED vermelho no quadro inicia a lampejar de acordo com o código de falha: 0,5 segundos ON e 0,5 segundos OFF seguido por 5 segundos OFF A tabela dos códigos de falhas é ilustrada abaixo:Códigos de falhaDescriçãoRestaurável2Sensor de temperatura do ArSim3Sensor de comutaçãoSim4Sensor de Cold draftSim5Erro da bomba do condensadoNão6Erro de configuração do aquecedor eléctricoSim7Erro EEpromSim8Erro de configuração do Chilled BeamSimLow Energy Consumption Fan MotorVersão “Low Energy Consumption Fan Motor”