Title: +038=360.029-#####._02-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
GOLD F TOP 1-fas, 3-leder, 230 V-10/+15%, 50Hz, 16AGOLD F TOP Alternativ 3-fas, 5-leder, 400V-10/+15%, 50Hz, 10AFunksjonsdeler i luftretningenHastighet m/sLufttemperatur inn/ut vinter °CLufttemperatur inn/ut sommer °CInntakskanalSpjeldAnslutningsgavlFilter1,10Roterende varmeveksler1,4020,0/16,326,0/26,0VifteAnslutningsgavlVarmebatteri, vann1,6816,9/20,0TilluftskanalAvtrekkskanalAnslutningsgavlFilter0,84Roterende varmeveksler1,4022,0/-14,326,0/26,0Ekstra trykkfallVifteAnslutningsgavlSpjeldAvkastkanalLydeffekt til kanal målt iht. ISO 5136 Innsettingsdempninger medregnet til kanal. Lydeffekt til omgivelsene målt iht. ISO 3741Frekvensband631252505001k2kTil tilluftskanal747072646261Til inntakskanal726960504041Til avtrekkskanal696656463534Til avkastkanal665671565555Til omgivelser655753463232GOLD - aggregat med integrert automatikk