Title: 32 Varmeanlegg_funksjonsbeskrivelse.pdf
Radiatorene er stort sett plassert for å ta kaldras fra vinduene.Radiatorene styrt av aktuatorer. Radiatorer plassert i oppholdssoner for elever er styrt av aktuator plassert over himling eller og i den grad det er praktisk mulig styrer én ventil ett rom. Radiatorene har egne innreguleringsventiler med fast forstilling samt ballofixventil.Dersom man av en eller annen grunn må ta ned en radiator, er det viktig av reguleringsventilen tilbakejusteres til den posisjon den hadde før radiatoren ble demontert! Denne er dokumentert i innreguleringsprotokoll for bygget.Radiatoranlegget har sitt ekspansjonskar og pumper i teknisk rom U16.FunksjonsbeskrivelsePumpestyringPumpen er kontinuerlig i drift hvis utetemperaturen er under innstilt grenseverdi.TemperaturreguleringTurtemperaturen ved -RT402 reguleres til beregnet børverdi via varmeventil -SB401.Turbørverdien beregnes av:Utekompensert styrekurveInnstillingsverdier 320.010Regulering temperatur: Tur gulvvarmeUtekompensert børverdi