Title: +038=54.000-NI009._16-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet  Uniconsult  3 etg Sluttrapport.pdf
Ansvarlig entreprenør ElektroElektroDører med automatikk i rømingsveiDører åpnes manuelt via KAC boks eller lignende.ElektroLysLys tenner og går opp til 100%ElektroDetektor / melder …Ventilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerVent /AutSolavskjermingAlle persienner for hele bygget kjørers opp. Lys tenner / går opp til 100 %Elektro=360.029-RY401 (tilluft)Ventilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerVent/aut.LagResultat testOKOKOKOKOKOKOKFeil ManglerSide 1 av 2Dato: Tidsrom:Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest Brann og sikkerhet- Uniconsult 3. etg Sluttrapport 02.07.20202. Strømbrudd Hendelse:SystemStrømbruddAvbruddsfri strømforsyningStrømbruddBrannsentralStrømbruddNødlys / antipanikkbelysningStrømbruddRømningsdørerStrømbruddVentilasjonssystem 360.0163. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbrudd Hendelse: System