Title: Swegon Ventiler_baffler-Injusteringsguide.pdf
K 7,0 11,9 16,1 20,4 18,8 25,8 33,4 38,1 48,2 57,8L 7,1 12,1 15,0 21,1 19,2 26,6 30,9 41,1 46,4 54,4Anslutningsalternativ: B = baksida, K = kortsida, L = långsida Antal mätslangar: 2 Slangfärg: Transparent + BlåInjusteringsguide 2014:12www.swegon.com2526Luftdon med cirkulär anslutningslådaLuftdon med cirkulär anslutningslådaFigur 5. Exempel cirkulär anslutningslåda, mätning med två slangar enligt mätmetod C11.För att mätmetodfel 5% skall gälla krävs raksträcka före don enligt tabell:1 · 90° böj3 · Ød2 · 90° böj4 · ØdT-stycke4 · ØdSpjäll 45°6 · ØdInjusteringsguide 2014:12www.swegon.comKlimatbafﬂarADRIATIC VF4LHLHI= 300 + 300 - OH = 300600Injusteringsguide 2014:12600LLM5!k =3 , 1HLwww.swegon.com39KlimatbafﬂarADRIATIC VF!LeftWaterRightLMH12Rum 203 ADRIATIC VF c 1,8 22 l/s38Injusteringsguide 2014:12ADRIATIC VF c 1,8q=17,5-26,5 (l/s)k=3,19 q50%=>2LH q50%=>2LH