Title: +038=621.001-NI009T_01-1. Brukerveiledning for heis_Jan. 2018_N_br.pdf
Fase-2.(*7) Når en etasjeknapp trykkes og holdes inne vil døren begynne å lukke. Når døren er helt lukket vil kallet registreres. Om knappen slippes før døren er helt lukket vil den reåpne og kallet registreres ikke. *Om flere etasjeknapper trykks samtidig er dette en ugyldig handling, og døren lukker ikke.© Uniheis AS – 2020108 -(B0329-332 Dronning Mauds gt. 1 - 3)D50102(No)-b Utgitt Nov. 2019b) Blokkskjema for Brannmannsheis (FE) i samsvar med NS-EN81-72 (fortsettes)Merknader: Drift av heisen om strømforsyningen har skiftet fra normalstrøm til nødstrømOm strømforsyningen har skiftet til nødstrøm under Brannmannsheis modus, vil heisenvirke som beskrevet under:(1) Nødstrømmen slår inn mens stolen kjører i sjakta (stolen stanser mellom to etasjer)Modell(*1)ModusHeisens reaksjonVFGHFase-1Stolen fortsetter Fase-1.Fase-2Fase-2 avbrytes. Stolen står stille inntil nytt kall er registrert.VFGLCFase-1