Title: +038=66.009-##003._02-5DB - Brukermanual.pdf
(0=parallèle au compr., 1=ON); voir également F6 et F7 Fonctionnement vent. cond. en dégivrage et égouttement (0=OFF, 1=ON, 2=ON si Tc≥35°C et OFF si Tc<33°C) Température critique pour signalisation température de condensation élévée Température critique pour alarme pression élevée retard désactivation ventilateur évaporateur à l'arrêt compresseur (seulement si F3 = 5) temps de ON ventilateur évaporateur avec compresseur éteint (seulement si F3 = 5) temps de OFF ventilateur évaporateur avec compresseur éteint (seulement si F3 = 5) différence de température entre cellule et évaporateur pour activation ventilateurs en mode continu