Title: 360.028 - Swegon GOLD25FRXHC +- 7.600 m³h Ventilasjonsaggregat_Datablad.pdf
Dato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 10000761020DOMEL 749.3.393162,4 %93,0 %7165,7 %0,92 kW/(m³/s)10 Pa221320 utv.2,0 mm26 Pa2,47 m/sInnUt6,620,0°C5824%34,37 kW16 %InnUt60,030,0°C0,277 l/s4,3 kPa4 I15 utv.16,0 kPaArtikkelbenevningTBVL-3-025-16/17AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.028 - GOLD25FRXHC +/- 7.600 m³/h - 100%Statisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonenAnbefalt dim. trykkfallStarttrykkfallSluttrykkfall1Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G025FRXHCP011Roterende varmeveksler RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluft1Reversible trinn1Batteri RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluftAntall rørraderLamellavstandTrykkfallLufthastighet1VifteVifte av typen GOLD Wing+