Title: +135.01=332.001-SM001T_01-FDV_TFP1511_SV.pdf
Se tabell A, B och C för tillämplighet.Alla laboratorielistningar och godkännanden är för användning inomhus och utomhus.Dimensioner 2 – 12 tum (DN50 – DN300)UL/FM Max. arbetstryck 2 – 8 tum (DN50 – DN200) . . . . . . 300 psi (20,7 bar) 10 – 12 tum (DN250 – DN300) . . . 175 psi (12,1 bar)VdS max. arbetstryck 2 – 8 tum (DN50 – DN200) . . . . . . 300 psi (20,7 bar) 10 tum (DN250) . . . . . . . . . . . . . 232 psi (16,0 bar) 12 tum (DN300) . . . . . . . . . . . . . 175 psi (12,1 bar)Max. arbetstemperatur 212 °F (100 °C) enligt UL 1091MODELL BFV-300 MED ÖPPNA ÖVERVAKNINGSBRYTARENOTERA De rillade spjällventilerna modell BFV-300/BFV-300C som beskrivs i detta dokument måste installeras och underhållas enligt detta dokument samt enligt tillämpliga standarder från National Fire Protection Association (NFPA), utöver gällande regelverk och standarder från berörda myndigheter. Om så ej görs kan det ge nedsatt prestanda för dessa enheter.