Title: +135.01=523.001-OQ001T_02-Datablad undersentral PXC3.PDF
349g / 392g 373g / 416g 347g / 390g) Dokumenten kan laddas ned från www.siemens.se/hit eller http://siemens.com/bt/download …) Dokumenten kan laddas ned från www.siemens.se/hit eller http://siemens.com/bt/download …Rumsautomationsstation PXC3.E..CM1N9203sv 2016-11-11…. . .… … … … … … … … … … … … … … … … … ….… … … … …. . .Anslutningsplintar och gränssnitt1, 22 x RJ45-gränssnitt för Ethernet (dubbla Ethernet-uttag)4 KNX+, –KNX PL-Link-anslutning4 24 V / 2A~, ^, 2 AUtgång AC 24 V för externt matade enheter med KNX PL-Link (kortslutningssäker med PTC-motstånd)824 V~~, ^Matningsspänning AC 24 V8 24 V~, ^, 6 AUtgång AC 24 V för matning av flera rumsautomationsstationer PXC3.. (internt anslutna till24 V på kretskortet– ingen intern säkring)FT 10 A säkring för modulbussens ledare V~USBUSB-gränssnitt12DALIDALI-bussServiceServiceknapp EthernetDALIDALI-test(utan märkning)Modulbuss Modulbussen skapas automatiskt när TX-I/O-enheter