Title: +175=325.001_IK001_FDV luft_vann varmepumpe teknisk rom terapibasseng Manual-P-serien.Produktinformasjon.pdf
Kompressor överhettad.Starta om enheten. Om felet kvarstår, kontakta återförsäljaren.HögtryckspressostatE01Gastryck för högt.Starta om enheten. Om felet kvarstår, kontakta återförsäljaren.LågtryckspressostatE02Gastryck för lågt.Kontrollera vattenflöde och justera eventuellt bypass.FlödesvaktE03Lågt flöde eller inget vatten i systemetFör hög temp.skillnad mellan inlopp och utloppOtillräckligt vattenflöde, 12 °C skillnad mellan inlopp och utloppKontrollera vattenflöde och justera eventuellt bypass.E06Starta om enheten. Om felet kvarstår, kontakta återförsäljaren.KommunikationsfelE08Ingen kontakt med styrenhetAntifrysskydd steg 1 i värmelägeInlopp under 4 °C och uteluft 0 °C eller kallareStarta om enheten. Om felet kvarstår, kontakta återförsäljaren.E19Antifrysskydd steg 2 i värmelägeInlopp under 2 °C och uteluft 0 °C eller kallareStarta om enheten. Om felet kvarstår, kontakta återförsäljaren.E2914155Teknisk beskrivningKopplingsförklaring PC1001