Title: 727.001 Fettutskiller.pdf
FEILALARM Ved kabelbrudd, kortslutning eller defekt føler. Signallampe for driftsspenning lyser. Signallampe for feil tennes etter 10 sek. Lydsignal utløses og relè veksler.3GA-SG1-FØLERKabelDriftstemperaturIP-klassifiseringFast kabel 2 x 0,75 mm2. Standardlengde 5 m.0°C til +90°CIP68TILBAKESTILLING AV ALARM Trykk på reset/test-knappen . Lydsignal avbrytes. Relè og 4 signallampe endres ikke før feilen er rettet. Hvis lydsignal ikke tilbakestilles, avbrytes det automatisk etter 3 dager.6 1 0 2 - 2 0Besøk også våre hjemmesider www.odin-maskin.noINNSTALLASJON Produktet skal være spenningsløst når det installeres og når det utføres service.231NL1345678MONTERING AV FØLER For kabelgjennomføring til føler er det viktig at denne foretas over vannspeilet. Montøren borer selv hull i utskillervegg og monterer PG-nippel for gjennomføring.230 VACRelé alarmGA-SG1 føler