Title: FDVdokumentasjon.doc
Sett nøkkelbryteren i ”Test”. Utgangsspenningen skal nå være 0V og signal om ”Fire Alarm Status Normal” skal være mørk.Med nøkkelbryteren i ”Test”; Ta ut utgangssikringen 20A og tilkobl ringledningen for tilførsel til motorstyringsenhetene.Sett inn utgangssikringen 20A og sett nøkkelbryteren i posisjon ”Normal”. Gardinene vil nå rulles opp.Kontroller at alle gardinene er trukket helt opp.Tilkobl brannalarmsignalet og fjern den midlertidige forbindelsen som ble lagt tidligere over alarm inngangen.Hvis sentralen skulle detektere en alarm i denne situasjonen skal alle gardiner som er tilkoblet rulles ut. Hvis ikke, se kap. 5.Reset alarmen og alle gardinene vil bli trukket opp igjenLukk alle styreenheter og rydd opp,Systemet er nå satt i drift.VedlikeholdDette kapitel inneholder instruksjoner for overtagelse, vedlikehold samt periodiske kontroller.Hva som skal testes fremgår av nedenstående kontrollskjemaer. De skal brukes ved test av brann alarmen samt etter vedlikehold.