Title: BRV59_360.003_Funksjonsbeskrivelse..pdf
TEMPERATURFØLER på yttervegg ved varmesentral kan benyttes til senkning av viftekapasitet ved lav utetemperatur. Kjølefunksjon (SOMMERDRIFT) aktiveres ved høy utetemperatur. Ved sommerdrift er varmebatteri utkoblet.RY401RØYKDETEKTOR montert i tilluftkanal. Stanser anlegget ved detektert røyk.RY501RØYKDETEKTOR montert i avtrekkskanal. Ved detektert røyk lukker avtrekksspjeld og omluftspjeld åpner når anlegget er i drift. Motsatt sekvens ved bortfall av detektering.Side 3GK INNEKLIMA AS ByggautomasjonBromstadveien 59 Ventilasjonsaggregat360.003REGULERINGTemperatur: Aggregat leveres med reguleringsprinsippet: Varierende tillufttemperaturen. Dette betyr at tillufttemperaturen varierer etter kurve med MIN og MAX innblåsingstemperatur satt i SD-anlegget. Denne kurven jobber så imot Lindinvent systemet som ut fra flere parameter beregner riktig innblåsingstemperatur for å oppnå godt inneklima.