Title: Sjekkliste grensesnittsmatrise 2.xlsx
kommunisere via Bus 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler Sprinkler Sykehus 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler Trykkovervåkning sprinkleranlegg Campus Ås 1. Påse at trykkvakt leveres med dobbelt kontaktsett for potensialfrie alarmutganger 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler Kontroll- og varslingspanel for sprinkleranlegg Campus Ås 1. Overvåkning og visning av alarmer skal kunne gjøres fra SD-anlegget via bus-kommunikasjon 335 Installasjon for brannslokking med inertgass Inertgass Sykehus, campus Ås 1. Undersøk om slukkesystesmet skal ha UPS eller batteribackup\n2. Sentral for inertgassanlegget bør ha signal for drift, feil, tidligvarsling og utløst anlegg\n3. Påse at det leveres komplett intern kabling til trykkavlastningsspjeld, stengespjeld, deteksjon lyd/lyssignal, dørpanel og flaskebank 342 Installasjon til gass for virksomhet i ferdig bygg Propananlegg Campus Ås 1. Ved gassdeteksjon skal stengeventil lukkes og alarmsignal sendes til SD-anlegget med angivelse av