Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
3. Fest doseringshodet (7). 4. Fest skruene med skiver (8) og kryss-stram meden momentnøkkel. – Moment: 4 Nm. 5. Fest dekselet (9). 6.Installer nye ventiler (5, 6). – Ikke bland sammen ventilene, og hold øye medpilens retning.7. Koble til suge-, trykk- og utluftingsslangen (se avsnitt 4.2 Hydraulisk tilkobling)7. Koble til suge-, trykk- og utluftingsslangen (se avsnitt 4.2 Hydraulisk tilkobling)8. Trykk på [Start/stopp]-tasten for å avslutte servi- cemodusen.8. Trykk på [Start/stopp]-tasten for å avslutte servi- cemodusen.AdvarselStram doseringshodeskruene med en momentnøkkel én gang før igangsetting og igjen etter 2-5 driftstimer med 4 Nm.9. Luft ut doseringspumpen (se avsnitt 5.2 Utlufting av pumpen).9. Luft ut doseringspumpen (se avsnitt 5.2 Utlufting av pumpen).10. Legg merke til merknadene om igangkjøring i avsnitt 5. Oppstart!10. Legg merke til merknadene om igangkjøring i avsnitt 5. Oppstart!7.5 Tilbakestilling av servicesystemet