Title: Årskontroll 2014.pdf
P oppdatert etter evt. endringer 14.3 |Sikkerhetsavstander tilstrekkelige P etter evt. endringer 14.4 | Brannslukningsutstyr pa plass og i P god stand/kontrollert 14.5 | Det er kjennskap til plassering og P bruk av (ngd) stengevetiler 14.6 | Beredskapsinstruks er kjent P 15 | RUTINEMESSIG ELLER PERIODISK KONTROLL 15.1 | TYPE KONTROLL ARLIG KONTROLL P 15.2 | REKVALIFISERING UTF@RT, AR? N 15.3 | TANK NR. 134361 P 15.4 | FABRIKASIONS NR 1200346 P 15.5 | TANKST@RRELSE 30 M/3 P 15.6 | KONTROLLERT SISTE GANG N - TYPE KONTROLL? 16 |LPG-TANK: RUTINEMESSIG INSPEKSJON - VISUELL INSPEKSJON 16.1 | Er tanken visuelt kontrollert under P oppfylling? 16.2 | TANKARMATUR: Utrustning, rgr og P tilkoblinger kontrolleres for: e Korrosjon P o Mekanisk skade P * Funksjonsfeil eller lekkasje i P fylleventiler e Slitte og skadde gjenger pa P fylleventil o Skadde eller lekke P sikkerhetsventiler * Nivéindikatorens funksjon P e Funksjonstest av pyseventil P 16.3 | VENTILDEKSEL ® intakt og uten skade N / ' o |ashart NJORDINGNN,