Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
234567891011121314151617(cid:19)(cid:24)(cid:18)(cid:20)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:20)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:29)(cid:21)(cid:25)Raccordement vanne (Voir fig. 40d) Raccorder les vannes sur le bornier réf. 33 fig. 40 conformément au schéma.électriques.Avant de brancher l’unité à l’alimentation secteur, repérer le courant secteur (L) et le neutre (N). Effectuer ensuite les branchements comme indiqué dans la figure 40 (réf. 25, 20).Avant de brancher l’unité à l’alimentation secteur, repérer le courant secteur (L) et le neutre (N). Effectuer ensuite les branchements comme indiqué dans la figure 40 (réf. 25, 20).L’unité peut être équipée de système de commande filaire CRC ou de dispositif I.R., tous deux disponibles comme accessoires. Si vous utilisez le système de commande CRC, branchez-le au bornier réf. 33 fig. 40 et déconnectez le câble récepteur I.R. du connecteur J5 (distant) réf. D.