Title: +038=360.000-LH006T_03-Parasol Zenith Komfortmodul Swegon - Produktdatablad.pdf
Kontor for kundebesøk (3 personer)E, F, G, HKonferanserom (4, 6, 8, 12 personer)Cellekontoret og kundebesøkskontoret antas å være plassert ved fasaden, mens konferanserommene antas å være plassert i etasjeplanets innvendige sone.Produkter med enkel k-faktorinnstilling på stedet for rask oppstart av byggeprosjektetI diagrammet kan vi se at produktvariantene klarer å håndtere alle typerommene. Det eneste som kreves er å justere slisseåpningene etter aktuelt behov.Enkel innreguleringMan kan også se at produktene kan gi høyere kjølekapasitet enn behovet. Dette åpner for flere alternativer:Benytt full kapasitet for raskt å kunne korrigere avvik i romtemperaturBenytt full kapasitet for raskt å kunne korrigere avvik i romtemperaturSenk drivtrykket i tilluftskanalen og spar vifteenergi • Hev turledningstemperaturen til kjølevannet og spar energi (kjølemaskin)Senk drivtrykket i tilluftskanalen og spar vifteenergi • Hev turledningstemperaturen til kjølevannet og spar energi (kjølemaskin)