Title: 1912 Automasjon Bytesteinen 1.pdf
Avtrekksvifte 3601-BB02 stopper ikke sammen med aggregat. Selv når aggregat stopper på alarm fortsetter BB02.TiltakKontroller styringsparametre/logikk i undersentral.Lukkingsfrist20.12.2019 12:45:18 - www.norik.no1 - Bør utbedres1 - Bør utbedres1 - Bør utbedres3/5AnbefalingerBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Byggautomasjon, Bytesteinen 1ID: 52432Aggregater 36.01, 36.02 og 36.03 er i dag avslått ved at tavlevender er satt i manuell stopp. Det er anbefalt at aggregater blir regelmessig trimmet ved kjøring f.eks. 30min et par ganger i uken.TiltakDet er anbefalt at lengre stopperioder legges inn med trimming i tidsprogram for aggregat i stedet for at tavlevender slås av. Lukkingsfrist20.12.2019 12:45:19 - www.norik.no4/5KontrolldokumentasjonBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Byggautomasjon, Bytesteinen 1ProsedyreSV7 AutomatiseringEr sentral driftskontroll ok?Er kurser for sentral driftskontroll ok?Er sentralutstyr for sentral driftskontroll ok?