Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Kontrollera larmstatusService BUtför de åtgärder som ingår i Service A.KöldmediekretsDrifttest vid fullast. Kontrollera, utöver de åtgärder som beskrivs under Service A, även följande:Kompressorns hetgastryck - Kompressorns oljenivå - Vätskans faktiska underkylning - Överhettning vid expansionsventilenKontrollera fyllningens status genom färgindikeringen vid synglaset. Har färgen ändrats till gul ska du byta fyllningen och torkfilterkassetterna efter att först ha utfört en läckagekontroll på kretsen.70Elektriska kontrollerKontrollera åtdragningen av elektriska anslutningar,kontaktorer, manöverbrytare och transformator.Kontrollera fasriktningen uppströms från enheten och ikundens tabell över elektriska data.Kontrollera status hos kontaktorer och säkringar. - Utför ett snabbtest (se styrmanualen till TouchPilot Junior).Kontrollera status hos kontaktorer och säkringar. - Utför ett snabbtest (se styrmanualen till TouchPilot Junior).Mekaniska kontroller