Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Indien meer units in een ruimte zijn geplaatst dient decondensaatafvoer te worden uitgevoerd zoals aangegeven in fig. 23.Voor de volledige afvoer van de unit raadpleegt u de paragraaf “INSTALLATIE LEGEN” onder Onderhoud.s d n a l r e d e NControle Controleer bij het opstarten van de unit of de pomp het water goed afvoert. Als dat niet het geval is, controleer dan de helling van de leidingen en zoek naar eventuele verstoppingen..(terra) (aarde)Sluit de elektrische voeding L (lijn), N (neutraal) en aan zoals aangegeven in het elektrisch schema; let daarbij op de polariteit die is aangegeven op de bodem van de schakelkasten, zie fig. 36-38-39-40. Alle eenheden zijn voorzien van een zekering die de machine/ bediening beschermt (type gF 1A). Raadpleeg tabel I als de zekering moet worden vervangen.