Title: 35 Varmepumpe_Funksjonsbeskrivelse.pdf
Anlegget består av 7 stk. brønner a ca. 240 mEkspansjonssentralDet er montert ekspansjonskar på 140 liter, type Statico. Anlegget har 1 stk. sikkerhetsventil. Brukerveiledning finnes som eget vedlegg.Filter og vannbehandlingDet er montert en kombinert mikroboble- og slamutskiller av type Zeparo G-Force i teknisk rom U16. Luftutskiller sørger for utfelling av luft i anlegget. Automatisk påfylling av anlegget med vannmåler tilknyttet SD. I tillegg er det montert en vakuumutskiller type Vento Connect.Vannbehandlingsanlegget sørger for å holde en vannkvalitet som hindrer korrosjon etc. i anlegget. For vedlikehold av dette, se driftsinformasjon.RøranleggRørnett er avisolert mot maskiner, pumper etc. med gummikompensatorer, og er utstyrt med automatiske lufteventiler.For dimensjoner innvendig i bygget opp tom. DN 50, er det benyttet gjengede stålrør i mellomserien.Dimensjoner innvendig i bygget større enn DN 50 er det benyttet sveisede stålrør med rillekoblinger.