Title: FDV Simployer.pdf
Figur 1, Viser et typisk oppsett. Fra kontrollpanel til spjeldmoduler benyttes 2-leder kabel for bus-kommunikasjon og 24V til brannspjeld (ikke behov for skjermet kabel). Denne kan kables i serie, i stjerne eller i ring. Valgfri topologi. Ved bruk av 1,5 mm² kan man ha ca. 100 kabellengde (fra kontrollpanel til spjeld lengst unna). Bruk kabel-kalkulator på www.trox.no for eksakt beregning. Til feilpanel benyttes en 3-leder kabel.291AURASAFE miniVed hjelp av Boostere, kan AURASAFE Mini styre opptil 100 spjeld230V230V230VFigur 2, Ved styring av større systemer benyttes Boostermodul. Hver modul kan kommunisere og gi 24V til 12 spjeld. Kontrollpanel og boostermoduler må ha 230V tilførsel.Figur 3, Man kan benytte TX-DREL1 Relemodul for å fordele releutgang til AHU til 4 aggregater. TX-INP1 Inputmodul benyttes om røykdetektor eller brannalarm ønskes koblet til utenfor kontrollpanel.392TX-CTRL1AURASAFE mini Kontrollenhet Standard for 12 brannspjeldTX-CTRL1 SPESIFIKASJONERTekniske data