Title: +038=433.002-FS007._11-Tavlebyggeren Testskjema.pdf
Verifikasjon av beskyttelsesleder Ihht EN 61439:Wilested o][Fovedjord -Jordskinne topp avskap [\ |[Fovedjord - Jordskinner T kabelfelt [\ |Rammeverkjord |~/ |Porerjora | |Hgyspenningsprgving:Utfgres pa all hovedstrgm med alle vern pa.All styrestrgm, overspenningsvern, instrumentering og kWh-malere ma veere avslatt eller frakoblet for test!Prgven anses som bestatt hvis det ikke forekommer gjennomslag eller overslag og grgnt lys Prgvespenning 300<Ui<690V 1890VIsolasjonsmaling: Det skal utfgres isolasjonsmalinger mellom strgmkretser og utsatt deler med en malespenning pa 500V. Kravet er min 10000hm/VWoror_Koldy ] Tegnforklaring i godkjenningsfelt: "V" tegn betyr godkjennelse av kontrollpunkt |"0" tegn betyr ikke aktuellt for tavien -"-" tegn betyr aktuelt for tavlen, men ikke utfert