Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Brannmotstand EI 120 U/U (E 120 U/U) EI 120 U/U (E 120 U/U) EI 120 U/U (E 120 U/U) EI 90 U/C (E 120 U/C) EI 90 U/C (E 120 U/C) EI 90 U/U (E 90 U/U) EI 90 U/C (E 120 U/C) EI 90 U/C (E 120 U/C) EI 90 U/C (E 120 U/C) EI 60 U/C (E 90 U/C) EI 60 U/C (E 90 U/C) EI 60 U/C (E 60 U/C) EI 90 C/C (E 90 C/C) EI 90 C/C (E 90 C/C) EI 90 C/C (E 90 C/C) EI 90 C/C (E 90 C/C) EI 60 C/C (E 60 C/C) EI 60 C/C (E 60 C/C) EI 90 C/C (E 90 C/C) EI 60 C/C (E 60 C/C)ISOLERTE PE RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)ISOLERTE PE RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)≥ 100MM MASSIVTRE - VEGGER≥ 100MM MASSIVTRE - VEGGERMaks utsparing 600mm bred og 1200mm høy50mm FR Brannplate 1-S monteres med 100mm overmål, plate- kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderProtecta Rørstruper 2 lag med 50mm bredde på begge sider9-50mm gjennomgående cellegummi eller PE skum isolasjonMaks utsparing 600mm bred og 1200mm høy50mm FR Brannplate 1-S monteres med 100mm overmål, plate- kanter må males med FR Dekkmaling på begge sider