Title: DØLI  OMSORGSBOLIG...pdf
AIR SUPPLY TEKNISKINNREGULERINGSPROTOKOLL VENTILASJONANLEGG: DØLI OMSORGSBOLIGSYSTEM: 360.001 og 360.002(EKSISTERENDE AGGREGATER)BETJENER: Sengerom, Bad, Oppholdsrom og Korridor.Og kjøkken .KOMMENTARER:MÅLEMETODEDifferential Trykk målt på ventilens måleuttak.Og TSI Accubalance. Tilluft.AvtrekkLoflo Balometer.ORDRENR. REVISJON DATO4/15/2016SIGNSIGN A. BADU.KOMMENTARERADRESSE:TELEFONE-mailORG.NR.NORDALVEIEN 12 0580 OSLO NORWAY90841619aba-ag@online.no986802096AIR SUPPLY TEKNISKDEL LUFTMENGDE MÅLINGERAnlegg: Døli Pleie og omsorgsboliger TegningsinfoDel 1.Nor-Vest TILLUFT System 360.001ETG.URomnavn.Rom Nr. 1305.1 KorridorProsjektert mengde i m3/h30Målt mengde i m3/h33Avvik i % Kommentare10%U U1407 Flerebruksrom3884167%1 1 12402.2 Opphold 2402 Korridor 2502 sengerom13018014520012%11%1 12501 Bad 2492 sengerom 2491 Bad18020313%23402.2 Opphold1301397%2 2 2 2 2Korridor