Title: Sintef - Proving av venntetthet(Testrapport).pdf
Kort sammendrag Bakgrunn SINTEF Byggforsk har pi oppdrag for Litex AS prOvd vanntetthet til Litex vitromsplater med Optiform smoremembran, TG 2359,tr|bruk som vanntett sjikt pfr vegger i vitrom. Prgvingen inkluderte skjOter og gjennomfgringer med veggboks for r4ri-r4r system samt kobberrgr.Prdvemetode Prpvingen av vanntetthet er utf0rt iht. utkast til"Guideline for European Technical Approval of watertight covering kits for wet room floors and or walls" (ETAG 022), Part 3, Annex E "Watertightness of details in wetroom walls inclu"ding penetrations for pipes".Resultater Optiform smoremembran, TG 2359, brukt pfl Litex Vatromsplate har bestitt prgvingen med fglgende delprodukter: . ' ' .Litex gummiert skjgtebind Litex skjgtebind frber,75glm2 Litex gummiert rgrmansjett til veggbokser og kobberrgr ,Rgrmansjen tilhorende Sanipex veggboksByggverkets adresseByggearMetode I:boratorieundersokelseEmneord Vanntetthet, vfltrom, membranFilnavn 3DOl73l4B Litex Annex E ,MembranplaG, Optiform