Title: DCV BL, RC, CF, MF.pdf
( avsedda för tillbehör som temperatur - och CO2- givare).1 st intern kanaltemperaturgivare.1 st 5 VDC ingång för tryckknapp vid belysnings- styrning.1 st 5 VDC ingång för tryckknapp vid belysnings- styrning.IP-klass Kapsling håller IP53Temperaturgränser Drift: 0oC till 40oC; <85% RF Lagring: -20oC till 50oC; <90% RF1 st 0-10 VDC analog ut (responstid ca 10 ms; an- vänds för att styra spjällmotor).1 st 0-10 VDC analog ut (responstid ca 10 ms; an- vänds för att styra spjällmotor).1st generell 0-10 VDC analog ut (responstid ca 10 ms; AUT2; kan användas för att styra spjällmotor).1 st generell 0-10 VDC analog ut (responsid ca 100 ms; AUT3).1 st generell 0-10 VDC analog ut (responsid ca 100 ms; AUT3).1 st 24 VAC, TRIAC (avsedd för ventilställdon).Elsystem Matningsspänning 24 VAC1 st styrsignal till relä för belysningsstyrning.1 st modular jack för RJ45 (anslutning för användar- panel).1 st modular jack för RJ45 (anslutning för användar- panel).Effekt 1,5 VA1 st IR-enhet.