Title: +038=621.001-NI009T_03-2.Vedlikeholdsveiledning heis.pdf
3,0 m/s200 -30 2350 7050 4700Forklaring av tabellen over:Verdiene i tabellen er avstanden aktiveringspunkt og nederste etasje.De positive verdier viser posisjoner lavere enn gulvet i øverste etasje, mensnegative (-) verdiene viser posisjoner høyere enn gulv i øverste etasje.Toleransen til bryterens aktiveringspunkt er +/- 15 mm.Navnene til brytere med same aktiveringspunkt er indikert ved siden av hverandre påbryteren.Merknader:1: Utstyrt med funksjon som kan øke hastigheten fra 1,6 m/s til 2,5 m/s.2: Utstyrt med funksjon som kan øke hastigheten fra 1,75 m/s til 2,5 m/s.3: Utstyrt med funksjon som kan øke hastigheten fra 2,0 m/s til 2,5 m/s.4: Gjelder kun for heiser som er utsyrt med denne bryteren© Uniheis AS – 201973 -B0333-334 Gjerdrums vei 19D50103(No)-B Juni 20194.2.4. Nødoperasjoner(Nedenstående funksjoner er opsjoner)(1) Nødkjøring til etasje (Mitsubishi Emergency Landing Device: MELD)