Title: 360.03_Kjoring Aggregat.pdf
19,0 °C 15,9 °C 22,0 °C -12,9 °C 262,24 kW85,1 %46,0083,3 % H1RHX2M 1612 6 Nm Modbus 0-10V IP 54 230 V, 0,7 A150 W 720 mm 285 kgPos. A (rett igjennom) Automatisk valg2 x RH63C.CR17969 m³/h 18 Pa 525 Pa 551 Pa 1065 rpm 1360 rpm 2 x 1,75 kW74,8 % 78,6 % 381 3,88 kW3 x 400 V73,5 % 62,0 %2015 / Integrated204 kg P1 5,22 0,66 kJ/m³SFP 1Motor valg 12 x AZ220-5520-04-2016 12:26side 4 av 13Exhausto A/S Industriveien 25 N-2020 SkedsmokorsetTelefon: +47 63 87 07 70firmapost@exhausto.noMotor Stemplet effekt Stemplet strøm Motorstrøm Virkningsgrad motor Styring Virkningsgrad motor kontrollAvtrekkResultat Luftmengde inn på vifte TrykkfallAvtrekkInntakResultat Luftmengde inn på vifte TrykkfallFilterInndata Filter type Innløp Pose lengdeTilbehør Filter vaktResultat Trykkfall dim. Front hastighet Slutt trykkfall Start trykkfall Lufthastighet i funksjon V-klasse (EN13053) VektKammer vifte Inndata Avtrekk Vifte motor størrelse