Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
≤ Ø55mm FR Rørmansjett med ≥ 30mm høyde fra undersidenFestes med Ø4mm betongskruerKABLER I BUNT BRANNMOTSTAND EI 90 (E 90)≥ 10mm åpning mellom bunt og konstruksjonKabler ≤ Ø21mm i bunt ≤ Ø100mmDEKKEKONSTRUKSJONERTett åpninger med 10mm dyp Protecta FR Akryl på 40mm dyp bakdytt av steinull fra undersiden≤ Ø110mm FR Rørmansjett med ≥ 50mm høyde fra undersidenFestes med Ø4mm betongskruerwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0070Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 27 (47) 2020 12 30Detaljtegninger Protecta® FR RørmansjettKABLER I BUNT BRANNMOTSTAND EI 180 (E 180)≤ 10mm åpning mellom bunt og konstruksjonKabler ≤ Ø21mm i bunt ≤ Ø160mmDEKKEKONSTRUKSJONERÅpningen må tettes med 20mm dyp bakdytt av steinull på undersiden≤ Ø160mm FR Rørmansjett med ≥ 60mm høyde fra undersidenFestes med Ø4mm betongskruerKOBBER ELLER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)≤ 10mm åpning mellom isolasjon og konstruksjonKobber eller stålrør ≤ Ø42mmDEKKEKONSTRUKSJONER