Title: +038=433.002-FS042._05-Eaton Tavlebyggeren FDV.pdf
Tekniske data for PROFIKS 1 Veggskap IP 43 type S / IP54 type SP kapsling • Beskyttelsesklasse II • IP-klasse: IP 31/41 for S og IP54 for SP • Montasje: Utenpåliggende, innbygd eller delvis innbygd • Bredde: 300,500,800,1050,1300 mm • Høyde: 500,650,800,950,1100,1250,1400 mm • Dybde: 210mm for S og 225mm for SP • Farge RAL 9002 for SP og RAL 9016 for S. • Antall TE: 36 til 540 • Materiale: 1 mm stålplate, pulverlakkert for S • Materiale: 1,5 mm (2mm dør) stålplate, pulverlakkert for SP • Membranflenser for 35 kabler i bunn og 45 kabler i topp pr. modul bredde • Innfelte dører, kan venstre eller høyre hengsles, justeres og tas av uten verktøy. Åpningsvinkel 120° for S og 270° for SP. Standard døråpner for plombering. Nettsystem • 3AC 50Hz 230/400V Standard moduler (VB) med profilskinner i stål, zink-belagt med bredde 250mm og høyde 150mm. Max inngangsstrøm 355A Samleskinnesystem 4-pol., skinne avstand 40mm. 12x5mm kobber. Max avstand skinneholder 250mm, montert på standard moduler. • Strøm In=250A • Støtstrøm