Title: Integrert test personheis-brannsentral 8.6.22.pdf
1671 - Brandengen skolePlanlagt2022-05-23Gjennomført2022-06-08+01=542.101 - Brannsentral Skole+01=621.001 - PersonheisKOMR:Int. kontrakt: GJERBERG ELEKTRO ASTestet av: Martin Krogstad, Stein Kristoffer Ødegård, Sveinung Vegum, Jonas FranssonFunksjonVed brannalarm skal heis gå til utgangsetasjeTestprosedyre1. sjekk at heis og brannsentral er normaldrift 2. utløs brannalam 3. sjekk at heis går til utgangsetasje 4. avstill brannalarm 5 sjekk at heis går tilbake til normal drift. Kommunikasjon1. sjekk at heis og brannsentral er normaldrift 2. utløs brannalam 3. sjekk at heis går til utgangsetasje 4. avstill brannalarm 5 sjekk at heis går tilbake til normal drift. KommunikasjonI.OTestkommentarHeisen ble satt i normal drift i 3. etasje og brannalarm ble utløst. Heisen gikk da til 1. etasje og dørene åpnet. Det var ikke mulig å betjene heisen men brannalarmen gikk. Da alarmen ble avstilt gikk heisen tilbake til normal drift.AvvikNrAvvikAnsvarligFristOppdatertStatus