Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Tryckfallet över vätskeledningen (kopplar samman kondensorns utlopp med expansionsventilen) får inte leda till ändrad fas. Uppskattningen av de här tryckfallen måste omfatta tryckfall som genereras av e v e n t u e l l a f ä l t i n s t a l l e r a d e t i l l b e h ö r s o m magnetventiler och filtertorkare. I tillämpningar med låg utomhustemperatur och långa rör rekommenderar vi att en backventil monteras vid kondensorns utlopp så att bristfällig matning av expansionsventilen förhindras vid uppstart. Välj en ventil som inte är trycktät så att stora tryckökningar förhindras för köldmedium i vätskefas, som kan finnas mellan magnetventilen (åtdragen) och backventilen.