Title: Systeminformasjon, brannslukking, Døli.pdf
Påse at påbudt reservemateriell til en hver tid er til stede. Alle vedlikeholds- og servicerutiner skal utføres av kompetent personell ved signerte kontrollrapporter.Påse at påbudt reservemateriell til en hver tid er til stede. Alle vedlikeholds- og servicerutiner skal utføres av kompetent personell ved signerte kontrollrapporter.Årlig bør anlegget kontrolleres av autorisert personell.FunksjonskontrollDriftsstilling: Punktene i beskrivelsen referer til driftsplakaten. Kontroller:1. Hovedventil A er helt åpen og låst. 2. Tømmeventil F er stengt. 3. Prøveventil E er stengt.NB! konferer øvrige instruks, eventuelt leverandør dersom anlegget er tilkoblet alarmsentralAlarmtest Informer alle berørte parter om alarmtest. Dersom anlegget er tilkoblet alarmsentral må funksjoner som for eksempel overføring til brannvesen, åpning av røykluker etc. avstilles dersom dette ikke inngår i testen. Konferer instruks fra leverandør av alarmsystemet