Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Protecta Rørstruper 6 lag med 50mm bredde på begge sider9-50mm gjennomgående cellegummi eller PE skum isolasjonAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderPP rør med vegg tykkelse 1.8-14.6mm, ≤ Ø178mm ink. isloasjonÅpning mellom plate og vegg fuges med FR Akryl, deretter med 100mm treskruer og stål skiver i hjørne og c/c ≤ 300mm, 50mm fra kantPVC TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 90 U/C (E 120)≥ 100MM MASSIVTRE - VEGGERMaks utsparing 600mm bred og 1200mm høy50mm FR Brannplate 1-S monteres med 100mm overmål, plate- kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderProtecta Rørstruper 2 lag med 50mm bredde på begge siderPVC-U & PVC-C rør ≤ Ø110mm med vegg tykkelse 2.7-6.6mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderKabler ≤ Ø14mm singel eller i buntÅpning mellom plate og vegg fuges med FR Akryl, deretter med 100mm treskruer og stål skiver i hjørne og c/c ≤ 300mm, 50mm fra kantPP TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 90 U/C (E 120)