Title: Dronning Mauds gate 1-3 Driftsstart Integrert test luftbehandling 360.019  Pareto 09  etg.pdf
Romrkontroll serveringIntegrasjonstestObjektCO2 giverRomtempgiverRTA giverRomtempgiverReaksjonKjølebehov VAV spjeld tilluft og avtrekk åpner. Vent. baffel .Ventil kjøling åpner.Ventilasjonsaggregat kompenserer med økt luftmengde når soner og rom er i bruk. Spjeldoptimalisering.Temperatur tillpassing. Varme og kjøling i ventil går sakte i sekvens for å tillpasse seg ønsket romtemperatur. Sekvens: Konforvann, luft, min luft, varmtvann, luftVentilasjonsaggregat kompenserer med økt luftmengde når soner og rom er i bruk. Spjeldoptimalisering.Ansvarlig entreprenørVent/autVent/autVent/autVent/autResultat testokokokokFeil ManglerSide 4 av 6Prosjekt: Formål: Dato: Tidsrom:IntegrasjonstestDronning Mauds gate 1-3 Pareto Driftsstart Integrert test luftbehandlingsystem 360.019 29.04.2021Side 5 av 6Prosjekt: Formål: Dato: Tidsrom:IntegrasjonstestDronning Mauds gate 1-3 Pareto Driftsstart Integrert test luftbehandlingsystem 360.019 29.04.2021Side 6 av 6