Title: +038=360.000-ST027T_02-Colibri Ceiling Ventil Swegon - Injusteringsguide.pdf
2. Manometer ansluts till mätslang(ar) alternativt nippelbrunn. 3. Ett mättryck, pi, (injusteringstryck) avläses på manometern. 4. Luftflödet kan nu beräknas med hjälp ekvationen på nästa sida.5. För att ändra luftflödet justeras spjället. I enstaka produkter justerar man luftflödet med plastpluggar eller justerbara spalter.5. För att ändra luftflödet justeras spjället. I enstaka produkter justerar man luftflödet med plastpluggar eller justerbara spalter.När rätt flöde/tryck erhållits låses spjällreglagen på följande sätt:Tilluftsdon: 1. I de fall spjällreglagen består av ett vitt och ett svart nylonsnöre, skall de sträckta snörena knytasihop till en s.k injusteringsknut. På detta sätt kan alltid det inställda spjälläget indikeras.2. Snörena lindas ett varv runt den låsskruv som finns i produkten. Spjälläget låses genom att skruven dras åt.2. Snörena lindas ett varv runt den låsskruv som finns i produkten. Spjälläget låses genom att skruven dras åt.