Title: +038=433.002-FS023._11-Tavlebyggeren Testskjema.pdf
Dette gjgres ved at motstanden mellom beskyttelsesleder og utsatte ledende deler males med instrument som gir en teststrgm pa minimum 10A gjennom en impedans pa 0,10hmMotstanden skal ikke overstige 0,10hmVerifikasjon av beskyttelsesleder Ihht EN 61439: WRlested oK | [Fovedjord - JordsKinne topp avskap | \/ | [Fovedjord -Jordskinner T kabelfelt | () | Rammeverk-jord | |Hgyspenningsprgving: Utfgres pa all hovedstrgm med alle vern pa.KommentarAll styrestrgm, overspenningsvern, instrumentering og kWh-méalere ma vaere avslitt ellerfrakoblet fgr test!Prgven anses som bestatt hvis det ikke forekommer gjennomslag eller overslag og gront lysProvespenning 300<Ui<690V 1890V<oo%]+®oFBoN||||i|||EREENIEREEIsolasjonsmaling:Det skal utfgres isolasjonsmalinger mellom strgmkretser og utsatt deler med enmalespenning pa 500V. Kravet er min 10000hm/VWMilested oK |N NVN YTegnforklaring i godkjenningsfelt: "V" tegn betyr godkjennelse av kontrollpunkt