Title: 365 IV D - 2.1.2 001 Drift og vedlikehold Aggregater.pdf
ører energien.KontrollM6 Batterieneluftesvedbehov. Kontroller atdetikkefinneslekkasje og at systemet harforeskrevet glycolblanding. Kontroller atvannl ås på avtrekksbatteri er påsattutl øpet.VedlikeholdM6 Batteriene børstesog s tøvsuges.Eventuellt rengj øringmed s åpevann. Dryppanne på avtrekksbatteri rengjøres.www.novema.noNovemaaggregaterASarbeiderkontinuerlig medsinproduktutvikling.Dettekan føre til endringeruten forutg åendevarsel.08.03.09Side 5HEAT-PIPEGJENVINNING Heat-pipeveksler er bygdoppavmangevertikalelukk R-134A. Det er på rørene på pressetlamellermedlitenlamellavstand. Tilluftvilalltid v ære den øverste delen avvekslerblokken. På varmeveksleren er detmontert et bypass / stengespjeldsomlederluftenforbi vedavisingell er når detikke er behovforvarme. Undervarmeveksleren er detmontert endryppannesomsamler opp kondensvann. Funksjon Avtrekksluftenvarmer opp kj ølemedieisomfordamper og stiger oppi devertikale rørene tiltilluftsdelenogvilkondens Prosessen er selvsirkulerende.