Title: [Untitled].pdf
Har endringene betydning for bygningens sprinkleranlegg fareklasse? NeiEr det foretatt endringer p& sprinkleranlegget? Ja Undersprinkling av noe produksjonsutstyr er demontert.Har endringene betydning for bygningens sikkerhetsniva? Nei Kommentarer: FUNKSJONALITET, DRIFT OG VEDLIKEHOLD SIDEN IDRIFTSETTELSE Har anlegget Igst ut p.g.a brann? Nei Dato Igst ut: Sted Ipst ut: Ble brannen slokket av anlegget? Nei Antall sprinkler som ble Igst ut: 0 Har anlegget Igst ut uten brann? Nei Arsak: Antall sprinkler som ble lgst ut: 0 Inng8r anlegget i virksomhetens Ja KS- eller HMS-program? Er vedlikeholdsprogram utfgrt? Ja Er alarmoverfgring prgvet? Nei Fungerte alarmoverfaring? Nei Kommentar: Alarmoverfgring ble ikke testet da ansvarlig for sprinkleranlegget var utkalt til sivilforsvaret ved kontrollen.Lilleborg AS Avd. Ello Rutinekontroll utfart 02.05.2018 av Sprinklerkontroll AS Side2/3Stor alvorlighetsgrad StedMiddels alvorlighetsgrad