Title: DM 1-3 Integrasjonstest Hovedkurs varme og kjøling.pdf
Vakuumutskiler: 370.001-ML041Pumpe: 370.001-441 370.001-LR441Vakuumutskiler: 370.001-ML041Pumpe: 370.001-441 370.001-LR441Vakuumutskiler: 370.001-ML041Energimåler: -OE901 frikjøling -OE902 kjøleproduksjonReaksjonPumpe starter og pådrag ith.fast setpkt. på frekvensomformerVakuumutskiller starterHovedbryter (AUTO posisjon) Delfunksjon (AUTO posisjon)Sirkulasjonspumper: Drift og feilsignal. Drifstimer Energimålere: Systemvirkningsgrad Vakuumutskiller: Drift og feilsignal Pådrag pumper Erverdi temperaturgivere Energi Avlesning, nullsum, COP, systemvirkningsgradAnsvarlig entreprenør Rør /aut.Resultat testOk, ligger på fast settpunkt. Pumpe går alltid.Signal inne på SD. OKDet er ikke bryter på styring av pumpe JP441. Dette er en kitisk pumpe som ikke må stoppes. Ikke venderposisjon i SD anlegget.Signal inne på SD. OKSignaler inne på SD, OKVakumutskiller signal på drift og feil ligger inne på SD, temp og pådrag pumpe ok.