Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
6. Оборудование необходимо визуально осмотреть для обнаружения возможных дефектов.6. Оборудование необходимо визуально осмотреть для обнаружения возможных дефектов.7. Конструкция холодильной системы должна обеспечи- вать не более 6-8 запусков компрессора в час.7. Конструкция холодильной системы должна обеспечи- вать не более 6-8 запусков компрессора в час.Проверки после пуска Через несколько часов работы выполнить следующие проверки: 1. Напряжение и сила тока, потребляемые агрегатом. 2. Регулировка предохранительного реле давления. 3. Высокое и низкое давление в системе. 4. Свободное вращение вентилятора конденсатора. 5. Перегрев и переохлаждение системы. 6. Проверка уровня масла в компрессоре. 7. Повторный поиск утечек хладагента. 8. Для выносных агрегатов см. рекомендации в руковод-стве по эксплуатации.