Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
Kontroller at funksjonsomkobler på I/O-modul er satt i stillingen C, og at kabel er koblet til COM 6-11 på styreenhet IQlogic. 10 sekunder alarmforsinkelse. BATTERIVARMEVEKSLER, TRYKKGIVER DEFEKT Trykkgiver for batterivarmeveksleren er defekt eller ikke tilkoblet. Kontroller klemmetilkobling. 10 minutters alarmforsinkelse. BATTERIVARMEVEKSLER, LAVTRYKK VÆSKEKRETS Manometer registrerer for lavt trykk. Kontroller klemmetilkobling. Kontroller at lufting av væskekretsen er riktig utført, og om det finnes en eventuelle lekkasje. 5 minutters alarmforsinkelse. BATTERIVARMEVEKSLER, TRYKK UNDER ALARM- GRENSE Væsketrykkgiveren registrerer for lavt trykk. Kontroller klemmetilkobling. Kontroller at lufting av væskekretsen er riktig utført, og om det finnes en eventuelle lekkasje. 10 sekunder alarmforsinkelse.AAA11110 m5 m10 s101Alarmgruppe 17: Roterende varmeveksler17:1241