Title: Data tester Smestad skole - Detaljert.pdf
Remote: 36-45 30,3 26,7 3,6 500,00Worst Value: Local: 36-45 30,1 26,7 3,4 500,00Remote: 36-45 30,3 26,7 3,6 500,00dB 0501000Local250500 MHzdB 0501000Remote250500 MHzACR-F: PassPair: Value (dB): Limit (dB): Margin (dB): Frequency (MHz):Worst Margin: Local: 12-45 20,7 10,3 10,4 497,00Remote: 12-36 21,0 10,5 10,5 483,00Worst Value: Local: 12-45 20,6 10,2 10,4 500,00Remote: 12-36 20,9 10,5 10,4 484,00dB -20401000Local250500 MHzdB -20401000Remote250500 MHzPS-NEXT: PassPair: Value (dB): Limit (dB): Margin (dB): Frequency (MHz):Worst Margin: Local: 36 27,9 23,8 4,1 500,00Remote: 36 29,6 23,9 5,7 496,00Worst Value: Local: 36 27,9 23,8 4,1 500,00Remote: 36 29,5 23,8 5,7 499,00PS-ACRF: Pass Worst Margin: Local: 45 66,1 54,3 11,8 2,20Worst Value: Local: 12 19,3 7,3 12,0 495,00Remote: 45 71,8 60,0 11,8 1,15Remote: 36 19,6 7,4 12,2 487,00