Title: 360.003 Teknisk underlag.pdf
1 stk Covent AS automatikk integrert i aggregat størrelse CK01 t.o.m. CK06. Regulator type CORRIGO 5.0 CO-E283W- 4 med displayenhet og 3 m kabel. Viftene reguleres av frekvensomformer plassert i viftekammeret. 5 stk temperaturfølere er inkludert, i inntak, tilluft etter varmegjenvinner, tilluft, avtrekk og avkast. Styring av stengespjeld for tilluft og avtrekk, inkludert spjeldmotorer. Aggregatet er ferdig internt kablet og funksjonstestet. Automatikken leveres som standard med luftmengde registering og mulighet for luftmengde regulering. Analoge filtervakter, samt virkningsgrad og SFP-faktor avlest i display. (Momentan/uke/måned). For utfyllende informasjon: www.covent.no/automatikk1 stk Utetemperaturstyrt veksling mellom utekompensert tilluft og avtrekksregulering med min/maks begrensning (kaskade).1 stk Styring av viftemotorer, inntil 2 x 2,2 kW effekt. Inkludert frekvensomformere.