Title: +038=360.018-#####._07-360.018 GOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Dato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000340056Trykk PaLydnivå dB(A)35731283137184996182007810074278144304887350818kAll68dB78dB(A)58dB73dB(A)59dB74dB(A)72dB81dB(A)44dB60dB(A)1 Pa2 PaSide: 18/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.018 - 360.018 GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/h - 80%Dato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000340056Filterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonen1,31 m/sAnbefalt dim. trykkfall83 PaStarttrykkfall41 PaSluttrykkfall124 Pa1Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G025FRXHCP01Kjølemaskinen leveres fylt og montert1Roterende varmeveksler RX/HCRoterende varmeveksler av typen RECOsorpticSorpsjonsbehandletTurtallsregulertTrykkfall, tilluft137 PaTrykkfall, avtrekk144 Pa