Title: 365_360.011 DVCompact Drift og Vedlikehold.pdf
Inspeksjon av vibrasjonsdempere og fleksible koblingerEttervarmebatteriLuftingKontroll av batteristatusXInspeksjon av overopphetings- vakttermostat (EL-batteri)KjølebatteriLuftingRengjøring av dryppkarXKontroll av batteristatusInspeksjon av dråpefangerRengjøring av tilluft- og avtrekksventilerRengjøring av uteluftinntakXRengjøring av kanalanlegg1. Eller i henhold til gjeldende forskrifterDVCompact21Ved behovXX1Drift- og vedlikeholdsInstruksjonerSystemair AB5.3.1 Skifte tilluft-/avtrekksfilterPosefilteret kan ikke rengjøres og må skiftes ut ved behov. Nye filter kan bestilles fra Systemair. Driftstiden mellom filterskiftene avhenger av luftforurensningen på installasjonsstedet. En filtervakt indikerer når det er på tide å skifte filtrene. Dette vil aktivere en alarm i kontrollpanelet.Du går da frem som følger:1. Skift ut filtrene med nye som beskrevet under.