Title: +038=433.002-FS042._05-Eaton Tavlebyggeren FDV.pdf
Is >25kA Samleskinnesystem 4-pol., skinne avstand 40mm. 2x12x5mm kobber. Max avstand skinneholder 250mm, montert på standard moduler. • Strøm In=355A • Støtstrøm Is >25kA Samleskinnesystem 3-pol., skinne avstand 60mm. 12x10mm kobber. Max avstand skinneholder 500mm, montert på standard moduler. • Strøm In=355A • Støtstrøm Is >40kA Standarder • Testet etter EN 60 439-1 • Beskyttelsesklasse II etter DIN VDE 0603 • IP43 i h.h.t. EN 60529 • IP3X med åpne dører • Isolasjons koordinasjon for lavspenningsutstyr i h.h.t. IEC664-1 • Isolasjonsspenning AC 400 V • Overspenningskategori III i h.h.t. EN 60 947-1 • Forurensningsgrad i h.h.t. EN 60 947 -1 • Isolasjonsklasse II og IIIa i h.h.t. EN 60 947-1 Plassering • For innendørs bruk • +35° C (24h) • +40° C max. - 5° C min • 50% relativ fuktighet ved 40° C, kortvarig 100% ved 25° C.