Title: FDV-DOKUMENTASJON.pdf
180°Cogeffektivtforhindregjennombrenningiopptil4timer.Fugemassensbrannmotstandihenholdtiltestedeverdieroppnåsnårfugemassenharherdetiminimuménmåned.Enkeltemetallrørkreverrustbeskyttelsevedbrukavfugemasser,maling,innstøpingmedbetongetc.Lesderforrøretstekniskedatabladførfuging.BRUKSANVISNING:Overflatenmåværetørr,renogfriforfettogstøv.Påføringstemperatur+5°Ctil+30°C.Tålerskjøtermedbevegelseopptil12,5%.Overflatenmåværeren,tørr,støv-ogfettfri.Bunnfyllingslistbenyttesforåfåkorrektdimensjonpåfugen.Fuktunderlagetforoptimalvedheft.Anvendkunrentvannvedeventuellutjevningavfuger.•SINTEF-godkjentforfugingogtettingavrør-,kabel-ogkanalgjennomføringer(semonteringsanvisningenfordetaljer)•Kanbrukesideflestetyperkonstruksjoneroggjennomføringer•EI30–>EI240•Tilfredstillerlydtettingskrav•Permanentfleksibelopptil12,5%•Varmeekspanderendeved180oC•Passertildeflesteoverflater,inkludertbetong,tegl,leca,stål,tre,gips,glass,pvcogdeflesteikke-porøseoverflater•Herderraskt•Ingengrunningnødvendigforpåføringmotdeflestematerialer•OvermalbarTEKNI