Title: 01.2 Funksjonsbeskrivelse Brannalarm Smestad skole.pdf
System informasjon Smedstad Skole542.01 BrannalarmanleggDato: 23.05.2018Rev: ABrannsløyfePrinsippTalevarslingBrannsløyfeBrannsentralSafetel/NøkkelsafeForutsetningerFor brannalarmanlegget ligger veiledning VTEK10, NS 3960 til grunn som forskrift for brannalarmanlegget.SentralutstyrDet er montert 2 stk FX3-Nett brannsentral, 2 stk brannmannspanel type FMP2.Disse er plassert som følger:Brannsentral type FX3-NETT plassert i rom Eksisterende Vaktmestekontor  Brannsentral type FX3-NETT plassert i rom EF rom – U03 rom nummer  Brannmannspanel type FX-FMP2 plassert V/ vaktmester rom 160 1 etg.  Brannmannspanel type FX-FMP2 plassert V/ vaktmester rom 087 nytt vindfangDet er installert brannmannspaneler i henhold til oversikt over. Ved brannmannspaneler og brannsentraler er det montert orienteringsplan som viser oversikt over bygget. På brannsentraler og brannmannspaneler kan man avstille og tilbakestille alarmer samt utføre inn- og utkoblinger.Deteksjon