Title: 360.005 Teknisk underlag.pdf
16,5 m² 60,13 Pa 1 stk. 2 stk. 130,06 pa 200 Pa 2 128,80 kwh1 stk Roterende varmeveksler. Vanlig rotor, 1532-250-1,6 med drivmotor.TILKOBLING •Motor tilkobles mot frekvensomformer. •Frekvensomformer stilles inn med maksimal driftfrekvens, slik at rotoren går med ca 10 -12 omdreininger pr minutt ved maksimalt varmebehov. •Kontroller Rotasjonsretning er angitt med pil.atrotorenrotereririktigretning.OPPSTART •Kontroller at tetningslister ligger inntil rotoren, slik at lekkasje unngås. •Kontroller at Rotasjonsretning er angitt med pil. •Kontroller omdreiningene på rotoren ved maksimalt varmebehov. Anbefalt hastighet er 10 – 12 omdreininger pr minutt. •Kontroller at rotoren roter jevnt.rotorenrotereririktigretning.