Title: 370.011 NT100 Statico-montage_SV-NO-DA-FI_low (12).pdf
svnodafiInstallation | Installasjon | Installation | Sijoittaminen paikalleenSGV> 0 °CGVGVSSSGVP0SGVSGVSSSD 8−80SD 8−50SD 8−80SU 140−800SG 1000−5000Idrifttagning: ställa in P0, pa | Oppstart: still inn P0, pa | Idriftsættelse: Indstil P0, pa | Käyttöönotto: Arvon P0, pa säätötHSTStaticoDpa/tminpe/tmax∆pPSVP00,3≥≥0,5PSVDLV*DNepaSS DS DP0 = 0,3 bar + HST/10 + pDP0 = 0,3 bar + HST/10 + pD + Δppa ≥ 0,6 bar + HST/10 + pD pa ≥ 0,6 bar + HST/10 + pD + ΔpP0≤ DN 25: → Avtappningsventil DLV Sikret stengeventil DLV Aftapningsventil DLV Suojattu sulkuventtiili DLV : Montering | Drift Montering | Drift Montering | Drift Asennus | KäyttöpD = 0 bar TAZ ≤ 100 °C pD = 0,2 bar TAZ = 105 °C pD = 0,4 bar TAZ = 110 °C≥ DN 32: → Främmande fabrikat Produsert av andre Fremmed fabrikat Kolmannen osapuolen valmistamaDNe Expansionsledning | Ekspansjonsledning | Ekspansionsrør | Paisuntalinja20 1000 300DNe** Q | kW Q | kW