Title: Styrecentral-SV-24V-48V.pdf
Dimensioner (BxHxD)343 x 450 x 178 mm343 x 450 x 178 mmVægt inkl. batterierMax. 22 kg.Max. 32 kg.FarveHvid frontlåge / sort kabinetHvid frontlåge / sort kabinetBrandgrupper1 eller 2 grupper (ved dip switch) med linieovervågning / max. strøm for eksterne brandtryk (LED/buzzer) = 14mA = 6 stk. BVT brandtrykKomfortgrupper1 eller 2 grupper (ved dip switch)- Ubegrænset antal trykRøg- og termomelder2 linier max. 22 stk. på hver / Maks strøm 1,1 mA pr. linje ≈ ca. 2 x 22 = 44 detektorer. Trig punkt 30mAVind- og regnsensor indgang / luk altJaJaAlarmudgangJa - potential skiftekontakt, max. 48V / 0,5AJa - potential skiftekontakt, max. 48V / 0,5AFejludgangJa - potentialfri skiftekontakt, max. 48V / 0,5AJa - potentialfri skiftekontakt, max. 48V / 0,5A24VDC for strømforsyning ud24VDC / max. 0,5A - ved 230VAC drift24VDC / max. 0,5A - ved 230VAC driftBusforbindelseIntegrerer de fleste funktioner. Fra 2-10 centraler i samme busforbindelse/brandgruppe