Title: +135.01=370.001-JP502T_01-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Regulatorens I-andel (eller integral andel) integrerer via regulerings- avviket. Et konstant avvik gir en lineær stigning på utgangen til regu- latoren. Slik unngår man et kontinuerlig reguleringsavvik.Monterings- og driftsveiledning Wilo-Stratos GIGA, GIGA-D, GIGA B (11-22kW)491050VedlikeholdSikkerhetRegule- ringsandelFabrikkinnstil- lingInnstillingsområde Trinnoppløs-ningPID0.50,5 s0 s (= deaktivert)2,0 -30,0 ... -1,99 ... -0,01 1,99 ... 0,00 2,0 30,0 ... 10 ms ... 990 ms ... 1 s 300 s ... 990 ms 0 ms 300 s ... 1 s0.1 0,01 0,01 0.1 10 ms 1 s 10 ms 1 sTab. 9: PID-parameter