Title: Funksjonsbeskrivelse - 320.001 Energisentral.pdf
FUNKSJONSBESKRIVELSEENERGISENTRALSysteminformasjonSystemet er plassert i tekniskrom, U2. Systemet henter sin varmeenergi primærtfra varmepumpe forsynt via jordvarme, systemet, 350.001.I tillegg er installert en el-kjel på 150 kW for å spisse ved lav utetemperatur.Tavler og undersentraler:Systemet styres og reguleres fra:Tavle434.001, plassert i samme rom.Undersentral =434.001-U01, montert i tavlen.Pumpene er frekvensstyrt. Systemet er mengderegulert, men medkonstant mengde over varmepumpene, begge sider.Varmepumpen er levert med integrerte pumper på varm side.Varmepumpen er levert med intern automatikk og kommunisererpå BACnet mot SD anlegget. Varmepumpen henter strøm direktefra hovedtavlen.Henvisning til tegninger:V.36.01.021 Prinsipp varmesentral –energibrønner.Kommunikasjon sirkulasjonspumper:Alle sirkulasjonspumpene i systemet er tilkoblet via BACnet MS/TP,og alle relevante verdier blir presentert, som:Momentanforbruk (W)Flow (m3h)Totalforbruk (kWh)