Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
1 x A1, A2, X1 x A1, A2, X5 x FGPG 100Steinull 100kg/m3, 5095 x 9510 x FØ 90270 x 2701 x A1, A2, Xalternativt 10 x FGPG 100Steinull 100kg/m3, 50RISE Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 TrondheimBesøksadresse Tillerbruveien 202 7092 TillerTelefon 464 18 000E-post / web post@risefr.no www.riesfr.noForetaksnummer NO 982 930 057 MVABETONGDEKKE ≥ 300 mm:Tabell III.2 Brannmotstandstid 120 minutter, kan benyttes ved krav tilsvarende EI 120 Firkantete hylser med lengde 400 mm, plassert med symmetrisk utstikk.Kabelhylse type (mm) 65 x 65 95 x 95 65 x 65Utsparing (mm)Innvendig kabelføring1 x A1, A2, X1 x A1, A2, X5 x FTykkelse GPG i plan med overkant dekke (mm)GPG 10095 x 9510 x FBETONGVEGG ≥ 100 mm:Tabell III.3 Brannmotstandsklasse E 120/EI 60. Utsparing ≤ 400 x 400 mm. Runde hylser med lengde 330 mm.Kabelhylse type (mm) Ø 30 Ø 50 Ø 70 Ø 70Utsparing (mm)400 x 400Innvendig kabelføring