Title: +038=360.000-FA041._04-UV Control filterkontroller Jeven - installasjonsguide.pdf
Fönster 5: Här syns värdet det förprogrammerad hysteresvärdet, detta får inte ändras! Tryck på knappen ”SET/RESET” för att gå vidare.Fönster 6: (t1) Här programmeras en fördröjning av utgående larm från att det har detekterats en strömförlust, Finder 71.51 är programmerad med en fördröjning på 10 sekunder. Detta värde bör inte ändras. Tryck på knappen ”SET/RESET” för att gå vidare.Rätt till ändringar förbehållesJEVEN UV-Control Installation20INSTÄLLNINGAR OCH HANDHAVANDE4. PROGRAMMERING AV LARMGRÄNS forts.Fönster 7: (t2) Här programmeras en fördröjning när Finder 71.51 ska börja göra underströms mätningen, fördröjningen är programmerad på 10 sekunder för att strömmen ska bli stabil innan mätning. Detta värde bör inte ändras! Tryck på knappen ”SET/RESET” för att gå vidare.Fönster 8: Val av minnesfunktion, minnesfunktionen ska inte användas. Får inte ändras! Tryck på knappen ”SET/RESET” för att gå vidare.Rätt till ändringar förbehållesJEVEN UV-Control Installation21