Title: Dokumentasjon Tavler - ved utbygging 2008-2009.pdf
(Trykk MAX og MIN knappene samtidig for å komme inn i programmeringsmenyen.)(cid:190) Medknappen bekreftes valgene og en gårvidere til neste punkt i menyen.(cid:190) Med MAX knappen kan man veksle mellom de aktuelle verdiene, eller øke verdien på det valgte siffer.(cid:190) MIN knappen brukes til å flytte markøren fra siffertil siffer.De forskjellige valgene er fortløpende beskrevet:1.5.- Oppsett av snittforbruk parametere(Maximum Demand).a) PARAMETER SOM KONTROLLERES: ("SET Pd Code xx")Ingen Tre-fase aktiv effekt Tre-fase tilsynelatende effekt Tre-fase strøm Strøm pr. fasekW III kVA III AIII00 16 34 36A1-A2-A3 A-PHIntegrert effekt/strøm gjennom integrasjonsperioden.b) INTEGRASJONS PERIODE (fra 1 til 60 minutter): ("SET Pd Per xx") c) NULLSTILL LAGRET MAKSIMUM VERDI: ("CLr Pd no”) no eller YES1.6.- Valg av oppstart-skjerm.Her kan man velge mellom fast eller vekslende skjerm-bilde ("SET def Page”): a) Fast side: velg den av instrumentets sider som