Title: +038=360.000-LH005T_04-WISE Parasol Konfortmodul Swegon - Produktdatablad.pdf
Temperaturdifferanse mellom varmevannets tilløp og retur (K)Diagram 5. Vannmengde – varmekapasitetTrykkfall for varmeslynge ∆pv = (qv / kpv)2 ∆pv qv kpvTrykkfall i varmeslynge (kPa)Mengde varmevann (l/s), se Diagram 6Trykkfallskonstant for varmeslynge, se Tabell 6–9Diagram 6. Trykkfall – vannmengde varme16Tabell 6 – Varmekapasitet WISE Parasol 600 MFDysetrykkDyse- innstilling1)Primær- luftmengde (l/s)Lydnivå dB(A) 2)Varmekapasitet vann (W) ved ∆Tmv 3)Trykkfallskonstant luft/vann50 PaLLLL7,2<2051011020215303204012550130601kpl 1,01kpv 0,0241LHLH13,4<201322643885156377621,890,0241HHHH19,6201422854205566888192,770,024170 PaLLLL8,5<201162353504665836981,010,0241LHLH15,9241482974395857268671,890,0241HHHH23,2251613204716267759242,770,024190 paLLLL9,6201302573865146417691,010,0241LHLH18,028163323480635