Title: +038=360.000-LC007T_03-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Drifts- og vedlikeholdsinstruks.pdf
Kontroller at viftehjulet roterer fritt, og at det ikke er noen friksjon. Om nødvendig kan plast- ringen (Fig. 9- a) på luftinnløpet til viften justeres, ved å forsiktig løsne tre skruer (Fig. 9- b). Denne kontrollen må utføres hver gang hoved kondenspannen har vært demontert, og før enheten blir slått på igjenKontroller at viftehjulet roterer fritt, og at det ikke er noen friksjon. Om nødvendig kan plast- ringen (Fig. 9- a) på luftinnløpet til viften justeres, ved å forsiktig løsne tre skruer (Fig. 9- b). Denne kontrollen må utføres hver gang hoved kondenspannen har vært demontert, og før enheten blir slått på igjenSelve enheten må stå i perfekt vater, for å forhindre problemer med drenering av kondens- vannet fra enhetenSelve enheten må stå i perfekt vater, for å forhindre problemer med drenering av kondens- vannet fra enhetenFor enheter med 180° luftinntak/avkast frontpanel må man passe på at avstanden motDrifts- og vedlikeholdsinstruks – CoadisLine 600 – N1147D-NO0715