Title: 01 Brannkonsept - ISS, Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
2 Antall, plassering3 Håndslokkeapparat4 Brannslanger5 Merking av slokkeutstyrSlokkeutstyr skal være plassert slik at det er enkelt å lokalisere og bruke i alle deler av byggverket. Maksimal lengde på brannslanger skal ikke overstige 30 meter. Brannslanger må ikke plasseres i trapperom. Håndslokkeapparater kan være pulverapparater på minimum 6 kg med ABC-pulver, eller skum- og vannapparater på minimum 9 liter eller på minimum 6 liter og med effektivitetsklasse minst 21A etter NS-EN 3-7 [16]. Brannslanger skal tilfredsstille NS- EN 671-1 [18] Stedene hvor manuelt slokkeutstyr er plassert må være tydelig markert med tilvisningsskilt som er synlige på tvers av ferdselsretningen. Skiltene må være etterlysende eller belyst med nødlys.For materiell som krever bruksanvisning, må denne finnes på eller ved materiellet, også på de mest aktuelle fremmedspråk.WWW.FIRESAFE.NOKommentarer og referanser