Title: +038=360.000-LH005T_04-WISE Parasol Konfortmodul Swegon - Produktdatablad.pdf
Temperaturdifferanse mellom primærluft (tl) og romluft (tr) (K)Vannets kjølekapasitet Pk = 4186 · qk · ∆Tk Pk qk ∆TkVannets kjølekapasitet (W)Mengde kjølevann (l/s)Temperaturdifferanse mellom kjølevannets tilløp og retur (K)Diagram 3. Korrigert kapasitet – vannmengde, WISE Parasol 1200Diagram 1. Vannmengde – kjølekapasitet11Diagram 4. Trykkfall – vannmengde kjøling12Tabell 1 Kjølekapasitet WISE Parasol 600 MFDysetrykk Dyseinn- stilling 1)50 PaLLLLPrimær- luftmengde(l/s)7,2Lyd- nivå dB(A) 2)<20Kjølekapasitet primær- luft (W) ved ∆Tl6810126526986104 196Kjølekapasitet vann (W)ved ∆Tmk 3)7891011226258 287319 348Trykkfallskonstant luft/vannkpl 1,01kpk 0,0200LHLH13,4<2096129161193 258 300 338 380 422 4641,890,0200HHHH19,620141188 235 282 278324370415461 5022,770,020070 PaLLLL8,5<206182102 122 228266 304 338 3764131,010,0200LHLH