Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
Installation • Expansionskärl på mellan 2 och 25 liter monteras hängande på vattennippeln (E). Använd vid behov murkonsol MB 2, MB 3 eller Flexconsole (8-25 liter). (bild 2)Expansionskärl med en volym på 35-80 liter kan antingen vägg- monteras med vattennippeln neråt, eller ställas på golvet. (bild 3)Expansionskärl med en volym på 35-80 liter kan antingen vägg- monteras med vattennippeln neråt, eller ställas på golvet. (bild 3)Idriftsättning Om det fabriksinställt förtrycket inte är detsamma som det beräknade förtrycket för systemet, måste förtrycket justeras. Vattensidan på kärlet bör tömmas. Skruva av ventilkåpan (F) och justera förtrycket. Sätt sedan tillbaks ventilkåpan (F). Följ dessa steg för idrifttagande: 1. Öppna avluftningspunkterna. (bild 6, bild 7) 2. Fyll systemet långsamt tills expansionskärlets fyllnadstryck är 0,2 bar högre än förtrycket. Tappa av luft från systemet under påfyllning. (bild 8)Expansionskärl med en volym på 100-1 000 liter ska ställas på golvet. (bild 4b)