Title: +038=360.000-FA041._06-UV-Turbo Kjøkkenhette Jeven - Drift og vedlikeholdsmanual.pdf
1000m3/hPm(Pa) = Tryck uppmätt i mätuttagetTilluftsspridareBredd (mm)Höjd (mm)K1 (m³/h)54020050077.0Kåpans höjd mm54033050020050029019245.033050029096.0Kåpan levereras från fabrik med ett förinställt tryckfall på tilluften på 25-35 Pa för aktuellt flöde. Spjället justeras genom att demontera tilluftsspridaren och anpassa antal öppna hål i spjället.K2 (l/s)21.453.312.553.3Q = K x √Pm Pm = (Q/K)²Vid mätning av tryck skall tilluftsspridaren vara monterat i tilluftsdonet.Rätt till ändringar förbehållesDrift- skötsel och injustering)H( d ö Hj11INJUSTERINGJUSTERING AV SPRIDNINGSBILD: JSI UV-Turbo, JSI TurboTilluftens spridningsbild och flöde kan enkelt justeras, vilket möjliggör en dragfri tillförsel av friskluft.Justering av horisontell spridningsbildGenom att justera läget på vertikala styrplåtar i spridaren kan luften regleras i sidled.Envägs inblåsningDeplacerande inblåsningTvåvägs inblåsning