Title: FDV - Luftfordelingsutstyr.pdf
6. låsning av skarv. samtliga skarvar skall låsas med plåt skruvar eller med blindnitar i kanaler. Beställaren avgör vilket som kan användas med hänsyn till rensning. antal skruv/blindnit per skarv framgår av nedanstående tabell. skruvarna/blind nit-arna placeras på ett sådant avstånd från röränden att gummitätningen ej skadas och placeras även med jämn delning runt mantelytan och så att den radiella spal- ten mellan rör och detalj blir så liten som möjligt. låsningen kan utföras med rör och detaljer placerade på golvet men kan också ske efter upphängningen. Figur. 11