Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16.pdf
Ik1p max0,3960,990,5710,5270,010Ik1p max ende0,2941,000,4240,9560,010Ik1p min0,2151,000,3101,7880,010Ij max0,3801,000,548Ij max ende0,2851,000,411Ij min0,2081,000,300@ = Vernet tilfredsstiller ikke alle krav i forskrift/norm # = Ikke forskriftsstridig, men vær oppmerksom på løsningenAnleggets adresse:Beregningsresultater for anlegget: Døli Pleie og OmsorgshjemSørum Elektriske ASFordeling 433.1.1Sørumsandvegen 931921 SØRUMSANDVer.5.5.06Tel: 63825575Dato.29.04.2015Dato:19.04.2016 15:12:11NEK 400:2014400 V TN-SSide34(48)av42BeregningsresultaterKurs nr.Q50Det er angitt at kursen ikke behøver å være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvernVariabel last: .Beskrivelse:PlatetoppMerkespenning:230 VAntall faser:2Laststrøm:25,00 AFasekobling:L1-NCos phi:0.9Merkeeffekt, Pn:5,2 kWUtnyttelsegrad:1Merkeytelse, Sn:5,7 kVASamtidighetsfaktor:1