Title: firesafe_varmeekspanderende_ex_montasje_2016.pdf
NOTER (1) Bakdytt med 70 mm mineralull, densitet ≥ 40kg/m3. Rørisolasjon med densitet ≥ 40kg/m3. (2) Bakdytt med 60 mm mineralull, densitet ≥ 40kg/m3. Maks utsparing ≤ 600 x 600 mm, bygd inn i FS GPG – branntettemasse, alternativt FS- brannplate eller tilsvarende (2 x 50 mm, 120kg/m3). (3) Bakdytt med mineralull, densitet ≥ 40kg/m3. (4) Bakdytt med 70 mm mineralull, densitet ≥ 40kg/m3. Maks utsparing ≤ Ø200. (5) Bakdytt med 70 mm brennbar isolasjon som for eksempel polystyren. (6) Bakdytt med 50 mm mineralull, densitet ≥ 40kg/m3. Maks utsparing ≤ 1200 x 1200 mm, bygd inn i FS GPG-branntettemasse, alternativt FS-brannplate eller tilsvarende (2 x 50 mm, 120kg/m3). (7) Bakdytt med 70 mm brennbar isolasjon som for eksempel polystyren.Brennbar rørisolasjon og bakdytt kan erstattes med ubrennbart materiale.Rørisolasjon av mineralull densitet 40kg/m3 kan erstattes med annen rørisolasjon med høyere brannmotstand.Firesafe Varmeekspanderende EXG N N S I V N A E J S A T N O MI