Title: +175=300.001_KORT ORIENTERING OM AKTUELLE ANLEGG.Beskrivelse.pdf
Aggregatene 3 6.0 I og 3 6.02 har turtallsregulerte viftemotorer Aggregatene 36.03 har viftemotor for konstant turtall.Kjøling for systemene er basert på DX-kjøling.Luftmengder er tatt ut i henhold til kravspesifikasjon fra Bygghene / Byggherrens RIV, alternativt PbI-97 der spesifi kasj oner manglet.VVSNITTEDAL KOMMUNE DØHLT SYKEHJEMFDV-DOKUMENTASJONWS2. Informasjon om aggregatets inndeling fordelt på byggets arealer.System 36.01 Vestfløy samt vestlig22.000 m3/h -Teknisk rom Plan Tak Del2del av mellombygg System 36.02 Østfløy samt østlig del av mellombygg System 36.03 Kafeteria/ Kjøkken23.000 m3/tr -Teknisk rom Plan Tak Del210.220 m3/h -Teknisk rom Plan Kjeller Del 5Plan U Del 53. Informasjon om avtrekkssystemer i bygget.System 36.04 Rom 1110 Vaskeri700 m3/hI himling Rom 1111 Tøybearbeiding, Plan U Del 5System 36.05 Rom 1108 Kjølttøy100 m3ihI himling Rom 1109 Sortering, Plan U Del 5System 36.06 Rom 1215 Hårpleie740 m3ihI himling Rom 1215 Hårpleie, Plan U Del4