Title: 360.004 Teknisk underlag.pdf
xTrykkføler, filtervakt i avtrekk.1xTrykkføler, filtervakt i tilluft.1xTemperaturføler montert i tilluft, etter varmegjenvinner, før varmebatteri.1xTemperaturføler montert i inntak.1xTemperaturføler montert i tilluft.1xTemperaturføler montert i avkast.1xTemperaturføler montert i avtrekk.1xRøykdetektor i tilluftskanal, stopper aggregat. Eksternt potensialfritt signal for start/stopp av aggregat. Tilpasset for 2 separate eksterne signal. (Fra Brannmelder sentral)1xEksternt potensialfritt signal stopper avtrekksvifte, stenger spjeld i avtrekk, legger inn 100 % varmepådrag på varmtvannsbatteri og slår av ALLE ALARMFUNKSJONER. 24V strømforsyning til eksternt spjeld er med. Styresignal for åpning av eksternt bypasspjeld og start av ekstern røykgassvifte.1xEksternt potensialfritt signal stenger spjeld i avtrekk og åpner bypasspjeld for røykbypass. Legger inn 100 % varmepådrag på varmtvannsbatteri og slår av ALLE ALARMFUNKSJONER.1x