Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
326 1 4 37 3 2 76 0 M T M T2 1 6 08 8 8 25 0 M T7.9.5 VarmeenergimålerVarmeenergimonitoren beregner varmeenergiforbruget i anlæg- get. Den indbyggede flowestimering som er nødvendig til bereg- ningen, har en typisk nøjagtighed på ± 5 % af Qmaks. Jo mindre flow gennem pumpen, desto mindre præcis bliver aflæsningen. I de værst tænkelige situationer såsom lukket ventildrift kan nøjag- tigheden være op til 10 % af Qmaks. Den reelle nøjagtighed ved et driftspunkt vises på MAGNA3-displayet (fås til pumper med pro- duktionskoder fra 1838). Nøjagtigheden af temperaturmålingen afhænger også af sensortypen. Derfor kan du ikke bruge varme- energiværdien i forbindelse med fakturering. Værdien er dog per- fekt til optimering for at undgå for høje energiomkostninger. Se også afsnit 7.6 Nøjagtighed af flowestimering.