Title: firesafe_brannplate_monteringsanvisning_2011_no.pdf
Store utsparinger i vegg branntettes tosidig i hele pakningens bredde med FS-brannplate som vist på skisse 1.Store utsparinger i dekke branntettes ensidig (underside) i hele pakningens bredde med FS-brannplate som vist på skisse 2.I hulldekker branntettes det rundt røret i utsparingen på begge sider, alternativt tettes det på underside og i tillegg de horisontale hullene i dekket, se skisse 3.FIG. 1FIG. 2FIG. 3PakningPakningPakningBrannplateBrannplatePlastrørBlir brannplate snart :)Firesafe BrannplateG N N S I V N A E J S A T N O MIDato: 19.05.2011 Reg.nr.: Utarbeidet av: PP Godkjent av: Rev.: Side: 11 av 12 Norge: Sverige: Danmark: El-nummerALU-PEX OG METALLISKE RØR Alu-PEX- og metalliske rør skal isoleres gjennomgående med isolasjon av neopren cellegummi, 200mm ut på hver side av vegg/dekke, med minimum brannklasse PII, type Armaflex/Kaiflex eller tilsvarende. Det må benyttes rørisolasjon med tykkelse 6-32mm i hen- hold til tabeller side 4.