Title: +038=54.000-NI009._17-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet  Vika  Sluttrapport.pdf
BrannalarmanleggUtløst brannBranndetektorer flashUtløst brannNødlys / antipanikkbelysningFullskalatestObjektByggets UPSBrannsentral - Egen UPSNødlys / antipanikkbelysning - Egen UPS / batteriHeisVentilasjonssystem 360.012ObjektDetektor / melderBranndetektor med flashNødlys med antipanikkbelysning av deteksjonReaksjonStarter umiddelbartAnsvarlig entreprenør ElektroStatus spenning / strømElektroStatus spenning / strøm Tenner kun ved strømbruddElektroStopper og kjøres til nærmeste etasje og dører åpner Elektro / byggStanser og brannspjeld stengerVentReaksjonVisning av alarm med angivlese av sone på betjeningspanel og sentral. Test av manuell melder. Blink og hørbar lydAnsvarlig entreprenør ElektroElektroTenner 100% ved strømbrudd på lyskurs. Tenner kun ved strømbruddElektroResultat testOKOKOKOKOKResultat testOKOKOKFeil ManglerFeil ManglerSide 2 av 2