Title: 365_360.011 DVCompact Drift og Vedlikehold.pdf
Gjelder for eksternt befuktnings- eller avfuktningsapparat.Still inn kjølegjenvinningen på Ja eller Nei.Still inn kjølegrensen (differansen i temperatur mellom avtrekksluft og uteluft som aktiverer kjølegjenvinningen).Kjølegjenvinningen basert på entalpidifferansen ute og inne. Starter kjølegjenvinningsfunksjonen dersom beregnet entalpi er større enn utendørs.Still inn funksjonen til Aktiv eller Ikke aktivDrift- og vedlikeholdsInstruksjonerSystemair ABHovedmenyelementUndermenyele- ment 1Undermenyele- ment 2Forklaringer→ Min.grense spjeldMin.grense spjeldGjelder for eksterne blandespjeld (resirkulert luft)Ikke aktivMin.grense.: 5.0%Still inn denne funksjonen på Aktiv eller Ikke aktivStill inn minimumsgrense for uteluft (mellom 0-100 %).→ Tilgangsrettig- heter→ Logg innLogg innTast passord xxxxAktuelt nivå: Ingen