Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
Test av aluminiums kabler gir grunnlag for klassifisering med gyldighet bare for testete kabler.Klassifisering gitt for kabelgjennomføring sammen med kabelstige/kabelbro gjelder også for kabler uten. Klassifiseringen gjelder ikke dersom deksel eller lokk lagt over stige/bro er montert inne i gjennomføringen. Klassifisering av kabelgjennomføring uten stige eller bro gjelder bare for kabler alene. Klassifiseringen gir ingen restriksjoner med hensyn til avstand mellom kabler og kantavstand.Metallrør. Klassifiseringene angitt i tabellene er bare gyldig for angitte rørdimensjoner. Spesifisert rørmateriale gir samme klassifisering for tilsvarende rør laget av materiale med lik eller lavere varmeledningsevne og med smeltepunkt likt eller høyere, alternativt høyere enn ovnstemperaturen i testperioden. Klassifisering av kobberrør dekker også stålrør, men ikke motsatt.