Title: Funksjonsbeskrivelse - 360.011 Luftbehandling.pdf
RT402TEMPERATURFØLER etter varmegjenvinner registrerer temperatur for indikering, samt til bruk i beregninger. Alarm ved lav temperatur. Føleren må plasseres slik at den registrerer den reelle temperatur.RT403TEMPERATURFØLER i tilluften etter varmebatteri -LV401 registrerer temperatur for indikering. Føleren må plasseres slik at den registrerer den reelle temperatur.RT404TEMPERATURFØLER i tilluftskanal gir signal til regulator for regulering av varmegjenvinner -LX401, varmeventil -SB501 og kjøleventil -SB502 i sekvens. Settpunktet er forstilt fra uteføler -RT401 (utekompensering) eller fraluftføler -RT501 (kaskaderegulering med minimums-begrensning på tilluften etter utekompenseringskurven). Reguleringsform skal kunne velges fra SD anlegget.Ved varmebehov skjer følgende regulering:Assemblin AS Teglverksveien 1, 3413 Lier Tlf 09030, www.assemblin.com4 / 7