Title: +175=300.001_ALMINNELIG TILSYN.Drift.pdf
Sekvensregulering av batterigjenvinner, ettervarme- og kjølebatter ved giver .8T3. Energiøkonomisk reguleringsrekkefølge. Romregulert tilluftstemperatur til treningsbasseng ved giver .gr1. Setþunkt for .8T3 kompenseres fra giver .8T4 i fraluftskanal. Min. tilluftstemperatur reguleres fr4 giver .8T3. Turtall på tilluftsvifte reguleres fra trykkgiver .3TF1 i tilluftskanal slik at konstant trykk opprettholdes. Turtall på avtrekksvlftg reguleres fra trykkgiver .3TF2 i avtrekkskanal slik at konstant tqfkk i sugekammer opprettholde s.Normalinnstillinser regulering Temperaturer: setþunkt for tilluftsregulering ved giver .gr3: +20 "c +36 "C +15 oCSettpunkt for romregulering ved giver .gTl: Settpunkt for minbegrenser ved giver .gT3:Normalinnstillineer driftstider Anlegget gar kontinuerlig. Fulle luftmengder Mandag - Fredag: kl 07.00 _ kl 17.00NITTEDAL KOMMLINE DØT]LT SYKEHJEMFDV-DOKUMENTASJONSYSTEM 36.01 ( forts. ) Alarmer) ved feil.