Title: +135.01=370.002-RT502T_01-320 Datablad Tempføler vann_QAE21xx.pdf
Innan givaren monteras måste en rörmuff eller ett T-stycke G ½ svetsas i röret.G ½min. 60 mmab2 0 Z 1 8 7 1cd1 0 Z 1 8 7 1För givare med otäta gängade nipplar G ½, måste tätning genomföras i den gängadeanslutningen (t.ex. lin, teflontejp eller liknande)Dra fast klämringskoppling på givarens (QAE2122.013) insticksröret– Vid fastdragning för första gången:Vrid muttern ca 1 ½ varv tills ett starkt motstånd känns. Efteråt lossa på muttern något och dra åt igen ¼ varv– Vid förmonterad klämringskoppling eller upprepad montering:Skruva åt muttern med fingrarna, därefter dra åt ¼ varv med skiftnyckeln för att fästaMonteringsinstruktion finns tryckt på förpackningen.Dyktemperaturgivare QAE211..., QAE212…CE1N1781sv 061019.… ….Tekniska dataFunktionsdataSkyddsdataElektrisk anslutningTillåtna omgivningsförhållandenMaterial och färgVikt (inkl. förpackning)Inre kopplingBuilding TechnologiesMätområde− 30...+ 130°CMätelementse avsnitt Typöversikt