Title: CDR - tilluftsventil.pdf
Rengjøring Ventilen gjøres ren ved behov med lunkent vann tilsatt oppvaskmiddel. Kanalsystemet er tilgjengelig uten bruk av verktøy. Ventilunderdelen demonteres ved at fjærene som holder underdelens ”pinner” dreies 1/4 omgang. Dersom anslutningskammer ALS blir benyttet, slås fordelingsplaten til siden og spjeldenheten dreies ut av festet med et enkelt grep.Ulakkert og andre fargenyanser på forespørselTilbehørAnslutningskammer: ALS. Laget av forsinket stålplate. Inneholder demonterbart innreguleringsspjeld, fast måleuttak samt lydabsorbent med forsterket overflatebelegg, brannklasse B-s1,d0 iht. EN ISO 11925-2.Sektoravskjerming: SAV. For avskjerming av spredningsbildet..Prosjektering Apparatet har helt plan overside, og det kan derfor monteres helt tett mot f.eks. betongtak (utsparingsmåll = nom. anslutningsdimensjon +5 mm).