Title: Testrapport FST 16.06.22.pdf
Bruksdør med elektroteknisk rømningsfunksjon 2-fl. Lukket/låst. Hovedlås + slagdørautomatikk + tidsstyrt via adg kontroll + holdemagnetfunksjon130-BDørRen rømningsdør med elektroteknisk funksjon 1-fl. Lukket/låst. Hovedlås + tilleggs lås 1Forventet resultatBrannspjeld lukker Melding på brannspjeldsentral (2. etasje) noteresHørbar talemelding i alle romSolavskjerming går opp Manuell betjening er ikke muligLys går til maksimal styrke. Det skal ikke være mulig å styre lyset manueltHeis går til plan 1, dørene åpner. Heisen skal ikke kunne betjenesLukket stillingLukket ulåstLukket ulåstKontrollområdeFST plan1FST plan1FST plan1FST plan1FST plan1FST plan1FST plan1FST plan1TestetJaJaJaJaJaJaJaJaKommentarDørautomatikk mangler Ref K0031517/06/20224Fullskalatest1671 - Brandengen skoleLag: 1. etasje Dør 135-ARen rømningsdør med elektroteknisk funksjon 1-fl. Lukket/låst. Hovedlås + tilleggslås 1 + slagdørautomatikk136-ADør