Title: 30 Drift og vedlikeholdsinnstruks Brandengen skole.pdf.pdf
Reduksjonsventil Funksjon: Armaturet holder et stabilt trykk på forbruksvannet i bygget uavhengig av trykkvariasjoner i forsyningsnett.Trykkinnstilling: Ventilen trykkreduserer alt forbruksvann til Brandengen skole. Trykkomstilling ved stilleskrue i senter av armaturet stilles til + eller -. Trykket avleses på Manometer på armaturet. Innstilt trykk skal normalt være 4,5- 6 bar.7Brandengen skole Beskrivelse, drift og vedlikeholdsinstruks.Smussfilter Armaturet er sikret med smussfilter som kan måtte renses ved lengre driftsintervall. Kontakt rørlegger for bistand.DRIFTSINSTRUKS AVSTENGINGSVENTILER Ballofixventiler – avsetning foran utstyr Benytt sekskantnøkkel eller flat skrutrekker ved avsetning av Ballofix ventiler. Når «sporet» i stilleskruen flukter med rørretning er ventilen åpen.Ventiler i rørnett Hendel flukter normalt med rørretning når ventilen er åpen.