Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
2.100 Korridor21.2 Sammendrag, 2.100 Korridor21.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1m 1.7 (Vegg) m 1.8 (Vegg) m 1.9 (Vegg) m 1.10 (Vegg) m 1.11 (Vegg) m 1.12 (Vegg) m 1.13 (Vegg) m 1.14 (Vegg)122 lx 144 lx 175 lx 113 lx 143 lx 109 lx 109 lx 81.6 lx(>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx)0.41 0.52 0.44 0.51 0.56 0.45 0.43 0.59Type Ant.\Prod.Luzense224 x Bestillingsnr. Armaturnavn Bestykning: 3229488 : LED Compact Soft 2 205mm DALI 3000K : 1 x 23.19 W / 2382 lmUnilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5(>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10)Side 194/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022222.104 Kontor22.1 Beskrivelse, 2.104 Kontor22.1.1 Planvisningy [m]0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.00.70.20.3x 38.39 m 42.69 m 43.36 m 39.05 mVegg 1 2 3 4 Gulv Himling Romhøyde Referanseplanets høyde