Title: Energirapport for Ello-bygget.pdf
Utekompensert/redusert turtemperatur: Det er i dag ingen måling eller automatisk regulering av turtemperatur på varmeanlegget. Utekompensering betyr at turtemperaturen reguleres etter utetemperaturen, slik at temperaturen er lavere når det er varmt ute, og høyere når det er kaldt ute. Lavere temperatur på varmeanlegget vil redusere varmetapet fra vannrørene. Ved eventuell montering av varmepumpe vil redusert turtemperatur gi mer effektiv drift av varmepumpen.Kontorer: Bedret temperaturstyring De fleste radiatorene i kontorene er i dag utstyrt med lokale ventiler. Montering av elektriske ventiler vil muliggjøre overvåkning av varmepådrag, og styring via egen utrustning eller SD-anlegg. Styring av radiatorene kan gi følgende fordeler/muligheter:Regulere temperatur etter driftstid - Termostatregulering etter lokale temperaturmålere. - Nedjustering av varme når kjøling er aktiv i ventilasjonen