Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Ved installation af KBT under meget fugtige forhold (fx vaskerum), er tilstrækkeligt afløb for ventilatoren vigtigt. Dermed undgås frostskade på ventilatoren i tilfælde af lave temperaturer.Ventilatorer med varmekontakter med eksterne kabler (TK) skal altid være koblet til udvendig motorbeskyttelse. Ventilatoren skal monteres i luftstrømmens retning (se pilen på enheden). Ventilatoren skal installeres, så der ikke overføres vibrationer via kanalsystemet eller bygningens strukturelementer. (Relevant tilbehør som klemmer og spredere kan leveres). Kontroller, at ventilatoren er monteret fast og stabilt (fig. 3). Ventilatoren kan monteres i202341 | A021valgfri retning, medmindre andet er angivet. Ventilatorerne skal installeres på en måde, så service og vedligeholdelse kan udføres nemt og sikkert. Forstyrrende støj kan reduceres ved at installere lyddæmpere (fås som tilbehør).