Title: 01 - Brannkonsept, Ahlsell - Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
Brannalarmanlegg må prosjekteres og utføres i samsvar med NS 3960 og NS-EN 54-serien. Alarmorganisering vil fremgå av byggets evakueringsplan. Installasjoner som har en funksjon ved utløst brannalarm må ha enten UPS eller brannsikker kabel slik at denne funksjonen sikres. Akustiske alarmorganer må suppleres med optiske i de deler av byggverket som er åpent for publikum og i fellesarealer.g o AlarmoverføringI bad og toalettrom som er universelt utformet, jf. § 12-9, må akustiske alarmorganer suppleres med optiske. Brannalarmanlegg må ha alarmoverføring til nødalarmsentral (110-sentralen)WWW.FIRESAFE.NOKommentarer og referanserKommentarer og referanser Ahlsell er ikke å anse som et salgslokale, men bredde mellom reoler må uansett ikke være mindre enn 0,86 meter.Kommentarer og referanser Eksisterende brannalarmanlegg i bygget må tilpasses de ombyggingene som gjøres i forbindelse med tiltaket.BYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDAnsv.Ansv. ARKARKAnsv. RIESIDE 13