Title: +038=360.015-#####._04-360.015 Gold RXHC-30 Ventilasjonsaggregat - Funksjonsguide.pdf
3.9 Avfrostning Påfrysning sker då driften är i värmeläge och temperaturen över avluftsbatteriet är under 0 °C.Recirkulationsektion RX/HC (tillbehör) Vid avfrostningsbehov öppnas recirkulationsspjället, ute- luftsspjäll och avluftsspjäll stängs.Beroende på temperatur, kompressorvarvtal, luftflöde samt fukthalt i frånluft respektive uteluft, sker påfrysning med varierande hastighet och beteende.För att detektera avfrostningsbehov eller avsluta en pågå- ende avfrostning, mäts tryckfallet över avluftsbatteriet. Då tryckfallet överskrider en viss gräns startas avfrostning. Då tryckfallet underskrider en annan lägre gräns avslutas avfrostning.Vid recirkulationsavfrostning har recirkulationsspjället en avslutningssekvens för att skydda mot fastfrysning.Faser Avfrostning sker genom att värmepumpkretsen reverse- ras. Då fungerar avluftsbatteriet som kondensor (som vid kylfunktion) och värmer.Recirkulationsdrift säkerställs innan avfrostning påbörjas.