Title: +038=360.000-LD051._05-Paragon Fan-coil Swegon - Produktdatablad.pdf
1) Redovisad ljudnivå gäller anslutning utan spjäll eller med fullt öppet spjäll. I övriga fall där luftflödet behovstyrs med motordrivna spjäll kan erforderliga data utläsas ur Swegons dimensioneringsprogram ProSelect. Rumsdämpning = 4 dB17Tabell 15 – Värmeeffekt, HC, 150 PaEnhetens längdDysinställningLuftflödeLjudnivå 1Värmekapacitet vatten (W) vid ∆TmvTryckfallskon- stant luftmm775LLl/s14,7m3/h53dB(A)2452761055915844201131251419301708351998kpl 1,2775MM18,9683030862394112611582190422271,54775HH33,1119353557211091 1464 1839221625952,7900LL17,6632533167110131358 1704205224001,44900MM22,78231370749113115141900228726741,85900HH39,71433642686613111759 2209266231163,241100LL22,8822643287513221772 2223267631311,861100MM29,310532483977147519752478298334892,391100