Title: DCV BL, RC, CF, MF.pdf
Kontroll och larm System med LINDINTELL/LINDINSPECT kan logga flöden kontinuerligt och sätta larmflagga vid eventuell avvikelse.RELÄStyrsignal till relä för belysningKalibrering RCC levereras fabrikskalibrerad. Vid applicering på cirkulär kanal anges aktuell kanaldiameter och placering på tillufts- kanalen. Vid applicering på rektangulär kanal måste kalibrering göras på plats.Inkopplingsschema RCC. Regulatorn ansluts till spänningsmatnings- och kommunikationsslingan via Lindinvents standardkabel med två ledare för spänningsmatning och två partvinnade ledare för kommunikation. Samma kabel används för inkoppling av spjällmotorn och andra tillbehör.7(18)28Anslutningar till RCC • 1 st matning 24VAC + kommunikationsslinga (CAN).1 st 1-6 VDC in för intern flödesgivare GF1.2 st 1-6 VDC in (GF2 och GF3; används normalt ej).1 st digital in avsedd för närvarogivare (max 10 VDC).1 st digital in avsedd för närvarogivare (max 10 VDC).3 st generella 0–10 VDC analog in