Title: 360.011 Swegon  GOLD25FRXHC +- 6750 m³hVentilasjonsaggregat-Produktdatablad.pdf
Til inntakskanal777577716762Til avtrekkskanal787678716763Til avkastkanal797476787574Til omgivelser716356614847GOLD - aggregat med integrert automatikkKomponenter ordnet etter luftretningenAntallTillu(cid:756)1Spjeld, TBSA-5-120-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfall1Anslutningsgavl, UteluftStatisk trykkfall1FilterEffekt kW1,2129,531,564k6859597246Dato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000515232Trykk PaLydnivå dB(A)35733584139194566181467730745791473055673106818kAll68dB77dB(A)58dB73dB(A)59dB74dB(A)72dB81dB(A)44dB60dB(A)3 Pa5 PaSide: 10/50AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.011 GOLD25FRXHC +/- 6.750 m³/h - 90% samtidighetDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000515232