Title: 2023.09.18 Ventilasjon 360.02- i tekn. rom (10657055) Fosnagata 13 36770142.pdf
Trykk inntak (Pa) | 36Trykk tv filter (Pa) | 33Trykk total tilluft (Pa) | 346Trykk total avtrekk (Pa) | 57Trykk filter avtrekk (Pa) | 41Trykk avkast (Pa) | 12Elektriske målingerKommentarer: Frekvensomformer Veske varmebatteriStrømmåling tilluft (L1-L2-L3)(A) | 7,8 9,3 10,1Strømmåling avtrekk (L1-L2-L3)(A) | 2,3 3,1 2,4Spenning | 230v;Kontroll av automatikk og innstillingerStatus | OKKontroll av driftstiderKommentarer: Man 0700-1600 Tirs-fre 0715-1600Kontroll av driftstider | OKKontroll av sirkulasjonspumper, shunt ventil/motor og alarmgrenserStatus | OKKontroll av elektriske tilkoblingerStatus | OKServicerapport Ventilasjon679101112| Side 2/3FilterbytteKommentarer: Kun tilsynStatus | Ikke aktueltTilleggsinformasjonCaverion Norge AS Org.nr.; NO959069743MVA Foretaksregisteret Besøksadresse: Østensjøveien 34, 0667 Oslo Postadresse: Pb. 6260 Etterstad, 0603 Oslo Tlf.: 22 87 40 00 E-post: info.no@caverion.comSignaturTommy Utheim18.09.2023