Title: +135.01=370.002-RP501T_01-Trykkføler vann_QBE2002.pdf
För montering kan väggfäste AQB22.1 och adapterset AQB51.1 levereras, se avsnitt Tillbehör.Kondensat eller vätskaStrömförsörjningMatningsspänning Max.spänningstolerans Strömförbrukningskyddsklenspänning (SELV, PELV) AC 24 V, 50...60 Hz eller DC 18...33 V ± 15 % vid AC 24 V < 4 mAUtgångssignalDC 0 ...10 V, RLast > 10 kΩ (ej galvaniskt skild, treledarteknik, kortslutnings- och polvändningssäker)Användningsområde0...40 bar, se avsnitt TypöversiktMätnoggrannhetSumma av linjäritet, hysteres och reducerbarhet Nollpunktoffset(FS = Full Scale) < ± 0,4 % FS < 60 mVTemperaturavdrift TK nollpunkt TK känslighetUtjämning i bar < ± 0,04 % FS/K < ± 0,015 % FS/KSvarstid< 5 msTryckklassrelativt tryck enligt tabell Typöversikt (differens- mätning mot omgivningstryck)Max.tillåtet tryck2 x mätområdets slutvärde (FS)Bristningstryck3 x mätområdets slutvärde (FS)MedierTillåten medietemperaturneutrala och lätt aggressiva vätskor och gaser (avsedd för oljehaltiga medier) − 40...+ 80 °C