Title: +038=744.004-UP001._02-UN 422 NOR-1270-STS Nødlysaggregat Nortek Produktblad.pdf
NO/COM/NC, larm: NC och CO.LEDIndikeringsdiod, visar samma som på skåpluckan.J9Anslutning för indikeringsdiod, till panel på framsida.Lamp 1Utgång till lampa 1.Lamp 2Utgång till lampa 2.Lamp 3Utgång till lampa 3.Lamp 4Utgång till lampa 4.InihibitByglas för att skjuta upp batteritest fyra timmar. (Bygel medföljer ej).JU1Bygla för att sänka larmgräns för åldrat batteri.JU2Larm fördröjs +15 minuter om bygel sitter på JU2.SW1Mjukvarureset, se sida 13.F1Säkring lampa 1, glasrörssäkring T5A.F3Säkring lampa 2, glasrörssäkring T5A.F6Säkring lampa 3, glasrörssäkring T5A.F7Säkring lampa 4, glasrörssäkring T5A.F4BatterisäkringBatteriAnslutning till batteri: -/+JU4Skall byglas om lampa 3 används.JU3Skall byglas om lampa 4 används.Anslutning till elnätAnslut inkommande elnät på plinten INPUT/MAINS på kretskortet.PE N F910Summalarm med självdiagnos