Title: Ventilsett TWORETT (1).pdf
FunksjonsbeskrivelseFordelere TWORETT/RSD 802: For 2-rørssystem. Vendbar for under- eller sideforbinding. Innebygd avstenging. TA-UNI: Omstillbar for 1-rørs- og 2-rørssystem. Vendbar for under- eller sideforbinding. Innebygd avstenging.Ventildeler TRV-2/TRV-2S: Tilpasset termostatstyring, utstyrt med beskyttelsesratt og KOMBI-anslutning. Med rett ventil kan ventilhuset plasseres parallelt med eller vinkelrett mot radiatoren. TRV-2/TRV-2S har trinnløs forinnstilling og leveres forinnstilt på verdien 6, dvs. helt åpen. Forinnstillingsverktøy Artikkelnr 50 198-004. For mer informasjon om TRV-2/TRV-2S, se separat katalogblad. RVO: For håndregulering, utstyrt med håndratt og KOMBI- anslutning.Lyd2-rørssystem Viktige punkter for å unngå lydforstyrrelser i varmesystemet: 1. Innreguler til riktig vannmengde. 2. Fjern luft i systemet. 3. Begrens om nødvendig diff eransetrykket over radiatorventilene. Dette kan gjøres ved bruk av diff eransetrykkregulator (STAP) og/eller trykkstyrte pumper.Kv-verdier