Title: 127861-RIB-RAP-001 (Oslo Areal - Fasader) - Endelig versjon.pdf - Adobe Acrobat Pro.pdf
Iht. til våre beregninger har fasadene en daglysflate (vinduer) på 992 m2, og BRA lik 6 435 m2. Dette gir en dagslysflate som utgjør ca. 15 % av BRA.Vi antar at kravet i §13-12 i TEK 10 er tilfredsstilt uten å ha beregnet dette på romnivå.3.1.5 Krav til vindusarealIht. BF 87 kap. 53:2 Isolering mot varmetap gjaldt kravene til U-verdi forutsatt at vindusarealene ikke overskred 15 % av BRA. I Philip Pedersens vei 20 er vindusarealet 15 % av BRA. Iht. TEK10 §14-5 Minstekrav skal U-verdi for vinduer inkl. karm/ramme multiplisert med andel vindus- og dørareal av bygningens oppvarmede BRA være mindre enn 0,24.1,7 W/m2K (Vinduenes U-verdi) × 0,15 (Andel vindus- og dørareal av bygningens oppvarmede BRA) = 0,255.0,255 > 0,24, dvs. krav i TEK10 §14-5 Minstekrav tilfredsstilles ikke.3.1.6 Kuldebro