Title: CoolDX.IN.G.pdf_201811991420.pdf
3.3.6 TilluftsfilterTilluftsfilter i GOLD-aggregat skall demonteras och flyttas till kylmaskin COOL DX.Slangar för att mäta lufttryckfall över tilluftsfilter i COOL DX finns medlevererade i kylmaskinen. Dessa är anslutna i COOL DX från fabrik. De skall dock anslutas till GOLD- aggregatets filterslangar för tryckfallsmätning över till- luftsfilter.OBS! Demontera ej slangar på tryckgivare. Nipplar på tryckgivaren kan skadas.Storlek 08-60OBS! Andra varianter än den visad på skiss förekommer, se avsnitt 3.3 Installationsprincip COOL DX.SkarvnippelBlå slangVit slangFörlägg slangar på ett säkert sätt med t ex buntband.Nippplar i mellanplanStorlek 08-60: Dra slangar från COOL DX till utrymmet för GOLD-aggre- gatets frånluftsfläkt.Tryck-givareDemontera befintliga slangar för mätning av filtertryckfall från nipplar i GOLD-aggregatets mellanplan. För att förhin- dra läckage, täta nipplar i mellanplan på lämpligt sätt.