Title: +038=54.000-NI009._20-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet iARK Sluttrapport.pdf
Løse manuelt ut brann /røyk plassert i tilluft.Ventilasjonsaggregat 360.014 - RøykdetektorFullskalatestFirma Multiconsult AS Probea AS Randem Hübert AS Tallberg ElektroSammendrag fra test Første test utført 23.09.20 med avvik påbrannspjeld og nødlys. Siste test utført 23.06.20 uten feil.StatusKommentarKontroll forvarsel (SMS)Normal drift Normal drift Normal drift Normal drift Normal driftObjektReaksjonDetektor 0344 Håndmelder 6002Branndetektor med flashVisning av alarm med angivlese av sone på betjeningspanel og sentral. Test av manuell melder. Blink og hørbar lydLysLys tenner og går opp til 100%Detektor / melderVentilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerSolavskjermingAlle persienner for hele bygget kjørers opp. Lys tenner / går opp til 100 %=360.014-RY401 (tilluft)Ventilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerAnsvarlig entreprenør ElektroElektro Elektro Elektro Vent Elektro / byggAnsvarlig entreprenør Elektro