Title: 542 Brannalarmanlegg Coop Extra Elverhøy.pdf
Følgende dører er forriglet over brannalarm:YD04 Dør personalinngang varemottak 300YD-031 Rømningsdør Akse 7-B/CYD-032 Rømningsdør Akse E-6/5YD-01 og YD-02. Hovedinngang butikk 100BranngardinerRulleportRøyklukerSprinkelanleggNøkkelboks Det er etablert nøkkelboks til bruk for brannvesenet i brannvesenets hovedangrepspunkt utenfor personalinngang varemottak. Sabotasje eller åpning av nøkkelboks medfører aktivering av alarmsender. Sabotasje eller åpning av nøkkelboks medfører ikke aktivering av akustiske / optiske alarmorganer.2Alarmsender Brannalarm overføres til brannvesenet via telealarmsender. Telealarmsender er plassert v/brannsentral personalinngang. Safetel-sender som er montert har følgende tilkoblinger:Strømforsyning/nød energi Brannalarmsentralene har 230 V strømforsyning. Alle detektorer, brannmannspanel og alarmorganer har strømforsyning fra brannalarmsentralene med ladelikerettere og gasstette vedlikeholdsfrie batterier som drifter bygget ved nettbortfall.