Title: +038=621.001-NI009T_01-1. Brukerveiledning for heis_Jan. 2018_N_br.pdf
under Brannretur modus, blir i etasjen som tidligere beskrevet.(*6) Referer 3.2.3.2. for ingen adgang indikatorer.© Uniheis AS – 2020100 -(B0329-332 Dronning Mauds gt. 1 - 3)D50102(No)-b Utgitt Nov. 2019b) Blokkskjema for Brannretur (FER) etter NS-EN81-73 (fortsettes)(*7)-1 Når dørene har åpnet, og det er installert Basic Announcement (AAN-B), eller Voice Guidance System (AAN-G), vil en stemme be passasjerene forlate stolen, henholdsvis en eller to ganger.(*8)-2 (*5)-1, if off.(*7)-2 Når alle stolene er kommet til evakueringsetasjenog åpnet dørene, vil lampen som indikerer dette på overvåkingspanelet, om den er installert, tenne.(*8)-1 Heisene vil gå tilbake til normal drift i samsvarmed en av følgende prosedyrer:(A) Prosedyre med tre-posisjonsbryter:Om denne operasjonen er aktivert avbrannalarmen mens bryteren sto på AUTO, skal den settes på BYPASS, eller så må heisen få et resetsignal fra byggets brannalarm.Receiving a reset signal from the building’s fire alarm