Title: 320- Reguleringsventil STA-D.pdf
Innvendige gjenger Gjengelengde lik ISO 7/1 Uten avtapping (kan installeres under drift)LNRF nrTA nrDNDLDH852 23 03 852 23 05 852 23 09 852 23 12 852 23 14 852 23 16 852 23 2152 151-009* 52 151-014* 52 151-020* 52 151-025 52 151-032 52 151-040 52 151-05010/09 G3/8 15/14 G1/2 G3/4 20 G1 25 G1 1/4 32 G1 1/2 40 G2 5083 90 97 110 124 130 155→ = StrømningsretningKvs = m3/h ved et trykkfall på 1 bar ved helt åpen ventil.) Kan tilknyttes til glatte rør med klemringskoblingen KOMBI. (Se katalogblad KOMBI).3H100 100 100 105 110 120 120100 100 100 105 110 120 120H100 100 100 105 110 120 120STADINNREGULERINGKvsKg1,47 2,52 5,70 8,70 14,2 19,2 33,00,65 0,68 0,77 0,93 1,3 1,6 2,41,47 2,52 5,70 8,70 14,2 19,2 33,00,65 0,68 0,77 0,93 1,3 1,6 2,4KvsKg1,47 2,52 5,70 8,70 14,2 19,2 33,00,58 0,62 0,72 0,88 1,2 1,4 2,3STADINNREGULERINGMed pressender Med avtappingLNRF nrØDdH