Title: +038=360.004-#####._01-360.004 Gold RXF-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Vibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.Tilluftsmengde 2,083 mdsInnmonteringens innvirkning pa viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelseDimensjonerende statisk trykk (vate forhold) 601 Pa Statisk trykkeking i SFPv beregning 551 Pa Temperaturheving p.g.a. vifte 0,8 °CMin. hastighet 250 omdr/min Turtall i SFPv beregning 1203 omdr/min Dimensjonerende hastighet 1242 omdr/min Maks. hastighet 1740 omdr/min Dimensjonert eleffekt til motor(er) 2,04 kW Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregning 1,85 kW Merkeeffekt 5,00 kW Motoropsjon 2 Motorbetegnelse DOMEL 749.3.393 Antall motorer/vifter i hver luftretning 1Total statisk virkningsgrad inklusiv drivenhet 61,3 %Maks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 90,7%) 935 %FMEG, kammervifte inkl. motorstyring 69 Forordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgrad 67,2 %SFP 0,89 kW/(m/s)Anslutningsramme, TilluftStatisk trykkfall 3 PaAvtrekkSide: 4/45