Title: +175=325.001_IE001_Benlone-Electro Oil.Produktinformasjon.pdf
SUGELEDNINGSTABELLER Sugeledningstabellene består av teoretiske utregnete verdier, der rørdimensjon og oljehastigheten er tilpasset, slik at ingen turbulente strømninger oppstår. Turbulente strømninger medtører øket trykktap og ulyder i rørsystemet. Et rørsystem bestårsom regel avdragne kobberrø rog 4 albuer, tilbakeslagsventil, avsten gningsventil og etfoÉilter. Summen av disse motstandene er så liten at man kan se bort i fra dem. I tabellene forekommer det ikke lengder påover 1 00 meter, daerfaringene tilsier at større lengder ikke behøves, ïabellene gjelder for standard fyringsolje av normal handelslcvalitet i.h.t. gjeldene normer, Ved oppstaft, med tomt rørsystem, bør ikke oljepumpen kjøres uten olje i mere enn 5 minutter (det forutseües at pumpen smøres med oljeved drift). Tabellene gir den totale sugelednings- lengden i meter med viskositet 6,0 mm2/s.UTLUFTING Utlufting er bare nødvendig med Et- rØrssystem. Med To-rørssylem lufter pumpen automatiskt ut gjennom returledningen.