Title: +038=433.002-FS052._06-Eaton Tavlebyggeren Produktblad.pdf
Lav sikkerhet-lavere energiforbruk Dersom man ønsker lavt energiforbruk: • Senk standby-temperatur • Senk smelte-temperatur • Øk fukt.nivå • Forkort perioden med ettervarmeDette gir lavt energiforbruk, men kan gi korte perioder med snø / fukt / is på anleggetFabrikkinstillingene er gjennomsnittlig sikkerhet og moderat energiforbrukVedlegg C BrukerveiledningTrafo 24V og tilførselkabelBakkeanleggAntall Følere:1 stk trafo 24V 24W 1 eller 232 stk trafo 24V, 24W i parallell4Kabel type1 mm² 1,5 mm² 2,5 mm² 4 mm²Maks. lengde (m) 300 450 750 1200Maks. lengde (m) 150 225 360 600Maks. lengde (m) 80 120 200 310Tak- Anlegg1 stk trafo 24V 24W2 pcs PSU 24V, 24W in parallelAntall Følere: Kabel type1 mm² 1,5 mm² 2,5 mm² 4 mm²1Maks. lengde (m) 400 600 1000 16002Maks. lengde (m) 100 150 250 4003Maks. lengde (m) 130 200 330 5254Maks. lengde (m) 75 110 190 30035Article: 08095394 Version: 01.01˚C7. Styring og regulering DEVIreg™DatabladDEVIreg™ 850 IV