Title: 2023.08.30 Elektro Elektrokjel Fosnagata 13 36770146.pdf
Koplingspunkter kontaktorer er kontrollert/6Kontaktor Nr. | Q6Isolasjons-motstand(Ω) | >299MohmKoblingspunkt kontaktorer | OkTilkobling elementer | OkKoplingspunkter kontaktorer er kontrollert/7Kontaktor Nr. | Q7Tilstandsrapport Elektro141516171819| Side 3/4Isolasjons-motstand(Ω) | >299MohmKoblingspunkt kontaktorer | OkTilkobling elementer | OkKoplingspunkter kontaktorer er kontrollert/8Kontaktor Nr. | Q8Isolasjons-motstand(Ω) | >299MohmKoblingspunkt kontaktorer | OkTilkobling elementer | OkMotstands målingKontaktor Nr. | 1, 3-8L1(Ω) | 3L2(Ω) | 3L3(Ω) | 3Motstands måling/2Kontaktor Nr. | 2L1(Ω) | 6L2(Ω) | 6L3(Ω) | 6SignaturKristian Flovik Skar30.08.2023Digital signeringv20230310Tilstandsrapport Elektro202122| Side 4/4