Title: V20-01-01 VVS-anlegg plan 1 - DM1 (V20--011)-1.pdf
(SPV) (OV) (KV) (VV)Spillvann Overvann Kaldt forbruksvann Varmt forbruksvann Sirkulasjon varmt forbruksvann (VVC)ø160SQ001T - 400 1830 m³/hTilkobling eksist. forbruksvannAlle varmerør hovedføringer isoleres med 20mm mineralull med overflatebelegg armert aluminiumsfolie.DN 32MA 110ø200 UK=3425+01 = 320.102 - SB 505 0.082 L/s 0.082 L/s +01 = 370.101 - SB 504 0.165 L/s 0.165 L/sVentilasjonskanaler isoleres iht. N-RIV-04Turledning (varme og kjøling) Returledning (varme og kjøling)SS001T - 315 1100 m³/hLD009T 220 m³/h Kjøling: 500 W 0.055 L/s Varme: 1145 W 0.027 L/s320.102: 22 mm UK = 3295ø315 UK=3242Symbolliste320.102: 22 mm UK = 3295Avtrekkskanaler til hetter på kjøkken isoleres med 50mm brannisolasjon i underkant og på siden. NB. Branntetting opp mot dekke.660 m³/h+01 = 320.102 - SB 504 0.137 L/s 0.137 L/s +01 = 370.101 - SB 503 0.275 L/s 0.275 L/s370.101: 28 mm UK = 3293+01 = 320.102 - SB 503 0.109 L/s 0.109 L/s +01 = 370.101 - SB 502 0.220 L/s 0.220 L/sDN 65