Title: +038=320.001-IE005._02-Regulator for elkjeler etter 2010.pdf
UtekompenseringOm utekompensering er aktiv viser displayet ”TempU” og beregnet kjeltemperatur vises i parentes.Om uteføler tilkobles vil regulatoren styre kjeltemperaturen i forhold til utetemperaturen og angitt fyringskurve. For at regulatoren skal fungere som ønsket må den vite hvordan fyringskurven er ønsket. Dette stilles inn ved hjelp av HELNING som viser forholdet mellom utetemperatur og ønsket framledningstemperatur ved forskjellige temperaturer. Verdien på HELNINGEN er ønsket framledningstemperatur ved 0° utetemperatur. HELNING kan dog ikke alene styre kjelens temperatur, det trengs også en mulighet for paralellforskyvning av kurven.Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315HelningParallellforskyvningUtetemperaturUtetemperaturOm utetemperaturkompensering benyttes kan KURVE MIN stilles slik at kjeltemperaturen ikke synker under en gitt verdi.