Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 31 (65) 2021 2 9Detaljtegninger Protecta® FR BrannplateKOMPOSITT REHAU RAUPIANO PLUS PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 120Maks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERKompositt- rørProtecta Rørstruper på begge siderGjennomføringØ 40mm Rehau Raupiano Plus rør Ø 50mm Rehau Raupiano Plus rør Ø 75mm Rehau Raupiano Plus rør Ø 90mm Rehau Raupiano Plus rør Ø 110mm Rehau Raupiano Plus rør Ø 125mm Rehau Raupiano Plus rør Ø 160mm Rehau Raupiano Plus rørFR Rørstruper 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 7.2mm (4 lag) 50 x 10.8mm (6 lag)Brannmotstand EI 120 U/U (E 120 U/U) EI 120 U/U (E 120 U/U) EI 120 U/C (E 120 U/C) EI 120 U/C (E 120 U/C) EI 120 U/C (E 120 U/C) EI 120 U/C (E 120 U/C) EI 120 U/C (E 120 U/C)Alle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-SKOMPOSITT REHAU RAUPIANO PLUS PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 120