Title: 360.001 Teknisk underlag.pdf
Fuktighet [%] Fuktighet [%](vått/tørt)50 89Medium Volum [l] Med. strømning [L/s] Med. hastighet [m/s] Med. inn [°C] Med. ut [°C] Med. trykkfall [KPa] Kond. vannmengde [kg/h]Vann/Etylengl 35,72 2,37 0,90 12,0 17,0 22 3,74CW-ES-2,5-1881-967-5R-24-V1-Cu/Al [41038]Materialer:Rør Kretser Finneavstand [mm] Tilkobling inn Tilkobling ut Utbygd batterikasse [mm]5 24 2,50 2 0/0" 2 0/0" NeiRør Finner Samlestokk Rammer FinnebeskyttelseKobber Aluminium Kobber Galvanisert stål -1 stkBelimo R2040-25-S3+NRC24A-SR . Trykkfall over ventil 11,65 kPa.ÅpningEDimensjoner [mm]2114,0 x 1044,0DreneringskarKvalitet AluminiumDreneringstilkobling1 1/4"17.12.2021 07:12Side4 / 8CoventAir v11.07Kunde:Bjerke VentilasjonProsjektnr.:200690Gate :Systemnummer: 01By:Tegning-ID:01Ansvarlig:Jon E. JamesonBygg prosjekt:RavinenSystem mark:360.01Dato:17.12.2021Konstruksjons-gate:Revisjon:Kontruksjons-by:Side:5 / 8StøyberegningFrkv. HzLydeffekt [dB]