Title: +038=621.001-NI009T_01-1. Brukerveiledning for heis_Jan. 2018_N_br.pdf
103 -(B0329-332 Dronning Mauds gt. 1 - 3)D50102(No)-b Utgitt Nov. 2019b) Blokkskjema for Brannmannsheis (FE) i samsvar med NS-EN81-72 (fortsettes)AFase-1 (returoperasjon)Fase-2 (brannslukkingsoperasj.)Er etasjeknappen holdt inne til døren er helt lukket?NEIJAStolen går til ønsket etasje.(*8)Døren reåpner.Stolen ankommer ønsket etasje med lukket dør.Stolen blir stående med åpen dør.CStolen står i etasjen med døra lukket.Trykk og hold døråpnerknappen inne.(*9)Er døråpnerknappen holdt inne til døra er helt åpen?NEIDørene lukker.JAStolen blir stående i etasjen med åpen dør.C© Uniheis AS – 2020104 -(B0329-332 Dronning Mauds gt. 1 - 3)D50102(No)-b Utgitt Nov. 2019b) Blokkskjema for Brannmannsheis (FE) i samsvar med NS-EN81-72 (fortsettes)Fase-1 operasjon (returoperasjon)BFase-2 operasjon (brannslukkingsoperasj.)Er det en annen bryter for Firefighters’ Emergency Operation i servicetablået i stoltablået?NEIJANEIStår bryteren på 1?(*10)JA