Title: 360.002 Teknisk underlag.pdf
853 mm5,52 m2232 kg7 PaMotor Beskyttelse Isoleringsklasse Effekt [KW] Hastighet [1/min] Strøm +-5% [A] Spenning System efficiency [%] Opptatt effekt [KW]M3G150IF IP54 F 3,30 1 540 5,1 3x400 V / 50 Hz 65,67 2,168IE5Styresignal (0-10V) Control Signal (BUS)7,55 75,5%Dimensjoner [mm]800,0 x 870,0Dimensjoner mm 1400 x 710 x 125 Antall110 439 2,92 7Ramme Blad TypeAluminium Aluminium CoventDimensjoner [mm]602,0 x 602,0Diameter [mm]200,012 V3 W0,35 AIP44Ja[dB(A)] Sum58,3 81,6 55,8Side6 / 8CoventAir v11.07Kunde:Bjerke VentilasjonProsjektnr.:200690Gate :Systemnummer: 02By:Tegning-ID:02Ansvarlig:Jon E. JamesonBygg prosjekt:RavinenSystem mark:360.02Dato:17.12.2021Konstruksjons-gate:Revisjon:1Kontruksjons-by:Side:7 / 8Utførelse/Tilbehør 1 SettLabber Standard feet 120,0 mm Fast høydeLeveringsseksjonerNr.BreddeHøydeLengdeVekt