Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
UTLØST Overvåking av bypass-spjeld til platevarmeveksler er løst ut. 15:9 PLATEVARMEVEKSLER, SPJELD NR. 1 OVERVÅKING UTLØST Overvåking av seksjonsspjeld 1 til platevarmeveksler er løst ut.A03)4)10 m015:10 PLATEVARMEVEKSLER, SPJELD NR. 2 OVERVÅKING UTLØST Overvåking av seksjonsspjeld 2 til platevarmeveksler er løst ut.A03)4)10 m015:11 PLATEVARMEVEKSLER, I/O-MODUL NR. 3 KOMMUNIKA-A13)4)10 s1SJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med I/O-modul nr. 3 for platevarmeveksler.15:12 PLATEVARMEVEKSLER, BYPASS-SPJELDOVERVÅKINGA03)4)10 m0UTLØST Overvåking av bypass-spjeld til platevarmeveksler er løst ut.15:13 PLATEVARMEVEKSLER (MOTSTRØM), AVRIMINGSTRYKKB13)4)2 h0OVER ALARMGRENSE Behov for full avriming har kontinuerlig eksistert i 2 timer.8www.swegon.comPrioritetStoppForsinkelseNullstilling. Alarmtekst r n m r a AFunksjonl0=blokkertA=A-alarm B=B-alarm0=drift1=Stopps=sekundm=minutt h=time0=manuell