Title: +038=242.003-QZ001T_02-FR Brannplate Protecta - Teknisk Datablad.pdf
begge siderAlle gjennomforinger0g dpninger mafuges med FR Akrylpa begge siderPlatekanter mamales med FRDekkmaling pabegge sider60mm FR Brannplate2S montert 30mminn i utsparingen pabegge sider for &oppna en totaltetningsbredde pa210mmAlle gjennomforinger0g apninger mafuges med FR Akrylpa begge siderKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 90 (E 240 MUR ELLER BETONG - VEGGERMaksimum utsparing600 x 500mmPlatekanter mamales med FRDekkmaling pabegge siderAlle gjennomforinger0g apninger mafuges med FR Akrylpa begge siderKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 240 (E 240,MUR ELLER BETONGVEGGERPlatekanter mamales med FRDekkmaling pabegge sider60mm FRBrannplate 2Sutenpa vegg med50mm overlapp pabegge siderAlle gjennomfaringerog apninger ma fugesmed FR Akryl pabegge siderKabler < @21mmiiknyttede bunter< 3100mm pakabelbroerKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 90 (E 240MUR ELLER BETONGVEGGER