Title: 03 - Døli pleie- og omsorgssenter 18.03.2016.pdf
AF Energi og Miljøteknikkside 17Døli pleie- og omsorgssenterTempdiffRørdimensjonAntall ventilerLøpemeter pr ventilLøpemeter totaltUisolert30 mmvann/romDriftstid (mm)stk(1,5 - 2,5 m)mW/°CmW/°Cm(°C)t/årBesparelse1212,22,20,2870,13630876087 152,200,3620,148308760- 182,200,4520,161308760- 222,200,5530,179308760- 252,200,6280,192308760- 282,200,6790,203308760- 3522,24,40,8790,236308760744 422,201,0560,261308760- 482,201,2060,284308760- 5412,22,21,3520,311308760602 602,201,5080,331308760- 702,201,7590,369308760- 7662,213,21,910,3923087605 266 8932,26,62,2370,4413087603 115 10232,26,62,5640,493087603 597 11442,28,82,8650,5353087605 388 1332,203,3430,606308760- 1402,203,5190,632308760- 1592,203,9960,702308760- 1682,204,2220,735308760- 1942,204,8760,831308760- 2192,205,5040,924308760- 2412,206,0571,005308760- 30012,22,27,541,2223087603 653 Total energibesparelse alle vurderte ventiler/rør/etc. ; 22 452 VarmetapAF Energi og Miljøteknikkside 18Døli pleie- og omsorgssenter