Title: Årskontroll RSM gass 10_2_2021.pdf
| £ [AndretrinnsRegulator [ Ja [ Nei| IR] | 1 [ Regulator holder stabilt utggende trykk L x [ ] AR e e [ 3 [ Ernoen av disse testet | x ] (4 [ Maite verdierimbar: T sav__ [ ssv_ | suv | X |Huvis dette ikke er mdlt er kunden informert om dette Har regulatorene hatt service tidligere (anbefalt max 10 ér) Er regulatoren plassert innendprs Er regulatoren godkjent for G sté innendprs Er det flere regulatorer i anlegget4[Elekro 0 TJa [Nei [IR [Merknad | 1 | Erdet montert elektrisk utstyr i soneklassifisert omrade -- x|Er det montert gass detektor(er) pé anlegget _--Funksjonskontrollerte detektorer er funnet i ordenLekkasjespkt tank og fordamper ute. mDrenert olje utskiller, ingen olje. Lekkasjespkt innvendig anlegg, ok.1 0. 02.21Kunde fikk ikke i gang anlegget, kjeler inne. Ved sjekk var det SAV pé 2 trinns reg som hadde sldtt ut, resatt denne og kjeler startet opp.