Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Huolehdi, ettei liian kova kiristys väännä säleikköä ja että se on linjassa alaslasketun katon kanssa sekä ennen kaikkea, että ilman puhalluspuo- len ja kiertoilmapuolen välillä on tiiviste. Kuvassa tiiviste ”(cid:5)” estää kiertoilmaa sekoittumasta puhallusilmaan ja tiiviste ”(cid:4)” estää puhallusilmaa vuotamasta välikattotilaan. Lopuksi vielä, kojeen kehyksen ja alaslasketun katon alapinnan välinen rako ei saa olla 5 mm enempää.kuuluvia ruuveja.IR -ohjattua ja/tai moottorikäyttöisiä Louver-yksikköjä varten kytke sähkökaapelit yksikön ja säleikön väliin.im o u S42 GW123(cid:20)(cid:21)(cid:28)(cid:43)(cid:28)(cid:23)(cid:66)(cid:41)(cid:44)(cid:49)(cid:16)(cid:22)(cid:17)(cid:76)(cid:81)(cid:71)(cid:71)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:20)(cid:21)(cid:22)(cid:19)(cid:25)(cid:18)(cid:20)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:20)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:20)(cid:20)(cid:29)(cid:22)(cid:28)