Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
van ten minste 192 seconden achter elkaarALARM 6Storing condensafvoerpomp (waar voorzien)Met pomp/contact in de eenheid:Het contact is 10 minuten achter elkaar openMet pomp/contact buiten de eenheid:Het contact is nog actief na de vierde lezingALARM 7UV-lamp werkt niet (indien voorzien)N e d e r l a n d sALARM 8ALARM 9ALARM 10Communicatiefout met een extern bedieningsorgaan CRC2, Zui)Als 3 opeenvolgende pogingen tot communicatie mislukkenCommunicatiefout met MastereenheidAls het bericht van “controle temperatuur” gedurende meer dan 10 minuten niet wordt ontvangenCommunicatiefout met LeadereenheidAls het bericht van “controle temperatuur” gedurende meer dan 10 minuten niet wordt ontvangenALARM 11Afleesfout Co2Tvocgeen enkele lezing van Co2Tvoc van de Leader-eenheid wordt ontvangenALARM 12Communicatiefout met Master ZoningAls er meer dan 10 minuten geen enkele waarde van Zoning wordt ontvangen door de MasterALARM 13Aanvraag voor onderhoudsbeurtALARM 14