Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
AVTREKKSLUFTTEMPERATURGIVER DEFEKT Avtrekksluftgiver er defekt eller ikke tilkoblet. Kontroller at giveren er koblet til riktig tilkobling på styreenhet IQlogic. Avhengig av luftretning kobles giveren til tilkobling merket ”Sensor 1” (giveren plas- sert på venstre side) eller ”Sensor 2” (giveren plassert på høyre side). 3 sekunder alarmforsinkelse. AVTREKKSLUFTTEMPERATURGIVER FOR DENSITETS- KOMPENSERING DEFEKT (GOLD RX/PX/CX) Temperaturgiver i avtrekksviftens innløp oppnår ikke riktig kommunikasjon eller viser feil verdi. Kontroller at giveren er koblet til riktig tilkobling på styreenhet IQlogic. Avhengig av luftretning kobles giveren til tilkobling merket ”Sensor 3” (giveren plas- sert på høyre side) eller ”Sensor 4” (giveren plassert på venstre side). 3 sekunder alarmforsinkelse. GOLD RX Avkastregulering er valgt, men temperaturgiveren i avkastet er defekt eller ikke tilkoblet AVTREKKSLUFTTEMPERATURGIVER FOR VARME- VEKSLERAVRIMING DEFEKT Temperaturgiver, for varmeveksleravriming defekt.BA03)13)