Title: Teknisk Rapport IK elektro 2022, Bromstadvegen 59 03.05.2022 Bromstadvegen 59 Trondheim.pdf
hele, Bromstadvegen 59ID: 74180Hovedtavlerom fordeling 433.k11.Komponenter er ikke tydelig og varig merket.TiltakKomponenter må merkes forskriftsmessig (FEL §13, §32).Lukkingsfrist27.09.2022ID: 74181Fatrom C .Skjøteledninger/forgrenere blir benyttet til langvarige faste oppkoblinger. Gjelder dårlige Skjøteledninger med søl på, faste stikkontakter monteres.TiltakPermanent og fast installasjon må installeres (FEL §38).Lukkingsfrist27.09.202228.04.2022 17:54:54 - www.norik.noTG 1: Mindre avvikTG 1: Mindre avvik5/17AvvikTunga Invest II AS Bromstadvegen 59hele, Bromstadvegen 59ID: 741822 etasje fordeling 433.21. Kursfortegnelse er ikke i samsvar med innhold i hovedfordelingen. Gjelder kurs 236 som var merket som reserve, men kabel er koblet til.TiltakKursfortegnelse må oppdateres (FEL §12, §32).Lukkingsfrist27.09.2022ID: 74183Det er ikke montert bruksanvisning for jordfeilbryter og jordfeilautomater. Gjelder stort sett alle fordelinger.Tiltak