Title: Id 1796, ro, C-134 - Service 13.12.2023.pdf
Dok. utarbeidet av:Geir FrankrigDok.nr.:R-R-040Dok. godkjent av:Terje HegstadDato:06.06.2019KONTROLLRAPPORT AVTREKKSBENK / SKAPKunde / ByggRomnr.VetrinærinstituttetC-134Etasje1TestpersonArild EggenTestdato13.12.2023Kontaktpers.Rune PedersenBenktypeAvtrekksskapUtstyrsnr.1796Bus-adresse220Fabrikat automatikkNetaventSerienr.RegulatortypeUranos Manager 11. Funksjoner2. Måling av undertrykk i kanalLufthastighetsindikator Betjeningspanel Emergency test Visuell og akustisk alarm Lysnivå LydnivåOKOKOKOKNANAMellom skap og spjeld(Lukeposisjon ÅPEN)Mellom spjeld og vifte(Lukeposisjon STENGT)N/AN/A3. LufthastighetsmålingerMåleutstyr:Swema 3000 - Snr. 673499Kalibrert dato:17.02.2022Måleutstyr:Swema SWA31 - Snr. 400699Kalibrert dato:15.12.2022Bredde på skap/benkBredde ≤ 1,2 meterArbeidsåpning H=[cm] ved maksmerke:Pkt. 1Pkt. 2Pkt. 3300,50m/s0,53m/s0,52m/sBredde på skap/benk B=[cm] :0,51m/s