Title: +038=54.000-NI001._08-Utvidelse Av 9 Og 10 Et  Sentral 2 Nortek Idriftsettelsesrapport.pdf
IFM16IOIFMDIALIFMLANIFMNETIFMEXTALARMOVERFØRING AlarmsenderOverføring til SD anleggNøkkelsafeAnnen overføringFUNKSJONSTEST Hele anlegget funksjonstestetDetektorerManuelle meldereSirener/Klokker/FlashStyringerLokal AvstillerOverføringANLEGGSDOKUMENTASJON Foreligger anleggsdokumentasjonenTILDLIGERE AVVIK Er tidligere avvik utbedretLOGGBOK Er det loggbok på anlegget?Har du gått igjennom loggen for siste år?Har du loggført kontrollen?Revisjonsdato:24 03 2020OkOkOkBeskrivelseBeskrivelse/Se vedlegg 2 stkSentralen har adresse 2. Brukt til å kkoble sammen sentralenen i nettverkBeskrivelse Tilkoblet sentralen til Honeywell (Eltek)Testet sløyfe 7, 8 og 10Ca 25 % er testetAlle er testetAlle er testet i 9.etg, 10.etg testes ved fullskala testStyringene er ikke ferdig tilkoblet. Testet om vår utstyr trigger ved alarm, testet 9.etgIngen lokale avstillere