Title: +038=320.001-IE005._02-Regulator for elkjeler etter 2010.pdf
Trinnbegrensning kan også styres med eksternt 0-10V signal , alt. 10-0V avhengig av innstilling i ”setup meny” Når ekstern styring er innkoblet viser display: ”Extern inn”BelastningsvaktOm anlegget utstyres med strømtransformatorer for belastningsvakt kan kjelen begrense sitt strømforbruk slik at byggets totale strømforbruk ikke overskrides. For innstillling av belastningsvakten, se avsnitt Beregninger, strømgrense og strømmarginal.Hvis kjelen begrenses pga for stort forbruk, vil lysdioden på panelet blinke. I tillegg vil displayet vise StrømE.Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315AlarmVed feil blinker lysdioden sakte og displayet forteller hva slags feil som er oppstått.Mulige feil: • • •Defekt kjelføler (giverfeil) Sikkerhetstermostat (STB) utløst (giverfeil) Manglende matespenning / hovedspenning (feil effekt)DriftrelèDriftrelè trekker så snart styrespenning til kjelen slås på. Dette signalet kan tas ut som et pot.fritt signal til SD-anleggUtekompensering