Title: F_001_Brannkonsept_PP20 (2).pdf
Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige rømningsveier eller én utgang til rømningsvei som har to alternative rømningsretninger som fører videre til uavhengige rømningsveier eller sikre steder. Fra brannceller med sporadisk personopphold kan det rømmes via annen branncelle.Plan U2 berøres ikke av tiltaket.Plan U1 eksisterende rømning fra trimrom og garderobe endres ikke som følge av tiltaket, og er slik det har vært via hovedtrapp og p-anlegg.Plan 1 vil ha rømning direkte til sikkert sted fra kantine. I fra kontor vil det være tilgang på rømning via hovedtrapp og bitrapp i vest.Plan 2-4 vil ha rømning via alle tre trapperommene.n:\517\57\5175708\5 arbeidsdokumenter\53 ribr\f_001_brannkonsept_pp20.docx2017-11-03 | Side 8 av 29Oppdragsnr.: 5175708 Dokumentnr.: F_001 Versjon: B01 Philip Pedersensvei 20 | BrannkonseptGrunnlag for detaljprosjekteringBæreevne og stabilitet ved brannRef.BygningsdelBrannmotstandKommentarAnsvar