Title: +175=411.001_4B Drift- og systeminfo Generelle anlegg.Beskrivelse.pdf
Beskyttelsesjording er utført ihht, FEL og NEK 400Hoved-PE-skinnene i hovedfordelingen og utjevningsforbindelser tilkobles hovedjordskinne.Bæresystemer, teletekniske anlegg, antenneanlegg, ventilasjonskanaler, vann rØ r og fjernvarmeled n inger er tilkoblet jordingsanlegget.I hovedfordlingen er det montert isolasjonsovervåking av stigekabler Alarmutgang er koblet inn på SD-anlegget.UTFØRELSEHovedjording er utført som:. KobberwireJordingen er utført som fundament jord bestående av 5Omm2 Copperwire forlagt som ring utenfor grunnmur/dekke, og med sveisede forbindelser på tvers fra denne. Kobbenruiren er ført frem til hovedjordskinne i hovedfordeling.Det er montert jordingsbolter av byggentreprenü i armeringen, som også er tilkoblet hovedjordskinne i hovedfordeling via Kobbenruiren, se tegning for føringsveier.Hovedpotensialutjevningsskinne er leveret og monteret i nytt hovedtavlerom.