Title: FDV-PRE-28871.pdf
Avstand senter anslutning til vegg er 41 mm uansett valg av type eller anslutning.c/c= rad H - 60 mmAvstand senter retur anslutning til bunn radiator er 30 mm.Lyngson AS 2012, Side 2 av 74. Klargjøring/monteringFDV: PRE radiatorTILKOBLINGSERIEANSLUTNING “Serie”anslutning er en glimrende løsing for fortløpende sammenkopling av radiatorer. Denne typen er spesielt egnet ved lav bryst- ningshøyde og gir mindre synlig rørføring. Leveres for 12, 15, 18 eller 22 mm.PRE radiator m/serie anslutning H/VEksempel på side– og serieanslutningPRE radiator m/høyre-side eller bunnanslutning.EKSPANSJON Lange rette rørstrekk kan føre til ekspansjons- problemer. Se ekspansjonstabell for stål- eller Cu-rør. Det anbefales kompensator for ekspansjonsopptak.PRE radiator m/venstre-side eller bunnanslutning.c/c = 60 mmLYNGSON PRE RADIATOR MED MIDTANSLUTNING Enkel planlegging - røroppstikk plasseres i senter under vindu. Valg av radiatorens høyde og lengde kan gjøres etter at rør er installert.