Title: Tømmervåg Roar_14_43_19-01-2022.pdf
Komplett effektbryter, 15 .. .250 A Maks: 690 V 50/60 Hz. EN 60947 12 = høyeste prøvestrøm li= elektromagnetisk utløserstrøm lsd = forsinket el.magn. utløserstrøm A-type = termisk/elektromagn. vern VE-type= elektronisk forsinket vern ME-type = elektronisk fors. motorvern Rammeklemme Cu Moment 14Nm Tunnelklemme Al/Cu Moment 31 NmTilleggsutstyr:TypeEL.nr.NZM2-XKA4358878..,.,- - - - - ""T'I© M 11 I~ ¾;t 2hI r:~ "}.;i .~ 10C\ \' ~ ,~ ... r"-.NZM2-A40 ... 250] 10J( 41 -f .. i 100~ 40~ 101 41"r"-. '- I"-' ' -- i-- "'--- - i-- ,__I\.46102040 60100 xi, -Moeller Electric ASFDV-dokumentasjonSide 2Effektbryter NZM1 3 - polet: NZMB1- ...Effektbryter Ir: 63 - 80 A NZMB1-A80 Effektbryter Ir: 80 - 100 A NZMB1-A100Tilleggsutstyr:TypeNZM1-XKAMoeller Electric ASli: 480-800 ATekniskinformasjon:4358703li: 600-1000 A4358704lk max: les= lcu = 30 kA (230V) 12: 1,3 X In Rammeklemme for 70mm2(2x25mm2 BxHxD = 90x145x85) Cu