Title: SANITÆRUTSTYRSmartline rør.pdf
Smartline klammer kan brukes både som fastklammer og glideklammer avhengig avom det plasseres over en nippel eller over selve røret.Det er spesielt viktig at løpemuffer blir fastpunktklamret ved hjelp avett klammer på hver side.14Fastklammer over nippelFastklammer og glideklammerLLDimensjon [mm]Liggende ledning [m]Stående ledning [m]400,51,2500,51,5750,82,01101,12,0Maksimum anbefalt klamringsavstand – L2.5 Utførelse av skjøt med Smartline skjøtenippelFaskappederørenderinnvendigogfjernspon.Rengjørnippelogspissende.Påførettyntlagsmøremiddelinnirøret/rørdelensspissendeellerpånippelensfaststøpte tetningselement – eller på begge steder. Det anbefales kun å anvendePipelife sitt eget smøremiddel, da visse smøremidler kan forårsake nedsattfunksjonsevne eller i verste fall skade tetningselement eller rør/rørdel.Vrirøretlettsamtidigsomspissendenskyvesinnibunnenavnippelen.Trekkspissendenlitttilbakeslikatskjøtenfårtilstrekkeligekspansjonsgap.