Title: Sluttkontroll 3.etg. del2 3-U4.pdf
Er kabeltverrsnitt valgt riktig med hensyn til spenningsfall og stremfaringsevne?Er effektbrytere/motorvernbrytere riktig justert?Er jordfeilbrytere riktig valgt i forhold til type og utlesestram?Er det valgt ngdvendig frakobling, sikkerhetsbryter, ng@dstopp og nullspenningsutlgser?Har tilkoblet utstyr IPgrad tilpasset omgivelsene? (stev/fuktetc.)Er merking av PEN, PEog Nleder utfart?Er anlegget tilstrekkelig merket?Er alle tilkoblinger riktig utfart?Er skjult varme dokumentert og eier informert? Er det ngdvendig adgang for drift og vedlikehold?Er selektiviteten i anlegget kontrollert (dersom dette er et krav)?Er advarselstekster montert og ngdvendig dokumentasjon/ informasjon overlevert il eier/bruker?Sluttkontroll Side 1av2 Versjon 3.1 © NELFO 2009 Rapport fra sluttkontroll etter arbeid pa elekiriske anlegg 29BAS2CF-4255-450C-954C-1A0AA32804D8Nf[fo@ Elsikkerhersdokumentasion