Title: +038=433.000-NI003._04-Testrapport elektriske anlegg - DM3.E2.433.09.01, Pareto plan 09.pdf
299299300300301301302302303303TEST RAPPORTResultatR ISOR: >200MΩ Um: 262VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E2.433.09.01 / XF071 C16/2 11.06.2020 15:33SPĆNDINGUln: 233V Ulpe: 233V Unpe: 0V f: 50.0HzDM1-3. Plan 9 / DM3.E2.433.09.01 / XF072 C16/2 10.06.2020 11:50SPĆNDINGUln: 232V Ulpe: 232V Unpe: 0V f: 50.0HzDM1-3. Plan 9 / DM3.E2.433.09.01 / XF072 C16/2 10.06.2020 11:55R ISOR: >200MΩ Um: 263VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E2.433.09.01 / XF073 C16/2 10.06.2020 11:55R ISOR: >200MΩ Um: 263VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E2.433.09.01 / XF073 C16/2 11.06.2020 15:33SPĆNDINGUln: 234V Ulpe: 234V Unpe: 0V f: 50.0HzDM1-3. Plan 9 / DM3.E2.433.09.01 / XF074 C16/2 10.06.2020 11:50SPĆNDINGUln: 232V Ulpe: 232V Unpe: 0V f: 50.0HzDM1-3. Plan 9 / DM3.E2.433.09.01 / XF074 C16/2 10.06.2020 11:56R ISOR: >200MΩ Um: 263VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E2.433.09.01 / XF075 C16/2 10.06.2020 11:56