Title: Funksjonsbeskrivelse - 360.011 Luftbehandling.pdf
Kjøleventil -SB502 styres mot stengt og Varmegjenvinner -LX401 styres mot maks gjenvinning. Varmeventil -SB501 regulerer mot åpen stilling.Ved synkende varmebehov omvendt funksjon.RT405TEMPERATURFØLER i turvann til varmebatteri -LV401 gir signal til regulator for avlesning.RT406 avlesning.TEMPERATURFØLER i turvann til kjølebatteri -LK401 gir signal til regulator forRT501AVTREKKSFØLER registrerer avtrekkstemperaturen for indikering, samt til bruk i beregninger. I tillegg benyttes signalet til forstilling av temperaturen ved føler -RT404. (fraluftkompensering).RT502i avtrekkskanal etter varmegjenvinnerLX401TEMPERATURFØLER registrerer temperatur for indikering og til bruk ved beregninger. Virkningsgraden for varmegjenvinner skal vises i SD bildet. Alarm ved lav virkningsgrad (ved 100 % pådrag)RT504RETURVANNFØLER for kjølebatteri -LK401 montert i retur fra batteri registrerer temperatur for indikering.SB501