Title: 320.004-JP401 Magna 40-150.pdf
Installation: Omgivelsestemperatur: Max. driftstryk.: Flange standard: Rørtilslutning: Tryktrin: Indbygningslængde:0 .. 40 °C 10 bar DIN DN 40 PN6/10 250 mmElektriske data: Effektoptagelse P1: Netfrekvens: Mærkespænding: Maks. strømforbrug: Kapslingsklasse (IEC 34-5): Isolationsklasse (IEC 85):17 .. 608 W 50 Hz 1 x 230 V 0.19 .. 2.69 A X4D FAndre: Mærkat: Energi (EEI): Nettovægt: Bruttovægt: Shippingvolumen:Grundfos Blueflux 0.18 16.1 kg 17.6 kg 0.04 m³Udskrift fra Grundfos CAPS [2016.04.042]2/6Firmanavn: Udfærdiget af: Telefon:Dato:97924271 MAGNA3 40-150 F 50 HzH [m]161412108642002468101214161820P1 [W]600550500450400350300250200150100500Udskrift fra Grundfos CAPS [2016.04.042]10-08-2016MAGNA3 40-150 F, 50HzPumpemedie = Vand Medietemperatur = 60 °C Massefylde = 983.2 kg/m³22242628Q [m³/h]eta [%]1008060402003/6Beskrivelse Generel information: Produktnavn: Prod. nr.: EAN nr.: Pris: