Title: Dokumentasjon Tavler - ved utbygging 2008-2009.pdf
90؛0؛En faseForbrukt EffektInductivoInduktivKapasitivCapacitivoTre faseParametere er kun tilgjengelig når maximum demand strøm pr. fase er valgt.RS-23257DB-9En eller flere CVM-NRG 96 kan kobles mot PC eller SD anlegg. CVM-NRG 96 har en RS-485 seriekommunikasjon utgang. Dersom flere enn en enhet er koblet i samme RS-485 nett, må hvert enkelt instrument tildeles et eget enhetsnummer (fra 01 til 255), slik at de enkelte instrumentene kan skilles.27352 A32PCFor å endre enhetsnummer og andre kommunikasjonsparametere se punkt 2.1 ARS-232 / RS-485 CONVERTIDOR OMFORMER RS-232 / RS-4855215RS-485 forbindelsen utføres med skjermet kabel med minimum tre ledere, og maksimal avstand mellom PC og siste instrument må ikke overstige 1200 meter. RS-485 nettverket kan maksimalt bestå av 32 enheter i parallell (multi-point Bus) for hver av serieportene som er brukt på PC’en.RS-48521A ( + )B ( - )C GND