Title: +175=431.001_KW001_431 Stigeledninger.Produktinformasjon.pdf
Runde glødde kobbertráder med et kobberbånd el-ler en tråd vi-klet rundt for å sikre elekÈrisk kontakt mellom de enkefte trådene i sk'i ermen BånderingBlyf rí polyvinylklorid ( PVC)stasj onær rtM diameterto/u (um)A¡rbefales brukt i alfe slags rom, utendØrs samt i jord uten ekstra beskyttelse. Kan benyttes i alle lavspente systemer, d.w.s. 23o, 400 og 690 V. Kobberskjermen er dimensjonert sl-ik at den tilfredstiller jordleder kravene til (PE) el1er til en kombinert jord- og nøwtralleder (PEN).FargeTverrsnitt (mm'?) 3x1 5Al 10 3x2 5A/ 10 3x5 0A/ 16 3x954/ 3 5 3x1504/50 4OA/10 4x254/ IO 4x5 0A 4x954 4x1 5 0A 4x24OALederformAFR AFR AFV AFV AFV AFV AFR AFV AFV AFV AFVAnta1f lrãder7 '77 19 19 37 7 7 19 19 37ca. diameter (m¡n) La 6,0LA 6,0Leder Bredde x høyale (¡nm)1l-,0 x 6,5 15,0 x 9,3 18,4 x 11,6 25,0 x I4,715, 0 x 10,0 L8.O x 12.7 23.0 x 16.3AFR=Aluminium, flertrådet, AFV=Afuminium, flertrådet,rund valset sektoronsSide t