Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
EKSTRA REGULERINGSSEKVENS 2, KOMBIBATTERIGI- VER DEFEKT Turledningstemperaturgiver til kombibatteri er defekt eller ikke tilkoblet. Kontroller klemmetilkobling 9-10 og giverens polari- tet på I/O-modul F. 3 sekunder alarmforsinkelse.A13 s1Alarmgruppe 5: Ettervarme5:161ETTERVARME, OVEROPPHETINGSVERN UTLØST/ SPENNINGSTILFØRSEL MANGLER, FOR ELEKTRISK LUFTVARMER Overopphetingsvern har løst ut, evt. mangler spen- ningstilførsel for elektrisk luftvarmer.A1)03)10 s05:25:36263