Title: Ø94, Medistim - VVS.pdf
Liggende reroppleggmaks. 2000 maks. 750maks. 750Klammeravstanden pa liggende ledning uten rerdeler er maksimum 2000 mm mellom klammer. Avstand mellom klammer og kobling fé&r vaere maks 750 mm.Avvinkling av liggende ledning | Stéende ledningStéende ledning krever maksimum 2000 mm mellom klamringene. Innstept i bjelkelag er avstanden maksimum 2000 mm fra innstepingen. Stéende ledning som er innstept i bjelkelag og uten rerdeler, behover ikke & klamres om takheyden ikke overstiger 2700 mm.maks. 3°.maks. 2000 mmOvergang mellom stéende og liggende ledning skal utferes med bend, maksimum 45°. For dimensjon DE 75 t.o.m DN150 sett fra siden mm anbefaler vi langbend 88°. Se side 34, i produktkatalogen. Sammenkobling mellom to liggende ledninger.maks. 3°