Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
366465_b / 03.201715/44R FN ES ET IU RL PS E X E N N AMontageanleitung |■ 5.3. Austausch des Verdichters Siehe für Informationen zum Austausch eines Verdichters AJ² Anhang 6.■ 5.4. Lecksuche und regelmäßige Prüfungen Lecksuche einmal pro Jahr oder entsprechend örtlich geltenden Vorschriften durchführen. Geeignete Ausrüstung zum Entleeren oder Nachfüllen der Kälteanlage verwenden (Absaugstation, Schutzbrille, Handschuhe usw.).■ 5.5. Elektrische Prüfung Regelmäßig die elektrischen Anschlüsse der angeschraubten Komponenten überprüfen und bei Bedarf nachziehen. Regelmäßige Überprüfung: - der Sicherheits- und Regelungseinrichtungen - des Zustands der elektrischen und kältetechnischenAnschlüsse (Nachziehen, Oxidation usw.)der Betriebsbedingungen - der Befestigung des Verdichters - der Befestigung des Gehäuses (keine Vibrationen) - der Funktion der Kurbelwannenheizung.