Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Kjøleanlegget må være dimensjonert slik at tilluftens tem- peratur er lavere enn doggpunktet, eller skjer det ingen kondensering, og det blir ingen avfukting.Fuktighetsmåler, TBLZ-2-31-1Innstillinger:VerdiAvfuktingTilluft – relativ fuktighet Avtrekksluft – relativ fuktighetInnstillings- område Ikke aktiv/ Tilluft/ Avtrekksluft 10–90 % RH 10–90 % RHFabrikk- innstilling Ikke aktiv50 % RH 50 % RH4.16.4 Fukting, alarm Alarminngang kan velges for lukket krets, åpen krets eller kontaktorfunksjon.Fukter, alarmInnstillinger:VerdiAlarminngangInnstillingsområdeIkke aktiv/Lukket krets/ Åpen krets/Kontaktor- funksjon 1)Fabrikk- innstilling Ikke aktiv1) Lukket krets innebærer at kretsen skal lukke for at alarm skal avgis. Åpen krets innebærer at kretsen skal åpne for at alarm skal avgis. Kontaktorfunksjon innebærer at en hjelpekontakt fra en kontaktor, som styrer fukteren, er koblet til alarminngangen.52www.swegon.com4.17 ReCO2