Title: Rapport 2015.09.03 Smedstad Skole, Rælingen.pdf
Kategori VareslagMaks lagringshøyde Lagringsmetode 0 Ingen form for lagringmeterBeregnings- grunnlag Dim. reglerFG-CEATotalt areal: Kommentarer:m2 Sprinklet:m2 Usprinklet:m238103810 Bygningen er fullsprinklet. Lagring ikke tillatt i denne fareklassen.VANNFORSYNINGEN OG VANNMENGDE/TRYKKMÅLING (P/Q)Vannforsyning: P/Q-krav ved sprinklerventil:Vannforsyningens kapasitet:Forbedret enkel, vannverksledning forsynt fra begge sider 1,46 P = bar Q = 435 l/min Målte verdierP/Q-graf:P1 Q1 P2 Q2 P3 Q3Tilførsel 1: bar l/min bar l/min bar l/minP1 Q1 P2 Q2 P3 Q3Tilførsel 2: bar l/min bar l/min bar l/minP1 Q1 P2 Q2 P3 Q3Tilførsel 1+2: 4,40 bar 0 4,25 375 4,15 540l/minbar l/min bar l/minKommentarer:Måling av vannforsyningen ikke utført ved årets kontroll. Tidl. måling har vist god vannforsyning. Statisk trykk var. 4,8 bar.Smestad skole Rutinekontroll utført 03.09.2015 av Kontroll & Rådgivning ASAntall sprinkler Type 700 SpraystkSide 1 / 3