Title: 360.023 Swegon Gold RXF-12 +- 3.000 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Turtall i SFPv beregningDimensjonerende hastighetMaks. hastighetDimensjonert eleffekt til motor(er)Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffektMotoropsjonMotorbetegnelseAntall motorer/vifter i hver luftretningTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 91,5%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, TilluftStatisk trykkfall1Varmebatteri, vann, TBLA-5-000-050-2-1EffektvariantAntall rørraderAntall kretserAnslutningsnummerDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534704Ut26,0°C50%2 700 m³/h517 Pa467 Pa0,7 °C300 omdr/min1 553 omdr/min1 620 omdr/min2 500 omdr/min0,66 kW0,59 kW2,40 kW2DOMEL 748.3.496158,6 %94,0 %7266,0 %0,79 kW/(m³/s)14 Pa12520 utv.Side: 11/20AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjon