Title: +175=560.001_JV001_Johnson Controls Norden AS.Produktinformasjon.pdf
Applikasion:12tekst Skal-m in.tilluftStart utekom Kom P-, faktor SAVIS9Ke!--he-qtjg-hç-t-lnnstillinqer ntva1 2 2 2 2 2 2default15"CQ,_9_o_Bp_lrrr- 15"C 0.23 30%NVsc9l00Version: 4Funksjonsbeskrivelse Romkompensert tilluftsregulering (kaskade) med min. begrensning aktiveres av driftssignal fra vifte. Ved varmebehov øker varmebatteriets pådrag.Frostalarm utløser frostrelè, og ventilen åpnes 100%. Returføler VB overstyrer ventilen ved lav temp. om dagen og regulerer ventilen om natta. Skalverdi returvarmebatteri økes om natta.Varmesignalet er alternativt 0-10V eller 3punkt.sc9100Versjon:4Funksionsbeskrivelse Romkompensert tilluftsregulering (kaskade) med min. begrensning aktiveres av driftssignal fra vifte. Ved yarmebehov øker gjenvinner, deretter varmebatteri.Frostalarm utløser frostrelè, og ventilen åpnes 100%. Returføler VB overstyrer ventilen ved lav temp. om dagen og regulerer ventilen om natta. Skalverdi returvarmebatteri økes om natta.