Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
3Skyll prøveflasken med vann fra varme/ kjøleanlegget for å unngå eventuell forurensning fra flasken.4Fyll prøveflasken helt opp og forsegl flasken med lokk.Unngå luft i prøveflasken da dette kan påvirke prøveresultatet.5Merk prøveflaska med; kunde navn, adresse, prøvetakingsdato, installasjonsadresse, EnwaMatic modell, serienummer og prøvetakers initialer.Vannprøven må sendes til et akkreditert laboratorium same dag eller senest 48 timer etter prøvetaking. Analyseresultatene kan bli påvirket dersom prøven oppbevares for lenge.6Send vannprøven til et akkreditert laboratorium for analysering.7Resultater skal lagres og være tilgjengelig som referanse senere, hvis nødvendig.# 47/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 20158.1.2 Analyseplan og resultatvurderingerFørste året EnwaMatic® er i drift, anbefales det at det gjøres prøvetaking av vannet etter 3- og 12 måneder. Etter første året, anbefales det å samle inn og analysere en systemvannprøve minst en gang i året.