Title: +038=360.000-LC007T_03-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Drifts- og vedlikeholdsinstruks.pdf
Enheten trekkes innover i rommet mot innvendig vegg/interiør. Avkast luft rettes motvindusflater, elektriske koblingsboks pekende mot innvendig vegg/interiøro Plassering av enheter med 360° luftinntak/avkast frontpanel (Fig. 4- b) Enheten plasseres midt i rommet, elektriske koblingsboks pekende mot innvendigvegg/interiørPåse at himlingsplater inntil enheten enkelt kan fjernes for tilgang til service og vedlikehold NB! Ved tett himling må det lages serviceluke for tilgang til rør og elektriske koblinger Fancoil enheten henges i taket med 4 gjengestenger (Ø6mm eller Ø8mm, medfølger ikke). Disse festes i de 4 opphengs brakettene på enheten. Det kan brukes vibrasjonsdempere (Fig.3-a), eller kun skive og mutter på over- og underside av festebraketten (Fig. 3- b)