Title: +038=370.001-NT014._01-Statico_NO_low.pdf
Tabell 5: DNe standardverdier for ekspansjonsledning med Statico og CompressoLengde opp til ca. 30 m DNe20253240506580Oppvarming :EN 12828Q | kW100017003000390060001100015000Kjøling :tsmax ≤ 50 °CQ | kW160027004800630096001760024100TemperaturtsmaxMaksimal systemtemperatur Maksimaltemperatur for kalkulasjon av volumekspansjon. For varmeanlegg, den dimensjonerte strømningstemperaturen for drift av anlegget med den laveste utvendige temperaturen som kan forventes (standard utvendig temperatur i henhold til EN 12828). For kjøleanlegg, maks. temperatur som oppnås i driftsmodus eller stillstand. For solenergianlegg, temperaturen opp til det nivået fordamping skal kunne unngås.tsmintr