Title: +038=66.009-##003._02-5DB - Brukermanual.pdf
TABLERO DE MANDOSTodos los aparatos de la línea están equipados con tableros portamandos con los siguientes mandos:76menu12345POS 1 2 3 4 5 6 7DESCRIPCIÓNTecla ON/SBY/ENTER Tecla DOWN Tecla UP Tecla MENU’ PICTOGRAMA DESCARCHE PICTOGRAMA VENTILADOR PICTOGRAMA COMPRESORTecla ON/SBY/ENTER Apretando y soltando permite verificar/ modificar el setpoint de trabajo del aparato.Apretando durante 3 segundos, soltando en el momento de la aparición, sobre el display de la label [Sby], lleva el aparato a stand by Apretando durante más de 5 segundos (o sea eludiendo la label Sby) permite acceder a la lista de parámetros usuario.Con instrumento en stand by [en el display aparece Sby] apretando el controlador se enciende. Teclas UP y DOWNPermiten aumentar o disminuir el valor del parámetro que se quiere modificar.Apretando durante 3 segundos permiten hacer leer las temperaturas de mínima y máxima registradas(si disponibles) y eventualmente alarmas en función.