Title: 127861-RIB-RAP-001 (Oslo Areal - Fasader) - Endelig versjon.pdf - Adobe Acrobat Pro.pdf
I rapporten fra Basale har de sett bort i fra varmetapet gjennom gulvet, da både areal og U-verdi er satt lik 0. Multiconsult har beregnet varmetapet gjennom kjellerrommet vi regner som en del av oppvarmet BRA, dvs. treningsrom med tilhørende oppholdsrom. I tillegg har vi inkludert varmetapet i plan 1 gjennom dekket mot ventilert, uoppvarmet kjeller.Multiconsult har benyttet en lavere årsgjennomsnittlig systemviskningsgrad for det fjernvarmebaserte oppvarmingsanlegget som vi mener er mer realistisk: 0,86 mot 0,90. Det samme gjelder temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner: 0,70 mot 0,75.127861-RIB-RAP-00111. august 2015 / 01Side 11 av 13multiconsult.noTiltak for å tilfredsstille krav i TEK10