Title: +175=737.001_IL001_Funksjonsbeskrivelse Varmeanlegg Døli - V.2017.08.04.Produktinformasjon.doc
JP401 går 24/7 går på laveste frekvens til en av kjølebatteriene passerer xx% pådrag. Da vil turtallet øke mot maks om høyt pådrag på en av kjølebatteriene vedvarer. Varmepumpen fortsetter å gå med varmeproduksjon dog kun mot utgjevningstank for forvarming av varmtvann. JP401 vil også øke på turtall ved temperaturdifferanse i energibrønn. Høyeste pådrag styrer pumpehastigheten.JP403 går 24/7 og turtallsreguleres på temperatur differanse fordamper. (proposjonal regulering) fra 10 til 50HzJP404 går 24/7 og turtallsreguleres på temperatur differanse Kondensator. (proposjonal regulering) fra 10 til 50HzSommerdrift Kjøling med varmepumper:Kjøling med varmepumpe trigges av høy isvannstemperatur RT405 Grenseverdi settes etter erfaring f.eks 12° (dødbånd 1°)