Title: +038=433.000-NI003._12-Testrapport elektriske anlegg - DM1.E5=433.06.04, Pareto_SB1 Markets plan 06.pdf
DM1-3. Plan 6 / DM1.E5=433.06.04 / XF099 16C2/003 15.12.2020 10:20 (Elektriker)ISOLASJON: ALLERln: >30.0MΩ Um: 254V Rlpe: >30.0MΩ Um: 254V Rnpe: >30.0MΩ Um: 254VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 6 / DM1.E5=433.06.04 / XF100 16C2/003 15.12.2020 10:19 (Elektriker)ISOLASJON: ALLERln: >30.0MΩ Um: 254V Rlpe: >30.0MΩ Um: 254V Rnpe: >30.0MΩ Um: 254VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 6 / DM1.E5=433.06.04 / XF101 16C2/003 15.12.2020 10:15 (Elektriker)Tallberg Elektro A/S Tlf.22796640Side:49GODKJENTGODKJENT*GODKJENTGODKJENT*GODKJENTGODKJENT*GODKJENTGODKJENTGODKJENTGODKJENTGODKJENTGODKJENTGODKJENTGODKJENTNr.339339340340341341342342343343344344TEST RAPPORTResultatISOLASJON: ALLERln: >30.0MΩ Um: 254V Rlpe: >30.0MΩ Um: 254V Rnpe: >30.0MΩ Um: 254VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 6 / DM1.E5=433.06.04 / XF102 16C2/003 15.12.2020 10:14 (Elektriker)ISOLASJON: ALLERln: >30.0MΩ Um: 254V Rlpe: >30.0MΩ Um: 254V Rnpe: >30.0MΩ Um: 254V