Title: Avtale IK elektro WE_281118.pdf
FOBTOT (forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn) palegger eier, igjennom IK-forskriften & etablere rutiner for kontroll, ettersyn og vedlikehold av ngdlysinstallasjonen.Iht. NEK EN 50172 skal alle ngdlysanlegg ha loggbok/skjema for nedtegnelser av rutinekontroller, tester, feil og mangler samt eventuelle utbedringer.Fplgende skal utfgres av IK-ansvarlig daglig/manedlig/arlig: Daglig kontroll utfgres pa sentraliserte systemer ved & avlese indikatorer for normal drift (grgnn lampe=ok).Manedlig kontroll skal utfgres pa ngdlysanlegget av bedriftens IK-ansvarlig. En skal da sjekke om anlegget har riktig funksjon og at alle armaturer lyser (15min.). System med automatisk testfunksjon ivaretar test funksjon med a veksle over pa ngdstrgm.Arlig kontroll utfgres pa alle system som ved manedlig kontroll med ngddriftsperiode (1t). Lysstoffrgr pa armaturer som brukes som markeringslys skal byttes hvert 2. Ar. Ved ledelys bgr lyskilden byttes sammen med batteriet hvert 4. ar.