Title: V.56.434.010 Plan U2 - Tavle Teknisk energisentral og ventilasjon.pdf
Kabelspesifikasjon for hovedstrøm 400/230 volt ACTilførselskabel: Kabel for hovedstrøm mellom tavle og frekvensomformer eller direkte til motor.Ingen krav til skjerming.Motorkabel: Kabel mellom frekvensomformer og motor. Montasje anvisning fra leverandør har prioritet foran denne spesifikasjon.Kabel må være skjermet av type Ølflex Classic-100 CY eller likeverdig. Ølflex-Servo 700 SY har også signalkabel for termistor eller termokontakt.EMC-nippler benyttes på motorKabler legges slik at min. 300 mm avstand mellom signalkabler og utstyr oppnås.Kabler dimensjoneres av elektriker eller elektrorådgiver.Signalkabel mellom tavle og frekvensomformer skal være skjermet og av type: Unitronic LIYSY eller tilsvarende. Skjerm termineres til frekvensomformer og tavle vha. klammer rundt skjerm som skrus til bakplaten.