Title: DM 1-3 Integrasjonstest Prosesskjølingi.pdf
Pumper: 370.102-JP401, 370.102-JP402,E-post Kenneth.myhre@gk.noReaksjonSirkulasjonspumpe –JP401/–JP402 med tilhørende frekvensomformer –LR401/–LR402 styres av differansetrykkgiver –RD401 for å opprettholde et konstant differansetrykk i systemet, og levere riktig vannmengde.Reguleringsventil (trykkuvahengig) 370.101-SB501 styres etter en satt maks vannmengde (justerbar) og temperaturiver -RT402. Kursen styres etter fast turtemperaturIngen styring fra SDAnsvarlig entreprenør Rør /aut.Aut.Resultat test12.05.21 Reguleringsventil satt til maks 3m3/h. Regulering er ok.12.05.21 Pumper regulerer etter differansetrykk. Diff.trykk er satt til 60kpa. Ok.12.05.21 auto / av /på styring av pumper på SD. OKFeil / manglerSide 2 av 318.04.2021Prosjekt: Formål:Dato: Tidsrom:Avlesning på SD- anleggIntegrasjonstestDronning Mauds gate 1-3 Integrasjonstest Prosesskjøling 12.05.2021 08.00-15.00370.102 Prosesskjøling