Title: 364_VAV Leo.pdf
For tilluft: Ved montasje i avgrening anbefales det min. 5xDia. avstand mellom avgrening og Leo. Leo kan monteres rett etter bend, uten at dette påvirker målenøyaktigheten.For avtrekk: Ved montasje sammen med lyddemper anbefales det min. 5xDia. avstand mellom lyddemper og Leo, hvis det brukes lyddemper med midtbaffel eller annen innsnevring av tverrsnittet. Ved bruk av lyddemper med fritt gjennomløp, så kan lyddemperen monteres rett på Leo. Som vist i figur 11.Figur 10, montasje tillufty de m pe r u t en i nr i nge m pr m ed i nri nFigur 11, montasje avtrekkLeo er utviklet og produsert av:Serviceavstand min. 100 mmFigur 12, montasjeINNREGULERING