Title: Akkreditert kontroll.pdf
Husk & &pne stengeventil og teste utstyret oK P etter endt kontroll18 | FUNKSJONSKONTROLL19.1 |Fungerer apparatene tilfredsstillende 9.3 oK P19.2 |Kontroll-, styre- og sikringsorganer, 9.3 OK P ventiler, regulatorer fungerer feilfritt Testet makstrykk regulator (SAV) 380 mbar.19.3 | Flammesikring UV- selle p& begge brennere PFKOMMENTARER20 |KOMMENTARER / DIVERSE Gassanlegget er utfgrt i henhold de normer og regler som BESKRIVELSE AV ANDRE EVENTUELLE foreligger. FUNN UNDER OBSERVASJONEN Anlegget fremsto pent og ryddig.Det ble observert at den ene av innkjgringsportene til anlegget var skadet. Det ble opplyst at de ventet pa reparatgr for utbedring.AS Miljoutvikling, Hestmarka, 7800 Namsos ~ + 74274499 « www.miljoutvikling.no