Title: +038=360.009-#####._06-360.009 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Dimensjonerende data360.009 - 60.009 R/GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/hAggregatstørrelse025Luftdensitet1,200 kg/m³Tilluftsmengde6 750 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal50 PaTilluftskanal200 PaAvtrekksluftmengde6 750 m³/hStatisk trykkfallAvtrekkskanal200 PaAvkastkanal50 PaKlimatdataOslo, NorwayDimensjonerende utetemperatur, sommer26,0 °CDimensjonerende luftfuktighet, sommer50 %Laveste dimensjonerande uteluftstemperatur20,0 °CDimensjonerende luftfuktighet, vinter85 %Tilluftstemperatur, sommer16,7 °CTilluftstemperatur, vinter20,0 °CNøkkeldataSFPvRenblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje, Rene filtre1,69 kW/(m³/s)Tilluftens tørre temperaturvirkningsgrad83,6 %Eurovent energieffektivitetsklasseA+ 2016Kontroll mot kommisjonens forordning (EU) nr 1253/2014Kompatibel 2018KabinettKonstruksjon Paneler med mellomliggende isolasjon av mineralullPaneler 56 mm med 1 mm stålplate på innsiden og utsiden. Utside lakkert grå metallic.