Title: +038=360.019-#####._09-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
54dB71dB(A)44dB58dB(A)47dB62dB(A)9 Pa332632 utv.2,0 mm37 Pa2,35 m/sUt20,0°C5%52,97 kW29 %Side: 5/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.019 +/- 8.640 m3/h - 100% samtidighetVæsketemperaturVæskemengdeVæsketrykkfallBatteriets væskevolumTilbehørAntallProdukt1Elektrisk anslutningssats1Luftkjøler direkteekspansjon, TBKC-3-120-050-2-1EffektvariantAntall rørraderAntall seksjonerLamellavstandTrykkfall, tørrTrykkfall, våtLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighetSensibel batterieffektØnsket total batterieffektBatteriets overkapasitetAvrennt væskemengdeKjølemedieFordampingstemperatur (duggpunkt)Batteriets væskevolumAntallAvtrekk1Anslutningsgavl, AvtrekkStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM10 60% (M5)2x(592x592x520-10), 1x(287x592x520-5)Dato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534678InnUt60,030,0°C