Title: +038=360.000-LH006T_03-Parasol Zenith Komfortmodul Swegon - Produktdatablad.pdf
33231Parasol Zenith har trinnløs k-faktorinnstilling og stort luft- mengdeområde. Produktet fås både som CAV-produkt med fast k-faktor og er enkelt å oppgradere til en VAV- funksjon ved hjelp av forskjellig tilbehør. Det kan også bestilles som VAV-variant fra fabrikk med påmontert styring alt. aktuator for luftmengderegulering (0-10 V) (se PARASOL Zenith VAV c)Figur 2. Variant A: Kjøle- og tilluftsfunksjon 1 = Primærluft 2 = Indusert romluft 3 = Primærluft blandet med kjølt romluft3313233Figur 3. Variant B: Varme- og tilluftsfunksjon 1 = Primærluft 2 = Indusert romluft 3 = Primærluft blandet med oppvarmet romluft5Induksjonsprinsippet Primærluft (A) fra luftbehandlingsaggregatet tilfører PARASOL Zenith tilluft via en tilluftskanal og bygger opp et overtrykk i enhetens plenumskammer.ABCB