Title: 360.028 - Swegon GOLD25FRXHC +- 7.600 m³h Ventilasjonsaggregat_Datablad.pdf
Integrert reversibel varmepumpe, frekvensregulert1Batteri RX/HCAntall rørraderLamellavstandLuftsideTrykkfall, tørrTrykkfall, våtLufthastighetEleffekt, vinterEleffekt, sommerVarmeeffekt, vinterKjøleeffekt, sommerEER (kjølefaktor)EER [tot] (kuldefaktor kompressor + varmeveksler)COP (varmefaktor)COP [tot] (varmefaktor kompressor + varmeveksler)Type kjølemedieKjølemediemengde krets50AvkastPaInnInnInnInnDato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 10000761020SFPeSFPvEtaTkW/(m³/s)kW/(m³/s)%1,701,5784,5Ut20,013,8°C8538%84,46kWUt20,013,8°C30100%Ut26,026,0°C5050%Ut26,026,0°C5050%42,5 mm16 Pa19 Pa1,49 m/s3,84 kW6,91 kW12,75 kW26,23 kW3,803,803,3225,31R410A10,0 kg12/17AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.028 - GOLD25FRXHC +/- 7.600 m³/h - 80%Tilluftsside, vinterInnUtLufttemperatur13,8