Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
20-30mm gjennomgående steinull ≥ 80 kg/m3ISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 1200mm bredde og 600mm høyde1 lag 50mm FR Brannplate 2-SInnrammet utsparing med 2 lag of 12.5mm gipsplater (ikke nødvendig i mur eller betong vegger)Stålrør ≤ Ø324mm20-30mm gjennomgående steinull ≥ 80 kg/m3Alle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 8 (65) 2021 2 9Detaljtegninger Protecta® FR BrannplateISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/U (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-SStålrør ≤ Ø324mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider20-80mm gjennomgående steinull ≥ 80 kg/m3STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 60)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 900mm bredde og 1200mm høyde