Title: +038=360.003-#####._07-360.003 Gold RXHC-20 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
SFPv Rene filtre 1,58 kW/(m?/s) Tilluftens temperaturvirkningsgrad, EN308 853 % Eurovent energieffektivitetsklasse A+ 2016 Kontroll mot kommisjonens forordning (EU) nr 1253/2014 Kompatibel 2018KabinettKonstruksjon | Paneler med mellomliggende isolasjon av mineralullPaneler | 56 mm med 1 mm stalplate pa innsiden og utsiden. Utside lakkert gra metallic.Termisk isolasjonsklasseKondensinsoleringsklasseLekkasjeklasse | L1(M)/L2(R) iht. EN 1886:2007 ved -400 Pa og +400 PaKabinettstyrke | D3(M)ElanslutningGOLD F RX | 3-fas, 5-leder, 400V-10/+15%, 50Hz, 10AGOLD F HC | 3-fas, 5-leder, 400 V-10/+15%, 50Hz, 25ASide: 24/64AHU Design PTeknisk spesifikasjon wObjekt: Dronning Mauds gate 1-3 (899663) Dato: 21.11.2018 Aggregatnavn: 360.003 GOLD RX/HC-20 +/- 5.000 m*h - 13/1.0.20181120.1181604 Untitled setup Aggregat ID: AD-10000428397Lufttemperatur |Lufttemperatur inn/ut vinter | inn/ut sommer °C °CFunksjonsdeler i Hastighetluftretningen m/sTrykk Lydniva