Title: +038=453.004-LZ001._03-Installasjonsveiledning Varmematter Devi.pdf
lorsque les températures sont inférieures à -5 °C. • S’il est nécessaire de marcher sur les éléments pendant l’installation et le coulage de la chape, utilisez uniquement des chaussures souples. • Veillez à ne pas endommager la trame fine avec des outils tranchants, une pelle, un seau, etc. • La distance minimum entre des câbles chauf- fants, entre un câble chauffant et des parties conductrices, ou entre un câble chauffant et d’autres sources de chaleur, telles que des tuyaux d’eau chaude et des cheminées, doit être d’au moins 50 mm.Les câbles chauffants ne peuvent pas se toucher ou se croiser, ni toucher ou croiser d’autres câbles chauffants.Les câbles chauffants ne peuvent pas se toucher ou se croiser, ni toucher ou croiser d’autres câbles chauffants.Le diamètre de courbure du câble chauf- fant doit être d’au moins 6 fois le diamètre du câble.Le diamètre de courbure du câble chauf- fant doit être d’au moins 6 fois le diamètre du câble.