Title: 32 Innreguleringsventil.pdf.pdf
Prosentvis måleavvik ved forskjellige forinnstillinger Kurven (Fig. 1) gjelder for ventiler montert med spesifisert strømningsretning og med normale røranslutninger. Dessuten bør montering av armatur og pumper rett foran ventilen unngås (Fig. 2). Ventilen kan monteres med omvendt strømningsretning. Avvikskarakteristikken gjelder for denne strømningsretningen også, men avvikene kan bli inntil 5 % større.± %1210864200,00,51,01,52,02,53,03,5) Inställning, antal varv.Fig. 22 D5 D2 D10 DD = Ventil DN4,0 *)3IMI TA / Innreguleringsventiler / STADKorreksjon for forskjellige væskerMengdeberegningene gjelder for vann (20 °C). For andre væsker som har tilnærmet lik viskositet som vann (≤20 cSt = 3°E = 100 S.U.) er kun korrigering for volumvekten nødvendig. Ved lave temperaturer blir viskositeten høyere og laminær strømning kan opptre i ventilene. Dette gir opphav til enForinnstilling