Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (66.18 m²)93427.68 lm 1006.1 W 15.20 W/m² (2.32 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 654 lx 301 lx 0.46 0.35 0.75 mHovedoverflater m 1.7 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg) m 1.5 (Vegg) m 1.6 (Vegg)Em 162 lx 488 lx 475 lx 347 lx 271 lx 274 lx 416 lxUo 0.75 0.64 0.64 0.51 0.58 0.34 0.49Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5600Side 75/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202218.2 Sammendrag, (Forslag 2) 1.045 Kunst Kreativ rom18.2.2 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1Type Ant.\Prod.Luzense113 x Bestillingsnr. Armaturnavn Bestykning: 3306415 : LED Panel 600x600 47W 3000K med DALI driver : 1 x LED 47 W / 4607 lm52 xBestillingsnr. Armaturnavn Bestykning: 3241901 : 1 m skinne XTS : 1 x / 0 lm610 x Bestillingsnr. Armaturnavn Bestykning