Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202293.030 Korridor9.2 Sammendrag, 3.030 Korridor9.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10.02.55.07.510.012.515.017.520.022.525.06080100150200Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 2.70 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (69.44 m²)26202.00 lm 255.1 W 3.67 W/m² (2.39 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1 BrukerprofilEm Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) PosisjonReferanseplan 1.1 Skolelokaler - Skolebygninger 5.36.17 (EN 12464-1, 8.2011) Trafikkerte områder, ganger (Ra >80.00) Horisontal 154 lx 70 lx 0.46 0.31 0.00 m(>= 100 lx)(>= 0.40)Hovedoverflater m 1.11 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg) m 1.5 (Vegg) m 1.6 (Vegg)Em 46.9 lx 137 lx 115 lx 137 lx 124 lx 209 lx 110 lx