Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Maks utsparing 900mm bredde og 1200mm høydePlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-S montert i senter av veggPP rør ≤ Ø32mm med veggtykkelse 1.8-2.2mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderPP RØR BRANNMOTSTAND EI 60 U/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 1100mm x 1100mm (mellom vegg og dekke 550mm høyde x 1100mm bredde med innfestning på 3 sider)2 lag 50mm FR Brannplate 1-S monteres med 50mm overmål på begge sider. Kantene males med FR DekkmalingPP rør ≤ Ø32mm med veggtykkelse 1.8- 2.2mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderPlaten limes mot veggen med FR Dekkmaling og festes med ≥ 5x80mm skruer og skiver i hvert hjørne, 25mm fra kant og med c/c ≤ 300mm