Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
4.16.2 Fukting Evaporativ fukting (On/Off) Funksjonen er tilgjengelig sammen med en fordunstings- fukter (ikke Swegon). Funksjonen krever tilbehøret IQlogic+-modul TBIQ-3-1 og 1 stk. fuktighetsmåler TBLZ-2-31-2, se separate installasjons- anvisninger. Fuktighetsmåler monteres i avtrekkskanal (eller i lokalet), se skisse. Fuktigheten i avtrekkskanal (lokalene) reguleres mellom innstillbar start- og stoppgrense.Dampfukting (0 -10 V) Funksjonen er tilgjengelig sammen med en dampfukter (ikke Swegon) og er en trinnløs styring via styresignal 0-10 V, samt en kontaktfunksjon som forrigler fukteren ved stoppet aggregat, sommernattkjøling eller hvis fuktighe- ten i tilluften overstiger børverdien med mer enn 10 %.