Title: 360.008 GOLD RXF TOP +- 7500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
0,7 °C250 omdr/min1 088 omdr/min1 128 omdr/min1 740 omdr/min1,53 kW1,37 kW5,00 kW2DOMEL 749.3.393161,5 %93,5 %6967,2 %0,74 kW/(m³/s)2 Pa2 PaSide: 10/19AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.008 GOLD RXF-30 +/- 7.500 m³/h - 90% Samtidighet1FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonenAnbefalt dim. trykkfallStarttrykkfallSluttrykkfall1Roterende varmeveksler, GOLD030FRXP01Tilbehør og tekniske data, se tilluft1VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.AvtrekksluftmengdeInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)