Title: 30 Drift og vedlikeholdsinnstruks Brandengen skole.pdf.pdf
31 SANITÆRANLEGGVITO har levert sanitæranlegg til Brandengen skole iht. beskrivelse. Utomhusanlegg er levert av annen entreprenør. Alt sanitærutstyr er angitt i FDV- dokumentasjonen.Ledningsnett i grunnen Dette er levert fra en annen entreprise.Spillvann – ordinært Generelt føres samtlige innvendige spillvannsledninger ved selvfall til uttrekk.Overvann Takvann føres fra nye taksluk ned til uttrekket. Samtlige overvann tilrenner uttrekket basert på selvfall.Luftinger Spillvannsopplegg er luftet over tak.Beskyttelse mot lukt – spillvann Samtlige utstyr er tilknyttet vannlås. For utstyr som ikke er ført inn på sluk er det montert flaske vannlås eller S-vannlås.Stakeanordninger På samtlige opplegg er det avsatt stakeluker. Sluk er forsynt med stakeplugg eller demonterbar vannlås. S-vannlåser er forsynt med stakeplugger (u-vasker og kjøkken). For tilkomst til rørnett lagt av AS+ kan kuplingene demonteres og det kan inspiseres/ stakes på nær sagt alle tilgjengelige deler av ledningsnettet.