Title: +175=433.001_433 Underfordelinger.Beskrivelse.pdf
Vi anbefaler etter en tids drift (6-12 mnd) at tavlene termofotograferes. Ved behov kan da klemmer ettertrekkes, vær særlig oppmerksom på Al-klemmer og tilkoblingsmoment. Se påstemplede verdier ellermedfølgende datablad. Weidmüller rekkeklemmer som vi benytter i våre tavler er utstyrl med ett spesiellt klembøylesystem slik at ettertrekking av disse ikke er nødvendig.Omgivelsestemperatur i tavlerom bør ikke overskride 25 uC, i motsatt fall bør ventilasjon i slike rom vurderes.lnnstilling av termostat for filtervifte og rengjøring av filter er viktig der dette finnes for å få den nødvendige luftsirkulasjon. Kontrolleres minst hver 6 mnd.Tavlerom skal holdes rene og være godt vedlikeholdt. Oppbevaring av uvedkomment materiell er ikke tillatt i slike rom. Tavlerom skal være godt belyst. Ref. NEK 400Betjening skal utføres av sakkyndig personell ref. NEK EN 60439-1Ved endringer/ ombygging i tavler leverl av Skaaret AS, ovedar ombygger ansvaret for oppfyllelse av d irektivene.Moelven Elektro AS