Title: CoolDX.IN.G.pdf_201811991420.pdf
Skarva ihop blå slang från COOL DX med blå slang från GOLD-aggregatets tryckgivare med hjälp av medlevererade skarvnipplar. Gör på samma sätt med de vita slangarna. Se skiss.GOLDFrånluftsfläktBefintliga slangar för mät-COOL DXStorlek 80: Dra slangar från COOL DX till utrymmet för GOLD-aggre- gatets tilluftsfilter.Storlek 80ning av filtertryckfall i GOLDVit slangSkarva ihop blå slang från COOL DX med blå slang från GOLD-aggregatets tryckgivare genom att ansluta blå slang från COOL DX på nippel monterad under GOLD-aggrega- tets filtergejd. Anslut vit slang direkt på tryckgivaren.Tryck-givareBefintligblå slangTilluftsfilter (demon- teras)GOLDCOOL DXNippelBlå slang12www.swegon.comInstallationsprincip COOL DX Top3.4 Kylmaskin COOL DX Top placeras ovanpå aggregatet, se skiss.Kylmaskin COOL DX Top är anpassad i dimensioner och kapacitet för anslutning till luftbehandlingsaggregat GOLD RX Top storlek 04-12.