Title: +135.01=370.001-SB401T_02-320 Datablad Ventil_VVF31_xx.pdf
För att undvika kavitation i kylvattenkretsar, säkerställ tillräckligt statiskt mottryck vid ventilens utloppssida. Detta kan garanteras t.ex. via en injusteringsventil efter värmeväxlaren. Välj tryckfall över ventilen som max. enligt 80 °C-kurvan i nedanstående diagram.250025200020] a P k [1P1500ϑ180 ° C160 °C140 °C 120 °C 100 °C 80 °C15] r a b [1P1000105005000100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300Δpmax [kPa]5 0 D 2 8 3 4Δpmax = Tryckdifferens över nästan stängd ventil,vid vilken kavitationen till stor del kan undvikasp1p3p1= Statiskt tryck vid inloppetp3M= Statiskt tryck vid utloppet= PumpMΔpmax6 0 Z 2 8 3 4ϑ= VattentemperaturTryck p1 vid ventilens inlopp: 500 kPa (5 bar) Vattentemperatur:120 °COvanstående diagram visar att en tryckdifferens Δpmax av max.200 kPa (2 bar) är tillåten vid nästan stängd ventil.2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN10, VVF31..CM1N4320sv 2010-02-15