Title: Bruksanvisning-Servitec-30_394.pdf
Trykkavhengig ettermating MagcontrolMM≥ 500V230VDCDC152015≤ 6barWCPISLIS1234561 2 3Trykkekspansjonsbeholder Ettermatingsledning "WC" Valgfritt tilleggsutstyr, se kapittel 4.6 "Valgfritt tilleggsutstyr" på side 134 5 6Enhet Avgassingsledning "DC" (avgasset vann) Avgassingsledning "DC" (gassrikt vann)Enheten befinner seg i driftsmodus "Magcontrol". Denne driftsmodusen gjelder for anlegg med membran-trykkekspansjonsbeholder "MAG". Ettermatingen er trykkavhengig. Den nødvendige trykksensoren "PIS" er allerede integrert i enheten. Integreringen av avgassingsledningene "DC" i nærheten av "MAG" muliggjør nøyaktig trykkovervåking for behovsriktig ettermating.22 — NorskVakuum - sprayavgassing — 01.04.20146.4.2Nivåavhengig ettermating LevelcontrolEnheten befinner seg i driftsmodus "Levelcontrol", og gjelder for anlegg med trykkholdestasjoner.MM≥ 500V230VDCDC1520≤ 6barWCPISLIS1234561 2 3