Title: 230928 Årskontroll bygg b-c 2023.pdf
1stk i 1etg blokk C som dekker kjeller, 1etg og teknisk rom 2. etg samt bitrapp. Ladesp 27,32V - 1stk i kjeller blokk B rom 019a som dekker kjeller og 1etg. Flere kurser frakoblet. Erstattet med etterlysende skilt og 220V armaturer. Batterier var defekte og ble skiftet, ladespenning 27,43V. - 1stk i 2etg alle kurser utkoblet. Erstattet med etterlysende skilt og 220v led ledelys.(Ford.AC Kurs 6).3etg. Etterlysende skilt og 220v led ledelys. (Ford AD-kurs 4). Samtlige testet. - 4etg. Etterlysende skilt og 220v led ledelys. (Ford. AE-kurs 6) Nødlyssentral i 4etg dekker 6etg. Batterier skiftet i 2018. Flere kurser frakoblet. Ladespenning 27,43V.3etg. Etterlysende skilt og 220v led ledelys. (Ford AD-kurs 4). Samtlige testet. - 4etg. Etterlysende skilt og 220v led ledelys. (Ford. AE-kurs 6) Nødlyssentral i 4etg dekker 6etg. Batterier skiftet i 2018. Flere kurser frakoblet. Ladespenning 27,43V.