Title: +038=360.025-#####._08-360.025 Gold RXF-12 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Lydeffekt til kanal malt iht. ISO 5136 Innsettingsdempninger medregnet til kanal. Lydeffekt til omgivelsene malt int. ISO 3741FrekvensbandTil tilluftskanalTil inntakskanalTil avtrekkskanalTil avkastkanalTil omgivelserGOLDaggregat med integrert automatikkKomponenter ordnet etter luftretningenAntall Tilluft1 Spjeld, TBSA300005011Spjeldmotor: Med fjaerreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfall 6 Pa1 Anslutningsgavl, UteluftStatisk trykkfall 20 Pa1 FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)Side: 18/24AHU Design9Teknisk spesifikasjon mObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 (877695) Dato: 02.05.2019 Aggregatnavn: 360.025 GOLD RXF-12 +/- 3.000 m*h - 16/1.0.20190424.1180148 100% samtidighet Aggregat ID: AD-100005118262x(490x592x3708)Lufthastighet i filterseksjonen 1,37 misAnbefalt dim. trykkfall 114 PaStarttrykkfall 64 PaSluttrykkfall 164 Pa1 Roterende varmeveksler, GOLD012FRXP01XRoterende varmeveksler av typen RECOnomic Standard aluminium