Title: 433.31 Kursfortegnelse_Dokumentasjon.pdf
Godkjent KommentarerX - X X - - X X X - X X X XX X - X X X X X X XX X X - - X - X X - XGodkjent Kommentarer- X -Sluttkontroll av tavler ihht NEK 439-1 og NEK 439-3Dielektrisk sjekk av fordelingenFormål: Avsløre feil i materialer eller i utførelsen av fordelingenVerifikasjon av beskyttelselederens effektivitet: Jordlederens kontinuitet skal måles og sjekkes ihht NEK 439 punkt 10.5.2 Resistansen skal ikke overstige 0,1 ohm Målested Rammeverk - jordGodkjentokSideplater - jordDør - jordSpenningsprøving: Utføres på all hovedstrøm med alle sikringsautomater på. All styrestrøm, overspenningsvern og instrumentering må være avslått eller frakoblet. Prøvespenning skal påtrykkes mellom spenningsførende deler og rammeverk.