Title: +038=542.001-KX001T_01-LAP Kabel SXXI funksjonsikker kabel Nortek Produktblad.pdf
Kabel for brannalarm, talevarsling og sikkerhetsanlegg Funksjon sikker 180 minutter SXXIHalogenfri og funksjonssikker signalkabel til detektorer, høyttaler- og varslingsanlegg. Kabelen vil virke i opptil 180 minutter under en brann. Brukes i miljøer der ingen korrosive gasser skal slippes ut i tilfelle av brann. Ved et branntilløp vil disse kablene hemme flammespredning og sørge for lav røykutvikling. Egner seg ikke til ubeskyttet ned graving. Konstruert for innendørs bruk. Ikke UV-bestandigKONSTRUKSJONLeder IsolasjonIdentifikasjon Oppbygging YtterkappeKobberleder, EN 60228 Class 1 Keramisk silikon HD 308 S2 eller som på forspørsel Tvunnede ledereHalogenfri og flammehemmende HFFR, hvit RAL 9003 eller rød RAL 3000TECHNICAL DATAStandard Ledertemperatur Ledermotstand ved 20oC maks Insolasjonsmotstand DriftsspenningTestspenning (AC 50 Hz)I h.h.t. EN 50288-7 +200°CI h.h.t. EN 60228 Klasse 1>20 Mohm x km 300 V 1000 VMin.bøyeradiusTemperaturområde10 x D I bruk: -20°C til +80°C