Title: +038=360.000-FA041._04-UV Control filterkontroller Jeven - installasjonsguide.pdf
Det finns en möjlighet att ställa in ett reningsintervall i Siemens LOGO!. Servicefunktionen är OFF som standard.Ändra rengöringsstatus till ONJustera reningsintervallet om önskvärt. Standardtiden är satt till 55 h (On=+00055).När inställd tid är uppnådd kommer systemet att larma om rengöring.Återställ larmet genom att trycka ESC+ ►Rätt till ändringar förbehållesJEVEN UV-Control Installation15INSTÄLLNINGAR OCH HANDHAVANDE3. LARM3.4 SummalarmDet finns möjlighet att ansluta sig till överordnat system och få signal när det har triggats ett larm. Anslut valfri spänning, Max 240VAC/VDC till den potentialfria reläutgången Q1 (NO) på Siemens LOGO!Larm Extern Max 240VAC/VDC3.5 DriftindikeringDet finns möjlighet att få ut en driftindikering från Siemens LOGO! Anslut valfri spänning, Max 240VAC/ VDC till den potentialfria reläutgången Q4 (NO) på Siemens LOGO!Driftindikering Extern Max 240VAC/VDCRätt till ändringar förbehållesJEVEN UV-Control Installation16