Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Oljereturen till kompressorn ombesörjs av gasflödet. För gasflöde krävs att köldmediet cirkulerar med minimihastighet. Den här hastigheten beror på rörens diameter samt köldmediets och oljans temperatur (de anses vara densamma i de flesta fall). Om rördiametern minskas ökar köldmediets hastighet. Problemet med en lägsta hastighet för gasflödet förekommer inte för rör som innehåller köldmedium i vätskefas eftersom oljan då är helt blandbar. Tryckfallet över hetgasrören (rör som kopplar samman kompressorns utlopp med kondensorns inlopp) måste begränsas, annars försämras systemets prestanda (högre tillförd eleffekt för kompressorn och minskad kyleffekt). Om man ökar rördiametern kan tryckfallet begränsas.8.2 - Dimensionering av rörsystemRören kan dimensioneras enligt följande:Mät rörlängden (i meter) som behövs. -Ta hänsyn till speciella egenskaper genom att lägga till 50 %. Läs av rördiametern i tabellerna 1 och 2 nedan.