Title: +038=360.000-NI001._48-DM1-3. 360.019 (9 etg) R&H - Målerapport.pdf
MÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01 Blankett nr.: 68-091ANLEGG : Dronning Maud 1-3 SYSTEM : AHU 360.019 RomprodukterROM NR.TILLUFT Prosjektert Målt m3/hm3/hAVTRE Avvik Prosjekt Målt m3/h m3/h%9-3XX Korridor 9-010 Stillerom 9-012 Hette oppvask 9-013 Hette kjøkkenøy 9-013 Hette kjøkkenøy 9-013 Hette kjøkkenøy 9-013 Hette kjøkkenøy 9-013 Hette kjøkkenøy 9-013 Hette kjøkkenøy 9-013 Hette kombidampere 9-013 Hette kombidampere 9-013 Hette kombidampere 9-013 Hette kombidampere 9-111 Garderobe 9-112 Servering 9-112 Servering 9-112 Servering 9-211 Garderobe 9-309 Sluse 3 9-401 Toalettkjerne 9-401 Toalettkjerne 9-401 Toalettkjerne |120 1201570 15701040 480 500 5001445 160 220 220 220 440 485 50098 -18,331620 16403,18 4,46980 496 491 5245,77 3,33 -1,80 4,801420 166 226 225 222 451478 4851,73 3,75 2,73 2,27 0,91 2,50 -1,44 -3,0028082375 23752445460 6407901 750 1 7501 450270 384Total9 5909 5220,7111 1036 394