Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
Nádobu namontujte v spätnom potrubí na sacej strane čerpadla podľa možnosti čo najbližšie ku kotlu. Nádobu namontujte tak, aby v nej voda nemohla cirkulovať. 1. Na prípojku k expanznej nádobe naviňte pásku PTFE (G) (nepou-6. Keď teplota vody klesla približne na 50 °C, systém doplňte o 0,3 baru viac ako predbežný tlak v expanznej nádobe. Plniaca hadica musí byť odvzdušnená.žívajte konope!). (obr. č. 5)2. Expanznú nádobu priskrutkujte k montážnemu zariadeniu (držiak Flexconsole, T kus alebo na kompenzačná rúrka). 3. Ak je to možné, do expanzného potrubia sa pre ľahšie2. Expanznú nádobu priskrutkujte k montážnemu zariadeniu (držiak Flexconsole, T kus alebo na kompenzačná rúrka). 3. Ak je to možné, do expanzného potrubia sa pre ľahšievykonávanie údržby odporúča umiestniť voliteľnú spojovaciu skupinu.3. Údržba a servis4. DemontážOdporúča sa, aby expanznú nádobu každý rok skontrolovali oprávnení pracovníci.