Title: DriftsinstruksMB35-150kW0820.pdf
Utetemperaturkompensering Regulatoren er forberedt for styring avhengig av utetemperaturen. Om uteføler tilkobles vil tur- temperaturen tilpasses utetemperaturen. Med helningskurven bestemmes hvor mye kjel- temperaturen skal endres i .f.h.t. endring av utetemperaturen. Med kurven «parallell» bestemmes hvor høy temperatur kjelen skal ha i.f.h.t en gitt utetemperatur. Ved innkoblet uteføler vil displayet vise:TempU 47.0 (50)°C Effekt 60kWNB! Før uteføler innkobles må kjelens turtemperatur være stilt høyt nok slik at dette ikke begrenser den maksimale temperaturen kjelen kan få. Den interne turtemperaturen vil etter at uteføler er innkoblet, virke som en maksimaltermostat, og vil ikke kunne endres eller overskrides.Temperatur i parentes er en beregnet turtemperatur avhengig av gjeldende utetemperatur. Denne kan ikke endres. Ved to trykk på menyknappen kan utetemperatur og valgt kurve for parallellforskyvning avleses i displayet.Utetemp 5°C Parallell 0°C