Title: FDV - kjolebaffler II.pdf
Tilluftsflöde, l/s Total kyleffekt, W Kyleffekt för batteriet, W Värmeeffekt för batteriet, W Skillnad mellan rumsluftens temperatur och den genomsnittliga vattentemperaturen, °C Tryckfall i vattnet, kPa Δtw (°C) = Pbatt (W) / 208 (US imperial) - Δtw( °F) = P batt (BTU/tim) / 81177 Ljudtrycksnivå i ett rum med 10 m² rumsabsorbering, dB(A)LjudtrycksnivåStorlek 060 120 Tol +/-63 4 4 6125 -6 -3 3Korrigering Koct dB oktavband, mellanfrekvens, Hz 500 -1 -1 2250 -2 -3 21000 1 1 22000 -3 -3 24000 -10 -10 28000 -16 -17 3Ljudtrycksnivån för varje oktavband fastställs genom att man räknar ihop ljudtrycksnivån L A10, dB(A), och korrigeringarna K oct som anges i tabellen ovan, enligt följande formel:LW = LA10 + KoctKorrigering Koct är genomsnittet i användningsområdet för kylkassetten.LjuddämpningDen genomsnittliga ljuddämpningen ΔL för kylkassetten från kanalen till rummet omfattar anslutningskanalens ändreflektion.Storlek 60 120 Tol +/-63 19 19 6125 7 7 3