Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
Når indgangen bruges til varmeenergimonitoren, skal du installere en temperatursensor i returløbsledningen.Hvis pumpen er installeret i returløbsledningen i anlægget, skal du installere sensoren i fremløbsledningen.Hvis pumpen er installeret i returløbsledningen i anlægget, skal du installere sensoren i fremløbsledningen.Hvis konstanttrykregulering er aktiveret, og pumpen er instal- leret i fremløbsledningen i anlægget, skal du installere senso- ren i returløbsledningen.Du kan bruge den interne temperatursensor hvis pumpen er installeret i returløbsledningen i anlægget.Du kan bruge den interne temperatursensor hvis pumpen er installeret i returløbsledningen i anlægget.Du kan ændre sensortypen, 0-10 V eller 4-20 mA, på betjenings- panelet eller med Grundfos GO.24V24VININVccVccsignalsignalsensorsensorFig. 49 Analog indgang til ekstern sensor, 0-10 V24VINVccsignalsensorFig. 50 Analog indgang til ekstern sensor, 4-20 mA