Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Beräkningarna bygger på den maximala elströmmen till maskinen (se tabellerna med elektriska data). Vid konstruktionen används nedanstående standardiserade installationsmetoder i enlighet med IEC 60364, tabell 52C:För enheter som installeras inomhus:- Nr 13: perforerad, horisontell kabelkanal och nr 41: sluten kabelkanal.- Nr 13: perforerad, horisontell kabelkanal och nr 41: sluten kabelkanal.Beräkningen bygger på PVC- eller XLPE-isolerade kablar med koppar- eller aluminiumkärna. Man utgår från en maximal omgivningstemperatur på 40 °C. Den givna kabellängden begränsar spänningsfallet till < 5 %.VIKTIGT: Innan huvudströmledarna (L1-L2-L3) ansluts till plinten för fältmontage måste du kontrollera att fasföljden hos de 3 faserna stämmer. Först därefter får du fortsätta med anslutningen till plinten eller frånkopplingsbrytaren/huvudströmbrytaren.6.4.1 - Fältansluten styrkoppling