Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund-1.pdf
Veiledning[9] til TEK17[3] av april 21 er lagt til grunn for prosjekteringen.Prosjektgruppeavklaringen/lokale rammebetingelser4.5 Firesafe er ikke forelagt rammebetingelser eller prosjektgruppeavklaringer som legger føringer for prosjektering av brannsikkerheten i dette prosjektet ut over minstekrav i teknisk forskrift med veiledning.4.6 Bygningsbeskrivelse Bygget er oppført med yttervegger, etasjeskiller og takkonstruksjon i betong. Innvendige bæresøyler er også i betong. Bygget har heldekkende brannalarmanlegg. Deler av bygget er dekt med automatisk slokkeanlegg, områder med høy takhøyde (ca. 8,0 meter) er dekt med røykventilasjon.Klatreklubben som nå skal bruksendres har røykventilasjon og brannalarmanlegg, men ikke automatisk slokkeanlegg. Røykventilasjon vil frakobles i brannseksjonen da dette tiltaket ikke lenger er nødvendig.WWW.FIRESAFE.NOBYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDSIDE 6