Title: 360.006 Swegon Gold RXF 30 +- 7.500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Maks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 90,7%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsramme, TilluftStatisk trykkfallAntallAvtrekkDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534588Ut26,0°C50%Ut26,0°C50%7 500 m³/h601 Pa551 Pa0,8 °C250 omdr/min1 203 omdr/min1 242 omdr/min1 740 omdr/min2,04 kW1,85 kW5,00 kW2DOMEL 749.3.393161,3 %93,5 %6967,2 %0,89 kW/(m³/s)3 PaSide: 4/19AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.006 GOLD RXF-30 +/- 7.500 m³/h - 100% samtidighet1Anslutningsramme, AvtrekkStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonenAnbefalt dim. trykkfallStarttrykkfallSluttrykkfall1Roterende varmeveksler, GOLD030FRXP01Tilbehør og tekniske data, se tilluft1Vifte