Title: 360.019-Swegon GOLD F SDCX +- 8640 m³h Ventilasjonsaggregat_Datablad.pdf
78Til omgivelser756760644948GOLD - aggregat med integrert automatikkKomponenter ordnet etter luftretningenAntallTilluft1Spjeld, TBSA-5-120-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturEffekt kW3,4658,5737,033,684k70525676458k7055597648Dato: 07.02.2020 19 / 1.0.20200206.1170735 Aggregat ID: AD- 10000651195Trykk PaLydnivå dB(A)507277144302815114292150802707379330286011717086AlldB80dB(A)dB72dB(A)dB73dB(A)dB86dB(A)dB63dB(A)10/16AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 22R - Kopi av+/- 8.640 m3/h - 9410Spjeldblad: UisolertStatisk trykkfall1Anslutningsgavl, UteluftStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonenAnbefalt dim. trykkfallStarttrykkfallSluttrykkfall1Batterivarmeveksler, GOLD030F2SDP01Antall rørraderAntall kretser