Title: firesafe_brannplate_monteringsanvisning_2011_no.pdf
FIG. 1FIG. 2BrannplateStålstenderLosholtBrannplaterFiresafe Akryl mellom brannplate og utsparingFiresafe BrannplateG N N S I V N A E J S A T N O MIDato: 19.05.2011 Reg.nr.: Utarbeidet av: PP Godkjent av: Rev.: Side: 3 av 12 Norge: 030-0272 Sverige: Danmark: El-nummer: 12178 09Tetting av åpne tomme utsparinger i vegg av gips samt sjaktvegg med tykkelse ≥ 100 mm eller betong med tykkelse ≥ 100 mm.Type tetting, maks. dimensjon:Maks. utsparing:Brannmotstand: (EI)1 x 50mm Brannplate CB512. 2-Sidig malt1200x1200 mm60 minutter (1)2 x 50mm Brannplate CB511. 1-Sidig malt1200x1200 mm120 minutter (2)2 x 50mm Brannplate CB511. 1-Sidig malt1200x1200 mm60 minutter (3)1 x 50mm Brannplate CB512. 2-Sidig malt1200x1200 mm30 minutter (4)