Title: +038=360.021-#####._10-360.021 Gold RXF-12 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
14014001,131,0186,5400,3330,3330909000,840,7385,9200,1670,1670606000,750,7078,9Tilluftsside, vinterInnUtLufttemperatur20,014,0°CRelativ fuktighet8523%Varmeeffekt38,15kWAvtrekksside, vinterInnUtLufttemperatur20,014,0°CRelativ fuktighet30100%Side: 19/24AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 (877695) Aggregatnavn: 360.025 GOLD RXF-12 +/- 3.000 m³/h - 100% samtidighetTilluftsside, sommerInnLufttemperatur26,0Relativ fuktighet50KjøleeffektAvtrekksside, sommarInnLufttemperatur26,0Relativ fuktighet501VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.TilluftsmengdeInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)