Title: Ene5.v01.pdf
4.2 Varmepumpe/kjølemaskin med geobrønner, spisslast fjernvarme Ved å etablere en brønnpark på 9 brønner får vi en energidekning for normert energibehov på 75%. Resten regnes dekket av fjernvarme. Kjøling dekkes delvis via frikjøling fra brønnpark og kjølemaskindrift. Ventilasjonskjøling gjøres med DX lokalt i aggregater.Beregnet levert energi ved bruk av varmepumpe og geobrønner fremgår av tabell 4-3:Kjøling Varmepumpe Fjernvarme Direktevirkende EL SumNetto energibehov [MWh] 265,9 305,892 101,964 900,6SystemfaktorLevert energi [MWh][-]2,7 4,00 0,93 1,0098,5 76,5 109 901 1185Tabell 4-3 Levert energi for scenario basert på varmepumpe/kjølemaskin tilkoblet geobrønner og fjernvarme spisslast. Systemfaktor kjøling baseres hovedsakelig på frikjøling og noe kjølemaskindriftSide 11 av 15 Filsti: K:\IHB\12154 - Dr. Maudsgate 1-2 Rehab\13-BREEAM\BREEAM dokumentasjon\3 ENE\ENE 5\Foreløpig dokument\DM1-3-ENE5-1-D-Energiforsyning med lavt klimagassutslipp.docx