Title: 365_360.011 DVCompact Drift og Vedlikehold.pdf
VelgJa eller NeiDen gjeldende konfigurasjonen kan lagres i et eget minneområde og kan tilbakestilles senere via forrige meny, Reset brukerinnstillinger. VelgJa eller NeiStill inn typen temperaturre- gulering du ønsker at enheten skal brukes med. Velg mellomAvtrekksregulering, Romregulering, Utekompens. Tilluftsregulering,tilluft,Avtr.-/Tilluftsreg → (kan veksle mellom de to avhengig av utetemp.),Rom-/Tilluftsreg. → (kan veksle mellom de to avhengig av utetemp.),Still inn "Frikjøling aktiv" på Ja eller Nei.Still inn nedre utendørs dagtemperaturgrense for aktivering av frikjølingsfunksjonen. Temperaturen for forrige dag må ligger over innstilt temperatur for at frikjølingsfunksjonen skal kunne aktiveres.Drift- og vedlikeholdsInstruksjonerSystemair ABHovedmenyelementDVCompactUndermenyele- ment 1→ NattdriftUndermenyele- ment 2Utetemp.nattHøy:15.0°CLav:5.0°CRomtemp min. 18°CTid for start/stoppFrikjølingStart:0Stopp:7