Title: 360 Eagle Ceiling.pdf
50 40 302030202010104050100200300 l/s 400550100200300400 l/s 5002003004005001000 m3/h2003004005001000 m3/h510203040 l m0,2510203040 l m0,220EAGLE C - Rektangulärt dysmönster – FrånluftLuftdon med anslutningslådaLuftflöde – Tryckfall – Ljudnivå • Ljudnivå dB(A) gäller för rum 10 m2 ekvivalent ljud-absorptionsarea.För beräkning av ljudnivåer i rum med andra dimensio- ner hänvisas till våra beräkningsprogram som finns på www.swegon.com.Förhållande, anslutningsdimensioner. A = kanalanslutning, B = luftdonsanslutning. Förklaring av stegmodell: • Ett steg = En dimensionsförändring mellan A och B, t ex A = Ø160 mm och B = Ø200 mm. • Två steg = Två dimensionsförändringar mellan A och B, t ex A = Ø160 mm och B = Ø250 mm.EAGLE CR 250-500 + ALS 200-250 – Ett stegEAGLE CR 315-600 + ALS 250-315 – Ett stegpt Pa300pt Pa20020040 dB(A)10040 dB(A)35100