Title: 32 Varmeanlegg_funksjonsbeskrivelse.pdf
Forklaring Børverdi tur m.h.t. kurve Kurve utetemperatur: Kompensert børverdi: Pumpestopp ved høy utetemp.Lev.inst.20 35 17 °C5 303 2515 °C 20 °CDriftsinformasjon Anlegget skal gå kontinuerlig. Ved lekkasje kontaktes rørlegger. Ødelagt isolasjon repareres.Anlegget er ferdig innregulert. Ved forandringer på anlegget må rørlegger passe på at balansen i anlegget opprettholdes.Pumper må ikke gå ved tørt anlegg og mot stengte ventiler. De skal være stillegående og uten større vibrasjoner.320.040 SnøsmelteanleggSystem informasjon Snøsmelteanlegget består av fordeler samt rørsløyfer i bakken. Sløyfe og fordeler av type Høiax (se eget produktdatablad).Hovedprinsippet i snøsmelteanlegget fremgår av skjema V.36.01.021.Plassering av fordeler samt sløyfeoversikt framgår av plantegninger for varmeanlegget.Arealer som dekkes med snøsmelteanlegget:ca 250 m2 eksisterende inngang ved trappesceneTemperaturnivå 35/20 °C.