Title: Sluttkontroll 2.etg. del2 2-U3.pdf
Er det valgt nedvendig frakobling, sikkerhetsbryter, ngdstopp og nullspenningsutizser?Har tilkoblet utstyr IPgrad tilpasset omgivelsene? (swv/mmetc.)Er merking av PEN, PEog Nleder utfart?Er anlegget tilstrekkelig merket?Er alle tilkoblinger riktig utfart?Er skjult varme dokumentert og eier informert?Er det ngdvendig adgang for drift og vedlikehold?Er selektiviteten i anlegget kontrollert (dersom dette er etkrav)?Er advarselstekster montert og nedvendig dokumentasjon/ Einformasjon overlevert til eier/bruker?Sluttkontroll Side 1av2 Versjon 3.1 © NELFO 2009 Rapport fra sluttkontroll etter arbeid pa elektriske anlegg 29BA52CF-4255-450C-854C-1A0AA32B0408Nz[fo@ Elsikkerhersdokumentasjon... Fortsettelse fra forrige sideL@ Hele anlegget [] Anleggsdel: L E G DeL 2 -3 Sjekkpunkr -Méling/praving Er det malt kontinuitet i beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser?Er det utfart isolasjonsmaling? (Méles mellom hver spenningsfarende leder og jord.)