Title: Dokumentasjon Tavler ved utbygging 2008-2009 - del 2.pdf
Tilleggsutstyr:85TypeEL.nr.68a30216 14 65R1045 1 4.2 1 16 2 15 4 15 43 6˚30SW4M4 x 509044.62h 100NZM1-A40...12540tt i e Zn e t u n Mi10 41 40n e d n u k e S1041400n e d n u k e S - i l l i10040M10411246102040 60100x I rMoeller Electric ASFDV-dokumentasjonSide 13Effektbryter NZM1 4 - polet: NZMN1-...Effektbryter Ir: 40 - 50 A Ii: 300-500 ATekniskinformasjon:NZMN1-4-A50 - 4358822Effektbryter Ir: 125 - 160 A Ii: 1280ANZMN1-4-A160 - 4358990Ik max: Ics = Icu = 50 kA (400V) I2: 1,3 x In: 100% vern i N Rammeklemme for 70mm²(2x25mm²) Cu BxHxD = 120x145x85Komplett effektbryter, 15 ...160 A Maks: 690 V 50/60 Hz. EN 60947 I2 = høyeste prøvestrøm = 1,3 x In Ii = elektromagnetisk utløserstrøm A-type = termisk/elektromagnetisk vern M-type=termisk/elektromagn. motorvern Rammeklemme Cu moment 9Nm Tunnelklemme Al/Cu moment 15Nm Bolttilkobling moment 9NmTilleggsutstyr:TypeEL.nr.2h 100