Title: DM1-3-HEA-08-D-Dokumentasjon.pdf
Dronning Mauds gate 1-3BREEAM-NOR DOKUMENTASJONKrav 4Vedlegg 5 inneholder et notat som bekrefter at det ikke er kortslutning mellom inntaks- og avkastluft. Notatet inkluderer resultater fra CFD- simuleringer som dokumenterer at kortslutningskravet i BREEAM er overholdt for inntak og avkast som ligger nærmere hverandre enn 10 meter.Vedlegg 6 viser plassering av øvrige inntak- og avkast som har større innbyrdes avstand enn 10 meter.Vedlegg 7 viser at luftinntak som er mot Munkedamsveien ligger over 20 meter fra gateplan (ekstern forurensning).Krav 5Vedlegg 8 inneholder en kopi av kravspesifikasjonen som beskriver at det skal utarbeides en drifts- og vedlikeholdsplan for ventilasjonsanleggene på norsk.Krav 6Punkt 1-5 er oppfylt.Krav 7Vedlegg 9 inneholder kopi av kravspesifikasjonen med beskrivelse av mulighet for å overstyre eventuell nattsenking.Krav 8