Title: +175=432.001_432 Hovedfordelinger.Beskrivelse.pdf
Déclencheur universel STR53UE / Universal trip unit STR.53UE I Sélectivité logique (ZSl) Un fil-pilote relie plusieurs disjoncteurs en cascade. Module de protection de type "courant résiduel" à seuil réglable (8 valeurs de 0,2 à 1 Sur défautterre ou court-retard : x ln) et à temporisation réglable (4 seuils). r Communication (COM) o soit le déclencheur STRS3UE détecte le défaut et informe le disjoncteur amont qui respecte alors la Transmission de données vers les modules Digipact de surveillance ei de contrôle temporisation programmée de la distribution électrique: o soit le déclencheur STRS3UE ne détecte pas le a position des commutateurs de réglage défaut : le disjoncteur amont déclenche sur sa tr courants de phases et neutre, en valeurs effìcaces temporisation la plus courte. tr courant dans la phase la plus chargée De ce fait, le défaut est éliminé instantanément par le o alarme : surcharge en cours disjoncteur le plus proche Les contra¡ntes thermiques ¡ cause de déclenchement (surcharge, court-circu¡t,