Title: DM1-3 Samsvarsbeskrivelse BREEAM LYS.pdf
DL8 iGuzzini Linealuce Mini 47 - EL50 (opplys montert under tak):24,7 W, 66 lm/W, CRI 80Ingen skiltbelysning er planlagt.Krav 4: Utvendig belysning skal styres via byggets SD-anlegg gjennom en tidsbryter eller dagslyssensor. Belysning skal slukkes automatisk mellom kl. 23:00 og 07:00.Dronning Mauds gate 1-3SamsvarsbeskrivelseZENISK AS Bernhard Herresvei 17 0376 Oslowww.zenisk.no 21 45 39 37 / post@zenisk.no org. nr: 993 569 070 MVABREEAM Pol 7 – Begrense lysforurensing om nattenKrav 1: Strategien for utvendig belysning er utformet i samsvar med grensene for lystekniske parametere som er beskrevet i avsnitt 2.7 i CIE 150-2003 og tabell 2 i CIE 126-1997.Krav 2: Ingen lysreklame er planlagt.Krav 3: All utvendig belysning skal styres via byggets SD-anlegg gjennom en tidsbryter eller dagslyssensor. Belysning skal slukkes automatisk mellom kl. 23:00 og 07:00.Krav 4: Ingen nød- eller sikkerhetsbelysning er planlagt.Dronning Mauds gate 1-3SamsvarsbeskrivelseDesign Jean Michel Wilmotte