Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund-1.pdf
Brannalarmanlegg må prosjekteres og utføres i samsvar med NS 3960 og NS-EN 54-serien. Alarmorganisering vil fremgå av byggets evakueringsplan (se punkt 4 nedenfor) Installasjoner som har en funksjon ved utløst brannalarm må ha enten UPS eller brannsikker kabel slik at denne funksjonen sikres. I bad og toalettrom som er universelt utformet, jf. § 12-9, må akustiske alarmorganer suppleres med optiske.g o Alarmoverføring3 Markeringskilt/nødlys og/eller ledesystemRømningsveier trenger ikke ha optiske alarmorganer i tillegg til akustiske. Brannalarmanlegg må ha alarmoverføring til brannvesen Markeringsskilt iht. NS 3926.Ikke krav til ledesystemNødbelysning iht. NS-EN 1838.4 EvakueringsplanEvakueringsplan skal utarbeides før bygget tas i bruk.WWW.FIRESAFE.NOKommentarer og referanserAlle byggverk må ha markeringsskilt plassert over alle utganger til og i rømningsvei