Title: +038=744.004-UP001._02-UN 422 NOR-1270-STS Nødlysaggregat Nortek Produktblad.pdf
Systemets självdiagnos övervakar kontinuerligt samt testar batteribackupens alla funktioner och testar att alla lampor är hela. Vid fel indikeras det på skåpfrontens framsida och på LED på kretskort. Larm laddarfel/underspänning: Vid fel på laddare/laddningsfel som genererar spänning under 13,3 V (nom. 12 V) ges larm för underspänning. Larm överspänning: Överspänningslarm ges vid spänning över 14 V (nom. 12 V). Batterikapacitetstest: Larm åldrat/frånkopplat batteri: Batteriernas kapacitet testas automatiskt en gång per vecka. Vid åldrat batteri (60 - 80 % av kvarvarande kapacitet) eller helt frånkopplade batterier ges larm. Larm för trasig/ej inkopplad lampa: Vid ej ansluten eller vid trasig lampa (en eller flera) ges larm. (OBS! Detta gäller ej då LED-lampor är anslutna). Larm: NO och CO.10k ΩLED-lampor: Kopplas LED-lampor in ges ej larm för trasig lampa inte heller funktionstest av lampor fungerar. Kopplas LED-lampa in skall ett 10k Ω motstånd kopplas på varje lamputgång.