Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
Indstil åbningstrykket til en værdi lig med eller lavere end det maksimale driftstryk vist på beholderens etiket.Tilslutningen mellem ekspansionsbeholderen og varmeenheden skal altid være åben.Tilslutningen mellem ekspansionsbeholderen og varmeenheden skal altid være åben.2. MontageMonteringen må udelukkende udføres af en autoriseret montør. Overhold lokale bestemmelser og retningslinjer. Gennemskyl systemet før montering af beholderen (gør aldrig dette via sikkerhedsventilen), og kontroller installationen for lækager, mens den er under tryk.Installation • Ekspansionsbeholdere med en kapacitet på 2 til 25 liter skalmonteres hængende fra vandniplen (E). Brug et MB 2- eller MB 3-vægbeslag eller Flexconsole (8-25 l) efter behov. (fig. 2) • Ekspansionsbeholdere med en kapacitet på mellem 35 og 80