Title: +038=360.000-NI001._03-DM1-3. 360.016 (4 etg) R&H - Målerapport - Akse 5-9.pdf
MÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01Blankett nr.: 68-091ANLEGG : SYSTEM :TILLUFT ROM NR.4-407 4-007 4-008 4-009 4-010 4-015 4-016 4-117 4-118 4-119 4-120Dronning Mauds gate 1-3 360.016 Plan 4TILLUFT Prosjektert Målt m3/h 195 447 269 251 248 258 261 301 329 191 602m3/h 200 450 270 250 250 260 260 300 330 190 600AVTREKK Målt m3/h m3/h ert 197 200Avvik Prosjekt% -3 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0Dato : Ref. :Avvik % -207.12.2022 Harald Jensrud ANMERKNINGsentral3 1603 1650Total3 3603 35203 3603 3620KVALITETSHÅNDBOK Randem Hübert A/S - Stansevn. 11, 0975 OSLO - Telefon: 22 90 07 00 - Telefax: 22 90 07 10 E-mail: service@hybra.no