Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
La conexión eléctrica está bien terminada. - El conductor de tierra está conectado. - La protección de motor está instalada. - Los dispositivos de seguridad están montados (rejilla de protección).No hay materiales sobrantes de la instalación ni objetos extraños dentro de la caja del ventilador.No hay materiales sobrantes de la instalación ni objetos extraños dentro de la caja del ventilador.Antes de poner en marcha el ventilador, compruebe que:Los datos de conexión coinciden con las especificaciones de la placa de características: tensión máxima +6%, -10%, con arreglo a IEC 38. A la tensión nominal, la intensidad no debe superar en más del 5% su valor nominal. PRECAUCIÓN: Si la velocidad se regula por reducción de la tensión, tenga en cuenta que a tensiones menores la intensidad del motor puede exceder su valor nominal. Para estos casos, los devanados del motor están protegidos con un contacto térmico. Controle cualquier caída, por pequeña que sea, de la presión estática.