Title: +175=364.001_MR001_Jethette.Produktinformasjon.pdf
KASTE¡.ENGÐER For JTA-1 i størrelse Ø4OA er kaslelengden 15,5 m for 2500 m3/h ved slurtthastighet 1 m/s. Forutsetningen er da at avkastluftens ternperatur er lik uteiuftens ternperatur.ANVENÐELSE OG V¡RKEM. TE JTA-2 er nedfellbar itaket som vist p. fig. 1, og anven- des p' bygg (tak) hvor synlige jethettei ikke ei ønske- lig. JTA-2 kjennetegnes ved lav egenprodusert støy og er optimal med hensyn til lang kastelengde. Spjeld- kassetten har selviukkende spjeld og drenering.Opp- samlet vann føres til sluk via vannl. s med anslutning Ø32 mm (514"). Tabeil 2 M. L OG VEK-Í H? Soieldkasse 140 175 22A 280 350 40 480 585 7AOVekt SoieldkasseVelct Komniett 6 7 10 15 2A âtrA lnnv. 500 550 615 700 800 930 11 00 I 300 1 500H1 Kon 200 250 300 364 500 595 690 830 090Dim. 200 250 315 400 500 630 800 1 000 1 25053 þþ 11320 2A411MOh¡TASJE Topplaten festes tiltakoppbygget, JTA-2 enheten mon- teres nedenfra og festes til topplaia med selvborende skruer. (Fugemasse m' benyttes mellom topplate og kon).