Title: Siemens servicerapport 11.05.202.pdf
9ServicerapportUte av driftRom A-250, A-251Kun kjøleventil ute av drift.Rom A-111, Rom A-113Kun romtemp satt ut av drift.Rom A-121Kun fancoil ute av drift310.001 tappevannHolder sett punkt ok.440.001 BelysningIkke i brukBygg CUS01Måtte full laste programmet på nytt da undersentralen hadde hengt seg opp slik at jeg ikke fikk gått online i programmet for å se verdier.360.012Dette anlegget var under utbedring med varmebatteripumpen.Sjekket frostvakt ved simulering i program. Ok10Servicerapport360.010Testet frost. Ok. Startsekvens ok360.022Defekt frostvakt da den nekter å resettes. Satte den ut av drift inntil feilretting slik at anlegget kan gå selv om frostvakten er «aktiv». Her må det gjøres om i tavlen, oppdatere skjema og programmers opp en ny frostvakt.360.011Testet frost. Ok. Startsekvens ok350.001Temperatur var satt manuelt for å stoppe reguleringen. Fikk derfor ikke sjekket om reguleringen var stabil.370.001