Title: asmicra100_dn.pdf
En bredt anerkjent standard for rom/EDP-rom er British Standard BS6266, ment for utstyr som skal detektere overoppheting på et tidlig stadium lenge før det opptrer åpen flamme. Til å utføre elektrisk overbelastningstest benytter man en 1 meter lang PVC-isolert ledning med dimensjon 10/0.1mm gauge, som overopphetes i ett minutt ved å benytte egnet strømforsyning. Detektoren har to minutter fra enden av kabelen tar fyr til det gis alarm. For områder med høyere nivåer med bakgrunnspartikler, vil testmetoden være den samme som for standard punktdetektorer.10.1 Sjekkliste for igangkjøring