Title: 2023.08.30 Elektro Elektrokjel Fosnagata 13 36770146.pdf
Funksjonskontroll er kontrollertStatus | OKSpenningstest er gjennomførtSpenning(V) | 228Status | OKKoplingspunkter kontaktorer er kontrollertKontaktor Nr. | Q1Isolasjons-motstand(Ω) | >299MohmKoblingspunkt kontaktorer | OkTilkobling elementer | OkTilstandsrapport Elektro679111213| Side 2/414v202303101Koplingspunkter kontaktorer er kontrollert/2Kontaktor Nr. | Q2Isolasjons-motstand(Ω) | >299MohmKoblingspunkt kontaktorer | OkTilkobling elementer | OkKoplingspunkter kontaktorer er kontrollert/3Kontaktor Nr. | Q3Isolasjons-motstand(Ω) | >299MohmKoblingspunkt kontaktorer | OkTilkobling elementer | OkKoplingspunkter kontaktorer er kontrollert/4Kontaktor Nr. | Q4Isolasjons-motstand(Ω) | >299MohmKoblingspunkt kontaktorer | OkTilkobling elementer | OkKoplingspunkter kontaktorer er kontrollert/5Kontaktor Nr. | Q5Isolasjons-motstand(Ω) | >299MohmKoblingspunkt kontaktorer | OkTilkobling elementer | Ok