Title: +038=310.000-NI016._04-7-415 Trykkprøvingsskjema.docx
7-415 Trykkprøvingsskjema én seksjonSjekkpunkter OK Avvik I.A. Målt verdi / tilleggsinformasjon Tegningsnummer og revisjon X V20-11-02 Dato tegning X Ved trykkprøvning med luft: Pass på at alt trykket er ute før slangen skrus fra; det er lett for at det blåses ut stålspon og støv som kan skade øyne! X Seksjon X 11 etg akse 1-8 akse a-d Alle anlegg trykkprøves med min 1,3 x driftstrykk x Sprinkler: 15 bar (vann) Type matr X Vsh galv press rør Dimensjon X 42-28-18-15 mm rør BAR ved trykksetting X 3 bar luft 10 bar vann Påsatt klokken X Kl 0700 BAR ved avlesing etter minimum 2 timer X 3 bar luft 10 bar vann Avlest klokken x Kl 0915 Annet x