Title: FIRESAFE FT Board Produktdatablad.pdf
Se detaljer, og ytterligere bruksområder i tilhørende montasjeanvisning for FIRESAFE FT Board.2) stål og kobber 3) med eller uten rørisolasjonFIRESAFE FT BoardDato .: 05.04.2017 Rev. dato.: 10.08.2017 Rev.: 1 Utarbeidet av .: PP Godkjent av .: AK Side 2 av 4 Godkjenning.: ETA - 16/0103. DoP.: FIR/PP/BOA 20-02- 2017 CE 0957KABELGJENNOMFØRINGERBruksområde ihht EN 3501- 2 / 1366-3Kabel, gjennomgående kabelbro og kabelstige. Store mixede blandings gjennomføringerInstallasjon *BRANNMOTSTANDSKLASSE:EI 30 opp til EI 180:FT Board i kombinasjon med FIRESAFE FT Coating, ikke påkrevd med FT Coating malt ut på kabler etc.Det er ikke nødvendig med påføring av FT Coating på kabler eller kabelbro/ kabelstige. Tillatt fyllingsgrad av kabler opptil 60 %.Størrelse utsparing i vegg (mm): ≤ 600x1200mm. Størrelse utsparing i dekke (mm): ≤ 600x5000mm.Se installasjons detaljer, og ytterligere bruksområder i tilhørende montasjeanvisning for FIRESAFE FT Board.BRANNSPJELD OG KANALER