Title: 330-Strømningsvakt.pdf
DRA ÅT MUTTRARNA VÄXELVISFÖRSIKTGITHålet måste borras vinkelrätt mot röret och vertikalt centrerat. Se rör- och installationsinformation för lämplig storlek.KorrektFelaktigMONTERAS PÅ RÖRET SÅ ATT PILEN PÅ SADELN PEKAR I FLÖDESRIKTNINGENRULLA IHOP PADDELN I MOTSATT RIKTNING MOT VATTENFLÖDET50mmADAPTERADAPTERFLÖDESRIKTNING(Vattenströmmen aktiverar endast enheten i en riktning.)20mm ±2mm MAX.DWG. #1159-1DN50 ONLY ENDAST DN50 USE ADAPTERS AS SHOWN ABOVE ANVÄND (2) 5180162 ADAPTRAR ENLIGT TO SATISFY VdS REQUIREMENTS OVANDWG# 1146-1DKompatibla rör och installationskravModellNominell rör-storlekNominellt rörytterdiameRörets väggtjocklekHålstorlek Vridmoment förU-bultensmut- trarterSchedule 10 (UL)Schedule 40 (UL)BS-1387 (LPC)DN (VDS)mmtumnmft-lbmmtummmtummmtummmtummmtummmtumVSR-EU 2VSR-EU 2 ½DN5022 ½60,373,02,3752,8752,30,0913,60,1422,773,050,1090,1203,915,160,1540,203