Title: Montasjeanvisning FR-akryl med ventilasjonskanaler.pdf
Rør og kanaler må i de fleste tilfeller brannisoleres, og den ovenfor oppgitte brannmotstanden begrenses til den valgte isolasjonstypens egne godkjennelser. Polyseam AS sine egne løsninger for brannisolering stå beskrevet på side 2-11.5.Maksimum utsparingsmål er angitt i detaljløsningene på side 2-11. Fugebredder skal ikke være mindre enn 10mm mellom de tekniske gjennomføringene eller mellom gjennomføringer og utsparing.NB! Følg anvisningene i detaljløsningene for alle branntettinger angitt på side 2 - 11.6.Rengjør alle overflater, slik at det er rent og fritt for fett, støv og forurensing. Bruk gjerne en fuktig pensel.TEST STANDARDER7.Dytt fugen med bakdytt til ønsket dybde. For type bakdytt og nødvendig dybde på fugen, se tabellene til venstre samt detaljene på side 2-11. Der det ikke er branntekniske krav anbefales det å fuge med minimumsdybde etter forholdet 2:1 (bredde:dybde) og ikke under 12mm.