Title: datablad branndetektorer edi serien.pdf
105 gHvit polykarbonat V-0 I hht. UL94 Nikkel belagt korrosjonsfritt metalEN54-7, EN54-5:2000 0672 0230EN54-7:20000672 0220EN54-5:20000672 0250EBI-12 Standard sokkel 0672 0012 EBI-11 Sokkel med isolator ledd 0672 0011 EBI-20 Relé sokkel 0672 0020Varme detektor EDI-50 innstillingerMode1 2 3 4 5Klasse (EN54–5:2000)A1R A2 A2S CR CSOmgivelse Temperatur °C Typ 25 25 25 55 55Max 50 50 50 80 80Min 54 54 54 84 84Statisk respons Temperatur °C Typ 57 61 61 90 90Max 65 70 70 100 100Multi detektor EDI-30 innstillingerMode Følsomhet, røkI % pr. meter1 2 3 4 51,1 2,1 2,8 4,2 Ikke i driftRølsomhet varme Temperatur °C Høy Ikke i drift Lav Høy A1 (se tabell over)Type responsMultisensor Optisk Multisensor Multisensor Varme A1DO1494/NO 02/2009www.tac.com