Title: VBC_500-2_VANN_VARMEBATTERI.pdf
Document type: ProduktkortDokumentdato: 2018-09-11Generated by: Systemair nettkatalogVBC 500-2 VANN VARMEBATTERIArtikkelnummer 9837BeskrivelseVannbatteriVannbatteri for oppvarming av luft i ventilasjonsystemer med runde kanaler, utført ialuzinkbelagt stålplate, med kopperrør og lameller av aluminium. Lokket er avtagbartfor enkel rengjøring av vannbatteriet. Vannbatteriet kan monteres i horisontal ellervertikal kanal med valgfri luftretning.Maks. væsketemperatur 150 °CMaks. væsketrykk 1,6 MPa (16 Bar)2 rørraderBatteriberegningBrukerCalculation resultLuftmengde2200m³/hLufthastighet2,03m/sLufttemperatur inn/ut15/22°CLuftfuktighet inn/ut90/58%Trykkfall*21,9PaVanntemperatur inn/ut60/27°CVannmengde0,03908l/sVannhastighet0,102m/sTrykkfall vann0,2355kPaCapacity5,3kWRec. Kv value2,9Tilkoblingsdimensjon inn/ut22 / 22*air pressure drop is calculated without coil chassisNavn: VBC 500-2 VANN VARMEBATTERI | Artikkelnummer: 9837Document type: Product card | Dokumentdato: 2018-09-11 | Generated by: Produktkatalog1 / 3