Title: +038=54.000-NI009._02-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet Trappesjakt DM 3 Sluttrapport.pdf
okokIRokIRokokokIRokIRokokokIRokIRIRIRIRFørste test utført10.3.22IRIRIRIRIRIRIRIRIRokSide 2 av 3Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest Brann og sikkerhet Trykksettingsvifte DM 3 13.12.2022 0500 - 06302. Strømbrudd Hendelse:SystemStrømbruddAvbruddsfri strømforsyningStrømbruddBrannsentralStrømbruddNødlys / antipanikkbelysningStrømbruddRømningsdører3. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbrudd Hendelse: System3. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbrudd Hendelse: SystemLøse ut brannalarm i trappesjakt- brannalarmanleggetBrannsentralUtløst brannBranndetektorer flashUtløst brannTrykksettingsvifte 365.009Utløst brannTrykkavlastningsspjeld.FullskalatestObjektReaksjonByggets UPSStarter umiddelbartBrannsentral - Egen UPSStatus spenning / strømNødlys / antipanikkbelysning - Egen UPS / batteriStatus spenning / strøm Tenner kun ved strømbruddRømningsdører - Byggets UPS