Title: +135.01=370.001-SB401T_02-320 Datablad Ventil_VVF31_xx.pdf
Building TechnologiesVentiltypStälldonSQX.. 1)SKD.. 1)SKB..SKC..H100ΔpmaxΔpsΔpmaxΔpsΔpmaxΔpsΔpmaxΔps[mm][kPa]VVF31.15-2.5VVF31.15-4VVF31.2410001000VVF31.25-6.3VVF31.25VVF31.25-103003001000VVF31.39VVF31.40-1620525775300VVF31.40VVF31.40-25VVF31.50325475VVF31.50-40VVF31.65175175275275750VVF31.65-63VVF31.80100100175175500VVF31.80-100VVF31.90200300VVF31.100-160VVF31.9140150200VVF31.125-250VVF31.92100125VVF31.150-3151) Används upp till en medietemperatur av max. 150 °C. Nationella och lokala föreskrifter skall övergripande gälla.1) Används upp till en medietemperatur av max. 150 °C. Nationella och lokala föreskrifter skall övergripande gälla.H100 Δpmax= Nominell lyfthöjd= Max. tillåten tryckdifferens över ventilens flödesväg för ventilställdonets hela ställområde.