Title: Dokumentasjon Tavler ved utbygging 2008-2009 - del 2.pdf
Test knappen: Ved å trykke denne knappen vil en gå inn i test moden. Dersom knappen holdes inne i tre sekunder vil CBS-8 starte en automatisk test av den valgte kanalen og videre teste status på utgangsrelet, indikator lamper, elektronikken og forbindelsen mellom CBS-8 og sumtrafoer.Mode knappen: Med denne knappen velger en mellom de forskjellige visningsalternativer i normalmode. På skjermen vil det i noen sekunder stå UIS.X der X referer til en tallverdi iht listen under. For hver gang man trykker på Mode knappen går man til neste alternativ:UIS.1: Jordfeilstrømverdienfor hver kanal blirfortløpende presentert på skjermen sammen med status på tilhørende relé (aktivert eller ikke).UIS.2: Visning av jordfeilstrøm i den aktive kanalen. - UIS.3: Visning av status for hver enkelt kanal. Dersom kanalen er aktivert vil skjermbildet veksle mellom relestatus og et bilde som viser settinger for kanalen sammen med den målte verdien som aktiverte kanalen.