Title: 360.018 GOLD  25 FRXHC +- 7500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
VæsketrykkfallBatteriets væskevolumNominell rørtilbkobling, ventilVæsketrykkfall åpen ventilAntallProdukt1Ventilsats varme/kjølingAntallAvtrekk1Anslutningsramme, AvtrekkStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)Dato: 04.01.2021 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 1000083663566,7 %0,72 kW/(m³/s)6 Pa221320 utv.2,0 mm18 Pa1,95 m/sInnUt3,520,0°C7626%33,42 kW22 %InnUt60,036,0°C0,337 l/s6,0 kPa4 I15 utv.9,2 kPaArtikkelbenevningTBVL-3-040-12 Pa22/25AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.018 - 360.018 GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/h - 80%2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonenAnbefalt dim. trykkfallStarttrykkfallSluttrykkfall1Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G025FRXHCP011Roterende varmeveksler RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluft1Reversible trinn1Batteri RX/HC