Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Para descarregar a água a um nível superior aos 200 mm consentidos, instalar uma bomba de descarga auxiliar com recipiente de recolha e regulador de nível. É aconselhável usar modelos com válvula de bóia para a paragem do caudal de água no caso de avaria da bomba.O tubo de drenagem dos condensados deve ser isolado com um material resistente à condensação, por exemplo, poliuretano, propileno ou neopreno com 5 a 10 mm de espessura.Se instalar mais de uma unidade na habitação, o sistema de drenagem pode instalar-se como se indica na figura 23.Se instalar mais de uma unidade na habitação, o sistema de drenagem pode instalar-se como se indica na figura 23.Para a drenagem completa da unidade, ver parágrafo “ESVAZIAMENTO EQUIPAMENTO” no item Manutenção.Verifica Quando a unidade for acionada verificar que a bomba faça sair regularmente a água. Caso contrário controlar a pendência das tubulações e localizar eventuais obstruções.s ê u g u t r o P(terra) como