Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
ISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 120)≤ 10mm åpning mellom isolasjon og konstruksjonAlupex rør ≤ Ø75mmDEKKEKONSTRUKSJONERÅpningen må tettes med 20mm dyp bakdytt av steinull på undersiden≤ Ø110mm FR Rørmansjett med 50mm høyde, eller Ø125- 200mm med 60mm høyde, fra undersidenFestes med Ø4mm betongskruer10-50mm gjennomgående elastomerisk skumSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.KOBBER ELLER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 120)≥ 10mm åpning mellom isolasjon og konstruksjon