Title: PR-Super-500V.pdf
PR Super 500VDenne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og fargeBruksområde Faste installasjoner i åpne anlegg. Tillatt innendørs og utendørs. Lederisoleringen skal beskyttes mot direkte UV-lys som kan oppstå i eksempelvis belysningsarmaturer og lysskilt. Trekk & Kapp leveringsform er metermerket kabel på snelle, opphengt inne i en eske.Oppbygging LederEntrådet kobberIsolasjonPVCFyllkappePlastMetallkappeYtre kappeAluminiumbånd med entrådet kobber jordleder. PVC, laminert til Al-båndetFargeHvitMerkingEn leder er merketLeveringsformBunt, snelle ,Trekk & Kapp eller Trommelwww.draka.noDraka Norsk Kabel AS +47 32 24 90 00Rørtråd70 °CMax ledertemperatur: Driftsspenning Uo/U: 300/500V Cenelec betegnelse: N05VA5VH2-U(oval) N05VA5V-U (rund)Normer Konstruksjon: Flammehemmende: Halogenfri: Røyktetthet:NEK 535 IEC 60332-1 Nei NeiSertifiseringerLVD, RoHS, REACH