Title: RIBfys02_rev05 - Autronica - Energinotat.pdf
Tabell 6: Energiramme for kontor og verksted ved energiberegning mot TEK10.Energiramme (§14-4, samlet netto energibehov)BeskrivelseVerksted Kontor1a Beregnet energibehov romoppvarming26,920,9 kWh/m²1b Beregnet energibehov ventilasjonsvarme (varmebatterier)8,88,5 kWh/m²2 Beregnet energibehov varmtvann (tappevann)10,05,0 kWh/m²3a Beregnet energibehov vifter11,515,2 kWh/m²3b Beregnet energibehov pumper1,51,2 kWh/m²4 Beregnet energibehov belysning15,020,0 kWh/m²5 Beregnet energibehov teknisk utstyr23,534,5 kWh/m²6a Beregnet energibehov romkjøling0,00,0 kWh/m²6b Beregnet energibehov ventilasjonskjøling (kjølebatterier)5,06,2 kWh/m²Totalt beregnet energibehov, sum 1-6102,2111,6 kWh/m²Forskriftskrav netto energibehov175150 kWh/m²Tabell 7: Vurdering opp i mot absolutte minstekrav i TEK 10.BeskrivelseByggetKravU-verdi yttervegger [W/m²K]0,200,22U-verdi tak [W/m²K]0,130,18U-verdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K]0,16