Title: +038=360.000-LC007T_04-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Manual.pdf
(cid:40)(cid:81)(cid:3)(cid:72)(cid:79)(cid:3)(cid:70)(cid:68)(cid:86)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:3)(cid:79)(cid:82)(cid:86)(cid:3)(cid:80)(cid:82)(cid:71)(cid:72)(cid:79)(cid:82)(cid:86)(cid:3)Visual 360°, se debe colocar la unidad de tratamiento en el centro del local (fig. 4-b), con el cuadro eléctrico orientado hacia el interior del edificio. Comprobar que las placas del falso techo cercanas puedan desmontarse fácilmente para realizar las operaciones de conservación y mantenimiento. Para simplificar la colocación de la unidad se recomienda retirar uno de los perfiles en «T». La COADIS LINE debe suspenderse del techo con cuatro vástagos roscados de 6 mm u 8 mm de diámetro (no incluidos), que deberán fijarse en las cuatro patas de soporte del equipo con suspensiones elásticas antivibratorias (opcionales, fig. 3-a) o con un conjunto tuerca/arandela situado a ambos lados de la pata de fijación (fig. 3-b).