Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 7 (65) 2021 2 9Detaljtegninger Protecta® FR BrannplateISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/U (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-S25-100mm gjennomgående fenolisk isolasjonProtecta Rørstruper 1 lag 50mm bredde på begge siderStålrør ≤ Ø273mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/U (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 1100mm x 1100mm (mellom vegg og dekke 550mm høyde x 1100mm bredde med innfestning på 3 sider)Protecta Rørstruper 1 lag 50mm bredde på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-S monteres med 50mm overmål på begge sider. Kantene males med FR Dekkmaling25-100mm gjennomgående fenolisk isolasjonAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderStålrør ≤ Ø273mm