Title: 360.023 Swegon Gold RXF-12 +- 3.000 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
1,801,6085,5Tilluftsside, vinterInnUtLufttemperatur20,014,2°CRelativ fuktighet8522%Varmeeffekt34,57kWAvtrekksside, vinterInnUtLufttemperatur20,014,2°CRelativ fuktighet30100%Tilluftsside, sommerInnUtLufttemperatur26,026,0°CRelativ fuktighet5050%KjøleeffektSide: 10/20AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.023 GOLD RXF-12 +/- 3.000 m³/h - 90% samtidighetAvtrekksside, sommarInnLufttemperatur26,0Relativ fuktighet501VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.TilluftsmengdeInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)Statisk trykkøking i SFPv beregningTemperaturheving p.g.a. vifteMin. hastighet