Title: IK-rapport Elektro 2018 - Økernveien 94 - NAV.pdf
Avvik nr 027 Ladeplasser - Parkering U2 Stikkontakter er ikke beregnet for mekanisk påkjenning. Deksler til stikkontakter løsner av vekt til ladeutstyr. Det monteres stikkontakter som er beregnet for mekanisk påkjenning. Ihht krav fra DSB skal kurs beregnet for lading av el.bil, uten ladestolpe, sikres med max 10A - 30mA B-vern beregnet for last med likestrøm. Prises etter medgått tid og materiell. Avvikskode: Anlegget var ikke egnet til forutsatt bruk, jmfr. §16Internkontroll elektro4. Åpne avvikØkernveien 94 - NAVSønnico ASAvvikAvvik nr 028 433.20 Deksel er defekt og byttes. Kabler er ikke betryggende festet. Monter lokk på kanal. Avvikskode: Kabler / ledninger var ikke betryggende festet, jmfr. §16Stian Danielssen18.11.20181Kategori Registreringsdato18.11.2018 20.05.2019 Anbefalt fristInternkontroll elektro5. TermograferingsavvikBygningRevisjonsansvarligNavnDatoØkernveien 94 - NAVSønnico ASStian Danielssen18.11.2018Avvik1