Title: +038=360.009-#####._06-360.009 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Antall motorer/vifter i hver luftretningTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 92,0%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsramme, AvkastStatisk trykkfall1Spjeld, TBSA-6-140-060-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfallAntallTilbehørDato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 100007610091DOMEL 748.3.492161,7 %95,0 %7266,7 %0,96 kW/(m³/s)3 Pa1 Pa8/25AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.009 - 60.009 R/GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/h - 90%Dato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 10000761009GOLD F RX/HC Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende data360.009 - 60.009 R/GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/hAggregatstørrelse025Luftdensitet1,200 kg/m³Tilluftsmengde6 750 m³/hStatisk trykkfall