Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
Fest aldri en slange til avløpsåpningen. Dersom en slange festes til avløpsåpningen, er det umulig å gjenkjenne om det lekker ut dose- ringsvæske. Ta passende forholdsregler for å forhindre skade på helse og eiendom fra doseringsvæske som lekker ut.Bruk aldri pumpen med skadede eller løse dose- ringshodeskruer.Bruk aldri pumpen med skadede eller løse dose- ringshodeskruer.3.7.6.1 Demontering i tilfelle membranen er ødelagtAdvarsel Fare for eksplosjon hvis doseringsvæske har kommet inn i pumpehuset! Ikke koble pumpen til strømforsyningen!Dette avsnittet refererer til fig. 41. 1. Trykkavlast systemet. 2. Tøm doseringshodet før vedlikehold og skyll detom nødvendig. Iverksett egnede tiltak for å sikre at returvæsken samles inn på forsvarlig måte.4. Demonter suge-, trykk- og utluftingsslangen. 5. Ta av dekselet (9). 6. Løsne skruene (8) på doseringshodet (7) og fjern sammen med skivene. 7. Fjern doseringshodet (7). 8. Skru membranen (4) mot urviseren og fjern