Title: +135.01=370.001-JP502T_01-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Sikre pumpekomponentene mot at de faller ned under installa- sjonsarbeid.Sikre pumpekomponentene mot at de faller ned under installa- sjonsarbeid.Under innkjøringstiden må man regne med noe drypping. Også under normaldrift av pumpen er det vanlig med lettere lekkasje av enkelte dråper. Av og til bør man likevel utføre en visuell kontroll. Ved tydelige lekkasjer må man skifte tetning.Wilo tilbyr et reparasjonssett som inneholder de nødvendige delene for utskifting.LES DETTE: Det utgår overhodet ingen fare for personer med pacemaker fra mag- netene som ligger i motorens indre så lenge motoren ikke åpnes eller rotoren tas ut. Et skifte av mekanisk tetning kan foretas uten fare.1. Koble anlegget spenningsløst og sikre det mot uautorisert gjeninnkobling.1. Koble anlegget spenningsløst og sikre det mot uautorisert gjeninnkobling.2. Lukk stengeanordningene foran og bak pumpen.3. Bekreft spenningsløshet.4. Jord arbeidsområdet og kortslutt det.