Title: Innreguleringsventil.pdf
Ø2210XM30x1.5IMI Hydronic Engineering vil ikke kunne holdes ansvarlig for reguleringsfunksjonen hvis aktuatorer av annet fabrikat enn TA benyttes.mengdeavvikelse som øker med små ventiler, lave innstillinger og lave differansetrykk. Korreksjon for denne avvikelse kan gjøres ved hjelp av dataprogrammet HySelect eller direkte i IMI Hydronic Engineering innreguleringsinstrument.Maksimalt anbefalt differansetrykk (ΔpV) for ventil med aktuator Maks. anbefalt differansetrykk over en ventil med aktuator for stenging (ΔpVstenge) og for å oppnå oppgitte ytelser (ΔpVmax).DNEMO T * [kPa]10 15 20 25 32400) Stengekraft 125 N. ΔpVstenge = Maksimalt trykk ventilen kan stenge mot fra åpen posisjon, med en spesifisert kraft (aktuator) uten å overskride oppgitt lekkasjenivå. ΔpVmax = Høyeste tillatte trykkfall over ventilen for å oppnå oppgitte ytelser.3IMI TA / Reguleringsventiler / TA-COMPACT-PDimensjonering