Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16.pdf
t utkobling [s]Ik1p max2,5490,863,7000,0730,012Ik1p max ende0,8270,981,1930,6960,015Ik1p min0,6260,990,9031,2150,016Ij max2,4030,893,475Ij max ende0,8060,981,163Ij min0,6090,990,878@ = Vernet tilfredsstiller ikke alle krav i forskrift/norm # = Ikke forskriftsstridig, men vær oppmerksom på løsningenAnleggets adresse:Beregningsresultater for anlegget: Døli Pleie og OmsorgshjemSørum Elektriske ASFordeling 433.2.1.1Sørumsandvegen 931921 SØRUMSANDVer.5.5.06Tel: 63825575Dato.29.04.2015Dato:19.04.2016 15:12:11NEK 400:2014400 V TN-SSide24(38)av42BeregningsresultaterKurs nr.Q55Det er angitt at kursen ikke behøver å være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvernKoblingspunkt: .Fordelingstype: TN-SBeskrivelse:Merkespenning:230 VAntall faser:2Laststrøm:15,0 AFasekobling:L1-NCos phi:0.9Temperatur i fordeling:30 °CMerkeeffekt, Pn:3,1 kWKurs nr innmating: