Title: Dronning Mauds gate 1-3 Driftsstart Integrert test luftbehandling 360.005 Plan 5 etg.pdf
Løse ut tett filter Endre settpkt. på filtervakterVentilasjonsaggregat 360.005 FiltervaktReguleringsfunksjon Endre setpunkt på temperaturgiver i tilluft Tilluftstemperaturen er utekompensertVentilasjonsaggregat 360.005Avlese er-verdi på SD anlegg.Ventilasjonsaggregat 360.005Kalender / tidstyring (sett tilhørende soner som "utenom arbeidstid")Ventilasjonsaggregat 360.005Start aktuelt system for å bekrefte at energimåler leser flow og regner ut aktuel forbruk.Ventilasjonsaggregat 360.005 - Termisk energimåler.Avlese SFP på SD anlegg.Ventilasjonsaggregat 360.005FullskalatestObjektVentilasjonsaggregat =360.005=360.005-RT511=360.005-QD401 (tilluft) =360.005-QD501 (avtrekk)=360.005-SB501Givere.Ur i SD-anlegg=310.005-OE901Effekt omregningReaksjonVentilasjonsaggregat starter og stopper i henhold til kriterierStenger ned aggregat. Pumpe går Ventil åpner Resettes manuelt Signal til SD-anleeggGir alarm ved tett filter. Resettes manuelt. Signal til SD