Title: +038=542.001-OU007T_02-BSM-230-2 brannspjeldmodul Micro Matic - Teknisk datablad.pdf
Via hver DIP-switch, Modbus eller BACnet-adresse, kan den andre spjeldmotoren styres individuelt via programvaren (se Mobus Register eller BACnet objektliste).Side 9 av 15Versjon: april 2019www.micro-matic.noTeknisk datablad MicroBrann BSM-230-2DIP-switch oppsettFabrikkinnstillt DIP-switch oppsettCONFON1 2 3 4 5 6 7 8KonfigureringsmulighetDIPOff (standard)On1Brannspjeld 1Røykspjeld 12Brannspjeld 2Røykspjeld 23Modbus RTUBACnet MS/TP4Baud Rate (Off- standard)5Baud Rate (Off- standard)6Ikke i bruk=Off7Ikke i bruk=Off8Ikke i bruk=OffInformasjon DIP 3: Hvis MicroBrann BSM-230-2 blir brukt sammen med BSS-M60 må DIP 3 være på ON (BACnet).Informasjon DIP 5: Hvis MicroBrann BSM-230-2 blir brukt sammen med BSS-M200* må DIP 3 være på ON (Baud Rate 38’400).Planlagt integrasjon.Baud Rate valg Modbus Dette gjøres kun ved bruk av Modbus.DIP9600 (standard) 1920038400768004OffOnOffOn5OffOffOnOn