Title: 542 Brannalarm- Montering av aspirasjon.pdf
Det kan være uheldig å legge rør på tvers av dragerretningen dersom man ut fra normale prosjekteringsregler må ha deteksjon oppe i feltene. Da vil man få en potensiell vannlås med en ”U” ved passering av hver drager. Dette går bra så lenge man ikke har noen større temperaturvariasjoner og luften som suges inn ikke er mye varmere enn selve røret. Det er varm luft inn i kaldt rør som kan gikondensering inne i røret med påfølgende problemer. Hull på laveste punkt i ”U”en kan hjelpe hvis det er >3mm, men det må da tas med i beregningen. Sjekk først om det er mulig å legge røret i dragernes lengderetning, alt. om man ut fra en risikovurdering kan få aksept for å droppe deteksjon oppe i felteneNår rør limes skal limet alltid påføres røret og ikke skjøtemuffe eller bend.Det kan være smart å lage et opplegg som vist her da det letter testing, rengjøring og senere funksjonsprøving. 1. Siste sugehull på røret 2. Endeplugg som kan tas av for testing og rengjøring.