Title: +135.01=370.002-JP501T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Q = væskestrøm H = differansetrykk (min./maks.) HS = nominelt differansetrykk MERK: For ytterligere informasjon om innstilling av reguleringstype og tilhø- rende parametere, se kapittel 8 «Betjening» på side 22 og kapittel 9.4 «Innstilling av reguleringstype» på side 38.MERK: Det er nødvendig med en differensialtrykktransmitter for de oppførte reguleringstypene Δp-c og Δp-v som sender den faktiske verdien til elektronikkmodulen.MERK: Trykkområdet for differensialtrykktransmitteren må stemme overens med trykkverdien i elektronikkmodulen (meny <4.1.1.0>).Manuell drift: Turtallet på pumpen kan holdes på et konstant turtall mellom nmin og nmaks (fig. 12). Driftsmodusen «manuell drift» deaktiverer alle andre reguleringstyper.PID-Control:Hvis de ovennevnte standard-reguleringstypene ikke kan brukes, f.eks. når man bruker andre sensorer eller avstanden fra sensorene til pumpen er for stor, er funksjonen PID-Control (Proportional-Inte- gral-Differential-regulering) tilgjengelig.