Title: 2016-Kontrakt SD-anlegg Siemens.pdf
Ventilasjonsanlegg 360.013Den mverste "lamellen” for avkastluften er edelagt, slik at den stér konstant dpen (revnet). Dette ma utbedres. Samtlige trykkvakter er full av vann/rust, og ma skiftes.Automatisk temperaturregulerings shalting pa ventilasjonsanlegg:Tok en gjennomgang med Stig Hasselvold om hvordan shalting fra avirekkskompenseit tilluft tit utekompensert tilluft fungerer: Utekomp tilluft: Dato 26.10. ** og utetemperatur under 10graderAvtrekkskomp. tilluft: Dato 30.03. *og utetemperatur over 9graderDet er synliggjort | hvert bilde pd SD-anlegy for de anleggene som har denne styringen. De respektive kurvene ma justerers etter erfaring fra driftstekniker.Tatt back up og lagt pa serverU —Dato Utfort arbeide W:ﬁ?e Timer | Hotel | Diett | Km Reiseutgifter UthEET Uke 42 | Service e e __KEFO| Oppdraget avsluttet: H%Utfgn av:_ | Kelil Fossnes Ithobii: | 92603040 | JaEr backup lagt pa server: Omrade backup er lagt:Unvestitea