Title: 2209 Elektro - NEK 405-3 Næring Oppdelt Lofotsenteret.pdf
Kommentar Kurs F6 i fordeling 101 har en temp på 35.5 ved en belastning på L1 =6.1A N = 6.4A. Ved høyere belastning vil temp stige markant.26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no2 - Må utbedres86/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretHele, 02 InntakId: 1696Tettinger til inntak er ikke ok.TiltakTettinger til inntak må utbedres.LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar Gjennomføringer på toppen av inntak i hovedfordeling 432.01 må tettesId: 1697Dokumentasjon av inntaket er mangelfull.TiltakDokumentasjon av inntaket må oppdateres.LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar Ingen dokumentasjon i inntaksfelt 432.01 230vId: 1698Dokumentasjon av inntaket er mangelfull.Tiltak26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres2 - Må utbedres87/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretHele, 02 InntakDokumentasjon av inntaket må oppdateres.LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022