Title: 360.01_Kjoring Aggregat.pdf
19,0 °C 16,1 °C 22,0 °C -13,1 °C 190,56 kW85,6 %51,3983,9 % H1RHX2M 1412 4 Nm Modbus 0-10V IP 54 230 V, 0.4 A90 W 720 mm 229 kgPos. A (rett igjennom) Motor valg 22 x RH56C.CR12968 m³/h 15 Pa 508 Pa 530 Pa 1140 rpm 1650 rpm 2 x 1,28 kW71,3 % 74,4 % 308 2,87 kW3 x 400 V76,7 % 62,0 %2015 / Integrated186 kg P1 3,75 0,68 kJ/m³SFP 12 x AZ220-552 x 4,00 kW20-04-2016 12:23side 4 av 13Exhausto A/S Industriveien 25 N-2020 SkedsmokorsetTelefon: +47 63 87 07 70firmapost@exhausto.noStemplet effekt Stemplet strøm Motorstrøm Virkningsgrad motor Styring Virkningsgrad motor kontrollAvtrekkResultat Luftmengde inn på vifte TrykkfallAvtrekkInntakResultat Luftmengde inn på vifte TrykkfallFilterInndata Filter type Innløp Pose lengdeTilbehør Filter vaktResultat Trykkfall dim. Front hastighet Slutt trykkfall Start trykkfall Lufthastighet i funksjon V-klasse (EN13053) VektKammer vifte Inndata Avtrekk Vifte motor størrelse