Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
≤ Ø110mm FR Rør- mansjett med 50mm høyde, eller Ø125-200mm med 60mm høyde, eller Ø250-315mm med 75mm høyde, fra undersidenFestes med Ø4mm betongskruer10-50mm gjennomgående elastomerisk skumISOLERTE PP RØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 180)≥ 10mm åpning mellom isolasjon og konstruksjonPP rør ≤ Ø160mm med veggtykkelse 1.8-9.1mmDEKKEKONSTRUKSJONERTett åpninger med 10mm dyp Protecta FR Akryl på 40mm dyp bakdytt av steinull fra undersiden≤ Ø110mm FR Rørmansjett med 50mm høyde, eller Ø125- 200mm med 60mm høyde, fra undersidenFestes med Ø4mm betongskruer9mm gjennomgående elastomerisk skumISOLERTE PP RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)≥ 10mm åpning mellom isolasjon og konstruksjonPP rør ≤ Ø160mm med veggtykkelse 1.8-9.1mmDEKKEKONSTRUKSJONERTett åpninger med 10mm dyp Protecta FR Akryl på 40mm dyp bakdytt av steinull fra undersiden≤ Ø110mm FR Rør- mansjett med 50mm høyde, eller Ø125-200mm med 60mm høyde, eller Ø250-315mm med 75mm høyde, fra undersidenFestes med Ø4mm betongskruer