Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund-1.pdf
3 HåndslokkeapparatYtelseskrav Byggverket skal være utstyrt med brannslanger. Slokkeutstyr skal være plassert slik at det er enkelt å lokalisere og bruke i alle deler av byggverket. Maksimal lengde på brannslanger skal ikke overstige 30 meter. Brannslanger må ikke plasseres i trapperom. Foruten om brannslanger kan det suppleres med håndslokkere i arealene til klatrehallen.4 Brannslanger5 Merking av slokkeutstyrHåndslokkeapparater kan være pulverapparater på minimum 6 kg med ABC-pulver, eller skum- og vannapparater på minimum 9 liter eller på minimum 6 liter og med effektivitetsklasse minst 21A etter NS-EN 3-7 Feil! Fant ikke referansekilden.. Brannslanger skal tilfredsstille NS- EN 671-1 [18] Stedene hvor manuelt slokkeutstyr er plassert må være tydelig markert med tilvisningsskilt som er synlige på tvers av ferdselsretningen. Skiltene må være etterlysende eller belyst med nødlys.