Title: 180912-Grensesnittmatrise.pdf
360 359SpjeldmotorReguleringsventil360Pumpe varmebatteri (og evt. kjølebatteri)360 360 Brannspjeld 360Frekvensomformer rot. varmegj.vinnerBrannspjeld360Brannspjeldsentral369Trykksettingsvifter369 Spesialavtrekk 369Kjøkkenhette370 Komfortkjøleanlegg 370Kjølemaskin370Servicebryter kjølemaskin370Tørrkjøler370Servicebryter tørrkjølerS U. t u a. t r e r g e t nI/S H e t t y n k l iTKommentarUS US = Wiseenhet 24V ACx USVarmluftsport tilknyttes ikke SD- anleggUS Evt nye datarom / hovedtavleForsyning til brukers kjølesystemerUSRøykdetektor i tilluftskanal styres av brannalarmanlegget og leveres av elektro. Vent.aggregater stanser på utløst røykdetektor.US Frekvensomformer / EC motorerintegrert i ventilasjonsaggregat.Intern kablingUS Servicebrytter integrert i ventilasjonsaggregat Status servicebryter til SD- anlegget. Potfriit rele./230V Kabling(signal) fra servicebryter til undersentral.US Integrert i vent.aggrgatUS