Title: Lysberegninger - SG_Rev.050221.pdf
Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: Bøifot hovedavdeling : : : 05.02.20214Arkiv/Print/Data4.1 Sammendrag, Arkiv/Print/Data4.1.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10.000.501.001.502.002.50x [m]Grenselinje ved 300 lx200300Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 2.50 m 0.80Total lysfluks for alle lyskilder Totaleffekt Totaleffekt per areal (6.81 m²)3300.00 lm 26.0 W 3.82 W/m² (1.04 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (1.8H 2.2H) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 368 lx 286 lx 0.78 0.64 <=15.0 0.75 mHovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 49 lx 125 lx 143 lx 125 lx 143 lxUo 0.95 0.74 0.63 0.74 0.63Type Ant.\Prod.SG Armaturen ASRelux1Side 10/29Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: Bøifot hovedavdeling : : : 05.02.20214Arkiv/Print/Data4.1 Sammendrag, Arkiv/Print/Data