Title: +038=370.101-SP012T_01-FDV-dokumentasjon - IMI Hydronic Engineering AS - VA_VVS 8522437 med flere - STAPSTAD KPA Nordic.pdf
En reguleringsventil skal dimensjoneres for en vannmengde på 1000 l/h med en varierende ΔH mellom 55 og 160 kPa.Med et differansterykk på 10 kPa over reguleringsventilen blir Kvs = 3,16.Reguleringsventiler finnes normalt med Kv-verdier etter serien 0,25 – 0,4 - 0,63 – 1,0 – 1,6 – 2,5 – 4,0 – 6,3 …….....Velg Kvs=2,5, som gir et trykkfall på 16 kPa. Siden STAP sikrer høy ventilautoritet, kan man velge en reguleringsventil med lavt trykkfall. Velg derfor den største Kvs-verdien som gir et trykkfall over minimum innstilling for STAP (dvs. 5, 10 eller 20 kPa avhengig av størrelse og type).Juster STAP til å gi ΔpL = 16 kPa. Kontroller vannmengden ved å måle med innreguleringsinstrumentet TA-SCOPE over STAD-1 og med helt åpen reguleringsventil.ArtiklerLG1/16BSTAP/STADDHInnvendige gjenge Inklusive 1 m impulseledning og overgangsnipler G1/2 og G3/4DNDLHBKvmqmax [m3/h]KgNRF nr5-25 kPa 15* 20* 10-40 kPa 32 40 10-60 kPa 15* 20* 25 20-80 kPa 32 40 50G1/2 G3/4G1 1/4 G1 1/2