Title: 330-Strømningsvakt.pdf
Underhåll Inspektera vakten varje månad. Vid läckage, byt ut enheten. Flödesvakten VSR-EU bör ge dig flera år av problemfri användning. Flödesvaktens hus är lätt utbytbart. Vid eventuella problem med flödesvaktens hus kan du beställa ett nytt med ordernummer 1029020 (se fig. 7). Inget underhåll behöver ske, endast återkommande provning och kontroll.Borttagning av flödesvakten • För att förhindra oavsiktlig vattenskada bör alla reglerventiler stängas tätt och systemet tömmas helt tomt innan flödesvakten tas bort eller bytsut.Stäng av strömförsörjningen till flödesvakten och koppla sedan bort kablaget.Lossa muttrarna och ta bort U-bulten.Lyft upp sadeln tillräckligt långt för att få fingrarna under den. Rulla paddeln med fingrarna så att den passar i hålet samtidigt som du fortsätter att lyfta flödesvakten.Lyft upp sadeln tillräckligt långt för att få fingrarna under den. Rulla paddeln med fingrarna så att den passar i hålet samtidigt som du fortsätter att lyfta flödesvakten.