Title: 311 - FDV Fettutskiller.pdf
Innvendig nedgravd montasje under gulv (F-innv. under gulv) 1. Utskillergruben utgraves minst 200 mm større enn konstruksjonens utvendige mål. 2. Fettutskilleren plasseres støtt på et vatret lag med singel 8-11 mm. 3. Tilkoble inn- og utløpsrør. 4. 3” tømmerør føres ut og avsluttes med 3” laux-kobling. 5. 3/4” varmtvann tilkobles til spylestuss. 6. Trekkerør for kabel til alarm legges (20 mm PL-rør ansluttes ¾” muffe på tanken). 7. Fyll singel 8-11 mm rundt utskilleren og påse at grovere fyllmasse ikke kommer nærmere enn200 mm fra konstruksjonen. 8. Fyll opp fettutskiller med vann. 9. Medfølgende galvaniserte ramme/S-Lokk støpes inn igulvet over fettutskiller.Lufting av fettutskillere generelt: Dersom inn- eller utløpsrøret til fettutskilleren ikke er tilknyttet et luftet rørsystem, må fettutskilleren luftes separat som vist på figuren. Det er ikke behov for separat lufting i motsatt fall.Hvis det er tvil om fremgangsmåten så kontakt gjerne Odin Maskin AS – tlf. 69 36 17 70