Title: Sluttkontroll - Underfordeling 2.1.pdf
SLUTTKONTROLLOrdrenr. : 5743Fordeling: #22 .4© Sorum Elektriske ASRegistrert ElInstallatgrIkmin: m\ 2¢ Systemspenning: 422 lkmax: 5,23 Vern/kar. _ Kabel Jordfeilbryter test Kontinuitet Isolasjonsmotstand 25/2-4 |Pec@ 9%t 233 fas/FaserekkefglgeLl AJordelektrode type og utfgrelseHovedjordleder, type og utfgrelseHovedutjevningsforbindelseTilleggsutjevningsforbindelseRCD Uc (Indikasjon pa overgangsmotstand til jordFenndl. Overgangsmotstand malt:P S = Kontinuitet mélt: o/ A Far g & Kontinuitet malt: (8N A £Z Kontinuitet malt: =, 2( 7LSgrum Elektriske AS Sgrumsandvegen 92, 1920 Sgrumsand TIf: 63 82 55 75, Fax: 63 82 55 76 www.sorum-elektriske.noDato/Sted:Montgr: