Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Der Ventilator sollte bei Bedarf gereinigt werden, mindestens 1/Jahr, um Ungleichgewicht und eine unnötige Beschädigung der Lager zu vermeiden. Durch einen Filter verlängert sich die Zeit zwischen der Reinigung des Ventilators. (In manchen Fällen wird die Installation eines Filterschutzes empfohlen). Die Ventilator-Lager sind wartungsfrei und sollten nur im Fall einer Beschädigung ausgewechselt werden. Zum Reinigen des Ventilators keinen Hochdruckreiniger (Dampfstrahl) verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Ausgleichsgewichte des Ventilator-Laufrads nicht bewegt wurden und dass das Ventilator-Laufrad nicht verzogen ist. Achten Sie auf anormale Betriebsgeräusche.Rückstellen der thermischen Auslöseeinrichtungen Manuelle thermische Auslöseeinrichtungen (SP1) werden durch Unterbrechung der Stromversorgung für ca. 10-20 min. zurückgestellt