Title: +175=310.001_Drift og Byggningsdelsinformation.Beskrivelse.pdf
Ing Morten Juel A/SSign:R.ODato:17.12.2002Komponentnr:FDV norm for bygningerNr:Drift og BProjekt: Nittedal KommunermationBl- 310 Blad: 1av2Döhti Alders og SykehjemEntreprisen omfattar: ett komplett sanitäranlegg för Döhli alders og Sykehiem Nittedal KommuneOvervannKaldtvannSystemet er dimensjonert i henhold til sanitærreglementetOopbvqqinqer et UV-System bestående av rustfrie UV-sluk, rør og deler PEH-plast. Rør og deler er skjøtet med elektromuffer og er innomhus isolert med neoprencellegummi 13 mm. På tak er rørene festet ved takbjelkelaget og tørene ligger i takisolasjonen.Kaldtvann er tilknyttet hovedstoppekran DN50 i sprinklerrom, men er ikke knyttet til sprinklersystemet. Sprinkler har egen sprinklermatring av kaldtvann. Kaldtvannrørene er isolert med diffusjonstett mineralull eller neoprencellegum mi.produseres via en varmeveksler i varmeledningssystemet og lagres