Title: Brannkonsept.pdf
Trapperom i eksisterende del av bygget er i dag utfert som Trl, mens det etter VTEK skulle ha vart Tr2. Det er ogsé planlagt nye trapperom i tilbygget som blir utfort som Trl i 1. og 2. etasje. I kjeller etableres det korridor/sluse mot trapperom. Se kap. 5 for nzzrmere dokumentasjon av dette fraviket.Merknader:¢ Tilslutninger mellom branncellebegrensende vegger og tilstetende bygningsdeler m4 ikke svekke brannmotstanden. Det mi derfor benyttes godkjent branntettemasse ved gjennomfaringer i branncellebegrensede konstruksjoner.¢ Eksisterende gjennomfaringer som er mangelfullt branntettet ma utbedres iht. kap. 3.5 i brannteknisk tilstandsanalyse fra COWIL.¢ Innfelte el. bokser mé ikke monteres i lyd- og branncellevegger med mindre det kan dokumenteres at brannmotstanden blir ivaretatt.