Title: 364_FICO-2 Installationsanvisning brannspjeld.pdf
I kontrollenhet FCM-1… finns det en reläutgång för att förregla ventilationsaggregat (AC 24V, 2A).Valbart var 48:e timme eller en gång i veckan (DIP- omkopplare 4).Vid normaldrift är fläktförreglingsreläet 1 slutet. Bryter vid larm/funktionstest.Utlöst rökdetektor eller brandtermostat stänger spjäll och avger A-larm samt att fläktförreglingsreläet faller (fläkten stoppar).1.7 Externa ingångarFör att förhindra att motioneringsperioden sker under dag- tid finns det möjlighet att välja när den ska starta. Ställ in önskad tid med potentiometern som är märkt TIMER. (t.ex. om du ställer potentiometern på 10 h så kommer första motioneringen att ske efter 10 timmar från det att du trycker på knappen SET och därefter var 48:e timma eller en gång i veckan. Grön lysdiod timer indikerar att motionering är aktiv. För att deaktivera tryck på knap- pen SET, lysdioden släcks.Det finns två ingångar för extern förregling.