Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16.pdf
I5-(Im-) verdi:768,00 AKabel, største lengde som vil gi elektromagnetisk utkobling av alle feilstrømmer105,6 mAnleggets adresse:Beregningsresultater for anlegget: Døli Pleie og OmsorgshjemDato:19.04.2016 15:12:11Sørum Elektriske ASGruppering GRUPPEBRYTERNEK 400:2014400 V TN-SSørumsandvegen 931921 SØRUMSANDVer.5.5.06Side7(21)Tel: 63825575Dato.29.04.2015av42BeregningsresultaterKurs nr.F15Kombinert vernIk [kA]cos phiî [kA]Kabel t=k²S²/I² [s]t utkobling [s]Ik3p max7,3000,8010,7160,2710,010Ik3p max ende3,5180,935,0781,1670,010Ik3p min2,5050,963,6142,3010,010Ik2p max6,3210,809,2780,3610,010Ik2p max ende3,0470,934,3981,5550,010Ik2p min2,1700,963,1303,0670,010Ik1p max3,5000,805,1381,1790,010Ik1p max ende1,7300,932,4974,8250,011Ik1p min1,4130,972,0387,2320,013Ij max3,4990,805,1360,4160,010Ij max ende1,4550,962,0992,404