Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
StorlekABCDEFHJLØVikt, kg00786099528642640628012957491720400356-364Inspektionsutrymme 900 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet och minst 200 mm ovanför kopplingshuven.Elanslutning 1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A (effektvariant 1) alt. 16 A (effektvariant 2) eller 3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AMärkdata per fläkt Motoraxeleffekt 0,8 kW alt. 1,15 kW, motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz47Dimensionering, installation, mått och viktGOLD RX, roterande värmeväxlare, storlek 008, gemensamt höljeLuftflöde, m3/hSFPv2.52.01.590Frånluftsfläkta P ,g n n k ö s k c y r t l a t o ti341Eff.-vEff.-var. 2ar. 12l e b n o p s i DiL w,tot70dB75908085TilluftsfläktEff.-var. 2Eff.-var. 14231L w,tot70dB758085Luftflöde, m3/sUndre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering.