Title: +135.01=564.008-XS010T_02-320 Datablad Tempføler ute QAC21.pdf
Tidkonstant Noggrannhet Typ av mätning och utgångSe TypöversiktSe TypöversiktpassivKapslingsklassIP 54 enligt IEC 529Isolerklass Skruvplintar för Kabelanslutning för Tillåtna ledningslängderIII enligt EN 60 730 2 x 1,5 mm2 eller 2,5 mm2 kabelförskruvning (t.ex. M16 x 1,5)Se avsnitt ProjekteringDriftOmgivningsförhållanden Temperatur Fukt− 40...+ 70 °C 0 . . . 1 0 0 % RFLagring/ transport enligtOmgivningsförhållanden Temperatur Fuktighet OmgivningsfaktorerIEC 721-3-2 Klass 2K3 − 25...+ 65 °C < 95 % RF Klass 2M2Bottenplatta Kåpa Förpackningplast (ASA)plast (ASA), RAL9003grå kartong(inkl. förpackning)ca 0,093 kgBM1 0 G 1 1 8 1Inre kopplingen gäller för alla typer av utetemperaturgiva- re som omfattas av detta datablad. Anslutningarna kan växlas.5,532 947,0 25,568050Ø 162524,549,53 0 M 1 1 8 1Borrmall Siemens AB, Building Technologies, D2006-11-17. Tryckt i SverigeRätt till ändringar förbehålles