Title: +175=365.001_DL001_FDV Dokument Døli Pleie og omsorgssenter.Bruksanvisning.doc
6.1BRANN / RØYK:Ved brann/røyk kan vinduer / luker i åpnes / lukkes fra branntast for aktuelt område.Åpning: Glasset knuses (dør åpnes) og RØD knapp betjenesLukking: Dør åpnes og sort knapp merker Reset betjenesDersom systemet er tilknyttet automatisk brannsignal må dette resettes før luker kan stenges.6.2 Normal driftFor åpning ved brann åpnes / luker fra branntast for aktuelt område.Åpning: Dør til utløserenhet åpnes og Rød knapp betjenesLukking: Dør til utløserenhet åpnes og Sort knapp merket Reset betjenes6.3 NødstoppIngen6.4 DriftsforstyrrelseDersom 230V (Nett) er borte (sikring utløst i sikringsskap) vil batteri backup åpne luker i en alarmsituasjon.6.5 Tiltak ved driftsforstyrrelseVed nettfeil, må sikring i kursfordeling kontrolleres.Kontakt Bramo Glass og Klima AS for bistand.7 Faremoment og beskyttende tiltakPåse at ingen uvedkommende er i umiddelbar nærhet av vinduene ved åpning/Lukking av lukene pga. klemfare!8 Kvalifikasjonskrav til operatørpersonell