Title: 563-Kamstrup-Energimåler Multical 603.pdf
4 x 0,25 mm²: 100 m 2 x 0,25 mm²: 10 m 4 x 0,25 mm²: 100 mFlowmåling V1/V2CCC-kode EN 1434 pulsklasse PulsindgangPuls ON Puls OFF Pulsfrekvens Integrationsfrekvens Elektrisk isolation Maks. kabellængde Maks. kabellængde med Cable Extender Box, Type 66-99-036Reed-kontakter V1: 10-11 V2: 69-11ULTRAFLOW® V1: 9-10-11 V2: 9-69-11 1xx-2xx-4xx-5xx-8xx 0xx IC 680 kΩ pull-up til 3,6 V < 0,4 V i > 0,5 ms > 2,5 V i > 10 ms < 128 Hz < 1 Hz Nej 10 m 30 mIB 680 kΩ pull-up til 3,6 V < 0,4 V i > 300 ms > 2,5 V i > 100 ms < 1 Hz < 1 Hz Nej 10 m 30 mFET-kontakter V1: 10-11 V2: 69-11 9xx IB 680 kΩ pull-up til 3,6 V < 0,4 V i > 30 ms > 2,5 V i > 100 ms < 8 Hz < 1 Hz Nej 10 m 30 m24 V aktive pulser V1: 10B-11B2xx og 9xx (IA) 12 mA ved 24 V< 4 V i > 3 ms > 12 V i > 10 ms < 128 Hz < 1 Hz 2 kV 100 m -Pulsindgange In-A/In-B Pulsindgang Puls ON Puls OFF Pulsfrekvens Elektrisk isolation Maks. kabellængde Krav til ekstern kontakt