Title: 2021.11.30 bytesteinen 1 varmeanlegg.pdf
Lukkingsfrist01.01.2022Kommentar Lager på pumpe begynner å bli deffekt. Lager mye støyID: 70913Radiatorer er ikke funnet i orden.TiltakRadiatorer må utbedres.Lukkingsfrist01.01.2022Kommentar Ventil til radiator er deffekt og lager dunke lyd30.11.2021 13:02:58 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres2 - Må utbedres3/5KontrolldokumentasjonBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Varmeanlegg, Bygg/KundeProsedyreDI9 ANNETEr det fritt for avvik som ikke kan registreres på sjekklistens øvrige kontrollprosedyrer?EL5 VARMEEr elektrokjele fri for skader?MU6 UTSTYREr alle pumper ok?Avvik ID: 70912 Er visuell kontroll av hovedsirkulasjonspumpe for takvarme/radiatorkurs for varmeanlegget gjennomført og ok? Avvik ID: 70911Er trykk i hovedsirkulasjonspumpe for takvarme/radiatorkus for varmeanlegget ok?Er lufteskrue/luftpotte på lufteventil ok?VV1 GENERELTBlir det foretatt etterfylling av anlegget ved behov?Er mikrobeutskiller ok?VV2 SANITÆREr sikkerhetsventilen ok?