Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
De installatie legen: Als de installatie moet worden geleegd, vergeet dan niet dat er in de accu een laagje water blijft staan dat bij een temperatuur van lager dan 0°C kan bevriezen waardoor de wisselaar kan beschadigen: Om al het water uit de wisselaar te verwijderen, moet u de kleppen openen en in alle kleppen lucht blazen met een druk van minimaal 6 bar gedurende 90 seconden.8442 GW(cid:20)(cid:21)(cid:28)(cid:43)(cid:28)(cid:23)(cid:66)(cid:49)(cid:47)(cid:16)(cid:23)(cid:17)(cid:76)(cid:81)(cid:71)(cid:71)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:27)(cid:23)Instructies voor de klant Leg, nadat de montage en tests zijn afgerond, de instructies voor Bediening en Onderhoud uit aan de klant. In het bijzonder de belangrijkste functies van de unit, zoals:Aan- en uitschakelen van de unit. • Veranderen van bedrijfstype. • Kiezen van de temperatuur.Laat de montage-instructies en de bedieningsinstructies voor de toegepaste regeling achter bij de klant.