Title: +038=360.009-#####._06-360.009 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Dato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 1000076100995,0 %7266,7 %0,84 kW/(m³/s)2 Pa1 Pa16/25AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.009 - 60.009 R/GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/h - 80% samtidighetDato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 10000761009GOLD F RX/HC Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende data360.009 - 60.009 R/GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/hAggregatstørrelse025Luftdensitet1,200 kg/m³Tilluftsmengde6 000 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal50 PaTilluftskanal200 PaAvtrekksluftmengde6 000 m³/hStatisk trykkfallAvtrekkskanal200 PaAvkastkanal50 PaKlimatdataOslo, NorwayDimensjonerende utetemperatur, sommer26,0 °CDimensjonerende luftfuktighet, sommer50 %Laveste dimensjonerande uteluftstemperatur20,0 °CDimensjonerende luftfuktighet, vinter85 %Tilluftstemperatur, sommer16,7 °CTilluftstemperatur, vinter20,0 °CNøkkeldataSFPv