Title: Branntettinger kontroll.pdf
Åpning / utsp. i mm 200 x 100 180 x 80 Ø 50 660 x 300 420 x 200 520 x 120 Ø 200 100 x 100 600 x 200 300 x 280 200 x 80 200 x 80 180 x 80 150 x 60 250 x 100 540 x 120 300 x 280 180 x 80 180 x 60 150 x 60 220 x 100 550 x 120 120 x 100 150 x 100 150 x 80Prosjekt nr. 20106 2. etg. Døli pleie- og OmsorgssenterGulvVeggTak Br.TekstDim. gj.f. i mm El. Ø 40 Ø 50 Ø160+El. Ø100+3xØ25+El. El. Ø 150 Ø 55 + Ø 15 Ø 780 +El. Ø 210 El. Ø 60 Ø 40 Ø 20 Ø 60 El. Ø250+3xØ15+El. Ø 60 Ø 40 Ø 20 Ø 60 El. El. El. --x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xTette klasse met. EI60 U+G EI60 U EI60 A EI60 U+G Vent.+Elektro Rør+Elektro EI60 U+G EI60 U+G Elektro Ventilasjon EI60 A Rør EI60 U Rør, Elektro EI60 U+G Ventilasjon EI60 A Elektro EI60 U+G Rør EI60 U Rør EI60 U Rør EI60 U Rør EI60 U Elektro EI60 U+G Elektro EI60 U+G Rør EI60 U Rør EI60 U Rør EI60 U Rør EI60 U Elektro EI60 U+G Elektro EI60 U+G EI60 U+G Elektro Åpent hull EI60 UElektro Rør Rør