Title: +038=433.000-NI003._05-Testrapport elektriske anlegg - DM3.E3.433.09.02, Pareto plan 09.pdf
GODKJENTGODKJENTGODKJENTGODKJENTGODKJENTGODKJENTGODKJENTNr. 163163164164165165TEST RAPPORTResultatDM1-3. Plan 9 / MPE1 / Himling 16.06.2020 10:24KONTINUITET R: 0.0ΩGrenseverdi: 1.0ΩDM1-3. Plan 9 / MPE1 / Himling 16.06.2020 10:25R LOW OhmR: 0.17ΩR+: 0.1Ω R-: 0.2Ω Grenseverdi: 1.0ΩDM1-3. Plan 9 / MPE1 / Himling 16.06.2020 10:26R LOW OhmR: 0.13ΩR+: 0.1Ω R-: 0.2Ω Grenseverdi: 1.0ΩKommentar:Rapporten dekker 9. etasje. Rapporten ble utarbeidet av Tomasz LenartowiczTallberg Elektro A/S Tlf.22796640Side:22GODKJENTGODKJENTGODKJENTGODKJENTGODKJENTGODKJENT