Title: +135.01=370.002-LC001T_04-SkyStar_UK_cat_99A4790100_Rev_N_02_17_s.pdf
kW 1,64 1,32 1,01 2,04 1,75 1,35 3,18 2,39 1,57 3,74 2,81 2,08 4,59 3,58 3,03 6,48 4,48 3,46 8,25 6,09 3,71l/h 254 210 165 362 317 276 617 483 349 694 559 430 840 674 580 1301 939 740 1511 1162 740kW 1,47 1,22 0,96 2,10 1,84 1,61 3,59 2,81 2,03 4,03 3,25 2,50 4,88 3,92 3,37 7,57 5,46 4,30 8,78 6,75 4,30kW 1,45 1,16 0,89 1,75 1,50 1,29 2,87 2,18 1,53 3,29 2,57 1,92 3,95 3,09 2,62 5,99 4,15 3,20 7,11 5,27 3,20l/h 199 160 123 252 220 188 420 319 225 479 376 283 573 453 384 880 612 434 1044 775 434kW 1,16 0,93 0,71 1,47 1,28 1,09 2,44 1,86 1,31 2,79 2,19 1,65 3,33 2,63 2,23 5,12 3,56 2,52 6,07 4,51 2,52kW 1,16 0,93 0,71 1,47 1,28 1,09 2,44 1,86 1,31 2,79 2,19 1,65 3,33 2,63 2,23 5,12 3,56 2,52 6,07 4,51 2,52Heating emission of 1 battery units (2 pipe installation) Entering air temperature:+20°CModel SpeedAir flowEWT 45 - LWT 40°C EWT 50 - LWT 40°C EWT 60 - LWT 50°C EWT 70 - LWT 60°C EWT 80 - LWT 70°CEmissionEmissionEmissionEmissionEmissionSK 02SK 12SK 22SK 32SK 42