Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
Alarmgrense 5 K (regulerbar). Kontroller korrekt funksjon for kjølekretsen. Kontrol- ler også at ovenstående er dimensjonert for aktuell børverdi.Alarmgruppe 19-20: Reserve Alarmgruppe 21: COOL DX21:1301COOL DX I/O-MODUL NR. 2 KOMMUNIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommu- nikasjon med I/O-modul nr. 2 for COOL DX.B03)10 s121:221:3302303Kontroller at funksjonsomkobler på I/O-modul er satt i stillingen 2, og at kabel er koblet til COM 1-3 på styreenhet IQlogic. 10 sekunder alarmforsinkelse. COOL DX, KOMPRESSOR NR. 1 LAVTRYKKSGIVER DEFEKT Lavtrykksgiver er defekt eller ikke tilkoblet. Kontroller klemmetilkobling 8 (svart), 15 (grønn) og 16 (hvit) på I/O-modul 2. 5 sekunder alarmforsinkelse. COOL DX, KOMPRESSOR NR. 1 LAVTRYKK UNDER ALARMGRENSE Lavtrykksgiver måler lavere trykk enn innstilt alarm- grense.A1)A1)03)03)5 s5 s10