Title: VAV-LEO.pdf
For KNX kan Siemens GDB eller GLB leveres.Onskes ekstra sikkerhet mot flankestay, for eksempel ved dpen mon- tasje kan enheten leveres med utvendig isolasjon og kapsting. Dettevil redusere avstrélt stay fra selve enheten ved haye strupetrykk og store hastigheter forbi spjeldet. Dette bar imidlertid felges opp av ekstra sikring mot fiankestey fra kanalen pa begge sider av enheten. Se avsnitt akustisk dokumentasjon.Lyddemper LEV er spesielt tilpasset VAV anlegg, og leveres i 500mm og 1000mm lengder. LEV har fullt tverrsnitt gjennom demperen, noe som gir lavt trykktap. Den er isolert med mineralull med overflate som sikrer mot fibermedrivning i tilluften. Det kan ogsa leveres en avtrekks- del med nettingrist, ASN, i samme utfarelse som LEV. Leo-D, LEV og ASN kan leveres sammenmontert med skjoteband og utstyres med justerbare oppheng fra fabrikk.OD/LON g AC24V50/60 Hz, DC 24V AC 24V 50/60 Hz, DC24V Effokiforbruk 3W 35w