Title: +175=311.001_KN001_KIMA System.Produktinformasjon.pdf
KLAMRING OG RETNINGSENDRINGER Klamring av MA-rørledninger skal utføres slik at rørskjøtene ikke utsettes for nedbøyningsbelastning slik at lekkasier kan oppstå. Norsk Standard, NS 3421 , beskriver noen enkle krav til røroppheng.Liggende røroppleggmaks.750maks. 2000maks. 7501 5001 s00Klammeravstanden på liggende ledning uten rørdeler er maksimum 2000 mm mellom klammer. Avstand mellom klammer og kobling får være maks 750 mm27@/nn""'-"Awinkling av liggende ledningStående ledningoorf)U)l¿ (ú EE Eoooc\Imaks. 500aDl¿ (ú EOvergang mellom stående og liggende ledning skal utføres med bend, maksimum 45'. For dimensjon DE 75 t.o.m DN 150 mm anbefaler vi langbend 88'lo ãlmaks. 3"Stående ledning krever maksimum 2000 mm mellom klamringene. lnnstøpt i bjelkelag er avstanden maksimum 2000 mm fra innstøpingen. Stående ledning som er innstøpt i bjelkelag og uten rørdeler, behøver ikke å klamres om takhøyden ikke overstiger 2700 mm.