Title: Arbeidstilsynets 444 Ahlsell.pdf
2.4 Mulig kapasitetsøkning:For enkeltrom:20%For sentrale installasjoner:20 %2.5 FilterklasseePM1 60%ePM1 60%2.6 Er rom med røyking eller annen forurensning sikret mot forurensningsspredning i bygningen?2.8 VarmegjenvinningJAHvilken type?2.10 Benyttes omluft? Omluft reduserer kvaliteten på inneklimaet og må derfor beskrives nedenfor. Hvis ja, gi en beskrivelse:Nei2.11 LuftfukterNeiHvis ja, beskriv hygienerutiner:3. Termisk inneklima3.1 Temperaturkontroll fremgår av egen funksjonsbeskrivelse vedlagt (Oppvarming, kjøling, kaldrassikring, nattsenking, styringsfunksjoner, samvirkning med ventilasjon). Hvis nei, gi en beskrivelse: Ventilasjonsaggregat med roterende gjenvinner og invertert varmepumpe for kjøling og ettervarmeNei3.2 Operativ innetemperatur er beregnet og lagt til grunn ved dimensjonering.3.3 Lufthastighet i oppholdssonen skal ikke overskride0,15 m/sElektronisk versjon. Best.nr. 621. Godkjent september 20174. Anlegg, drift og vedlikehold