Title: Trykktesting-sluttrapport-Omega Energi-540_17813_TF_Pilotveien Kr.sund_211215.pdf
Betonmast Røsand AS Røsand Industriområde 6530 AverøyAtt.: Endre BårsauneOppdragsbeskrivelse Denne rapporten gjelder Technoport, 6517 Kristiansund ved status ferdigbygg. Bygningen er oppført i 2015, og byggemeldt som Øvrige bygninger etter TEK10 i følge oppdragsgiver. Trykktesting ble utført for å kontrollere om bygningen tilfredsstiller gjeldende krav i byggeforskriftene.Forskriftskrav Henviser til TEK10, § 14-3 angående gjeldende luftvekslingstall. Kravene gjelder ved trykkforskjell på 50 Pa (n50) mellom ute og inne.Øvrige bygningern50 ≤ 1,5 luftvekslinger per time.Denne bygningen har et egendefinert skjerpet krav ikke over n50 = 0,6 luftvekslinger per time. Luftvekslingstall angir forholdet mellom målt lekkasjeluft dividert på innvendig volum. Volum som er benyttet i denne testen er 5960 m³. Volumet er oppmålt på stedet.Resultat Det ble ved undertrykk målt et luftvekslingstall ved n50: 0,1 luftvekslinger per time.Se vedlagt måleprotokoll for ytterligere detaljer.