Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
3 mm LS, gjennomgående 150 mm eller hele dekke tykkelsenGPG 150Tabell II.22* Brannmotstandsklasse E 240/EI 240 Gjennomføring av enkelt rør.Rørisolasjon: Type, densitetRørisolasjon: Tykkelse (mm), Lengde, FordelingTykkelse GPG (mm) i plan med overkant dekke.Annet tilleggs produkt.Kobber og stålrør: Ø 12 mm - Ø 22 mm, Veggtykkelse (t): 1.0 mm. U/CGlassull 75 kg/m320, Helisolert, CSGPG 1001 lag FS Wrap LXKobber og stålrør: Ø 12 mm - Ø 54 mm, Veggtykkelse (t): 1.0 ≤ 1.5. U/CGlassull 75 kg/m330, Helisolert, CSGPG 1002 lag FS Wrap LXKobber og stålrør: Ø 40 mm - Ø 54 mm, Veggtykkelse (t): 1.5 ≤ 14,2 mm. U/CGlassull 75 kg/m330, Helisolert, CSGPG 1002 lag FS Wrap LX___________________ * Rørisolasjon type glassull ISOVER ClimPipe Section ALU2 glassull med densitet 75 kg/m³. Brannklasse A2L-s1, d0. FS Wrap skal væreinstallert i flukt med branntettingen på undersiden av dekke og være synlig i tettingen ved ferdig branntetting.