Title: +135.01=370.001-RP503T_01-Trykkføler vann_QBE2002.pdf
UnderhållunderhållsfriMonteringslägevalfrittKapslingsklassAnslutningIP 65 enligt EN 60 529 PVC- kabel, längd 1,5 m, 3 x 0,25 mm2Tryckanslutningyttergänga G½"3/4Tryckgivare QBE2002-P...CE1N1909sv 060120Tillåtna omgivningsförhållandenNormer och standarderMaterialViktKopplingsschemaFörklaringMåttuppgifterQBE2002-P...AQB22.14/4Building Technologies HVAC ProductsDriftOmgivningsförhållandenTemperatur Fuktighetenligt IEC 721-3-3 klass 3K7 − 40...+ 80 °C < 100 % RFLagring/transportOmgivningsförhållandenTemperatur Fuktighetenligt IEC 721-3-2 2K3 − 25...+ 70 °C < 95 % RFElektromagnetisk kompatibilitetImmunitet enligt Emission enligtEN 61 000-6-2, EN 61 326-1 EN 61 000-6-3, EN 55 022, EN 61 326-1märkning enligt EMC-riktlinje89 / 336 / EWGmärkning enligt Australian EMC Framework Radio Interference Emmission StandardRadio Communication Act 1992 AS / NZS 3548Bottenplattarostfritt stål (1.4305)MätelementkeramikmembranKåpa