Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
EI 60 A2-s1,d0 [A60]Konstruksjoner som ligger inntil seksjoneringsveggen må kunne bevege seg fritt ved temperaturendringer, uten at veggens branntekniske egenskaper reduseres.WWW.FIRESAFE.NOKommentarer og referanser Bruttoareal i brannseksjonen er målt til 2 283 m², hvilket overstiger maks areal på 1 800 m² iht. VTEK.Det bygges derfor forsterkede brannskiller EI 90 A2-s1,d0. Veggene er ikke-bærende og utført som en lett-vegg konstruksjoner.Disse forsterkede brannskillene vil fungere som seksjoneringsvegger i bygget, og bruttoarealet reduseres dermed til under 1 800 m².Forholdet er dokumentert som et fravik i kapittel 6.Nye vegger bygges som forsterkede brannskiller med brannmotstand EI 90 A2-s1,d0.