Title: Lysberegningsresultater.pdf
Montering Monteres gjennom 2 nøkkelhull på toppen.Tilkobling Kabelinnføring på topp eller svekninger i hver ende. 3 eller 5 polet innstikksklemme.Optikk Dobbelparabolsk Softlight optikk type SL/SU. Dobbelparabolsk høyglans Darklight optikk type DL/DU. Høykvalitets mikroprismatisk avdekning MP.Integrert nødlys LED nødlys type standard (S), selvtest (ST) og adresserbar DALI (DALI).Integrert sensor Kan leveres med følgende sensorer: S-SEN; tilstedeværelse. M-SEN; master/slave tilstedeværelse med korridorfunksjon. D-SEN; en kombinasjon av tilstedeværelse og dagslys.Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.comv2015.02.00.11Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1U002 Kjemilab - MASTERISOLUX-diagram Beregningsareal rom Midlere belysningsstyrke Emid = 555 lux Jevnhet Emin/Emid: 0,78 Emin/Emax = 0,6816.11.2015102