Title: 32 Aktuator TA-Slider_160_NO.pdf.pdf
Normalt åpen kontakt for relé24 VAC/DC fungerer kun med sikkerhetstransformator i henhold til EN 61558-2-6.6TA-Slider 160 COTA-M106 COML24 MYvXvBCOMNCNOn w o r Be t i h Wn e e r Gy e r Gw ol le Y24 VAC0 VAC0(2)..10 VDC0(2)..10 VDCTerminalBeskrivelseL24 M YV XV B COMNC NOStrømforsyning 24 VAC/VDC (CO: 24 VAC) Nøytral for strømforsyning 24 VAC/VDC (CO: 24 VAC) og signaler Inngangssignal for proporsjonalregulering 0(2)-10 VDC, 47 kΩ Utgangssignal 0(2)-10 VDC, maks. 8 mA eller min. belastningsmotstand 1,25 kΩ Tilkobling for potensialfri kontakt (f.eks. deteksjon av åpent vindu), maks. 100 Ω, maks. 10 m kabel eller skjermet Felles relékontakt; Plus: maks. 250 VAC, maks. 5A @ 250 VAC motstandsbelastning, maks. 5A @ 30 VDC motstandsbelastning. CO: for tilkobling av actuator TA-M106. Normalt stengt kontakt for relé Normalt åpen kontakt for relé24 VAC/DC fungerer kun med sikkerhetstransformator i henhold til EN 61558-2-6.78