Title: asmicra100_dn.pdf
tidlig som mulig. Forsikre deg om at utblåsingen fra detektoren befinner seg i et område med samme atmosfæriske trykk som prøverørene, enten ved å plassere detektoren fysisk i det beskyttede området, eller ved å føre et rør fra utblåsingen på detektoren tilbake til det beskyttede området. Forsikre deg om at miljøet i det beskyttede området ligger innenfor miljøparametrene beskrevet under (temperatur -10 til +60°C, (fuktighet 0-90%, ikke-kondenserende).13.2 Ikke gjør detteGlemme å stille riktig ClassiFire alarmfaktor for området som skal detekteres.Glemme å stille riktig ClassiFire alarmfaktor for området som skal detekteres.Glemme å sette detektorens adressebryter riktig når den brukes i et nettverk.Glemme å sette detektorens adressebryter riktig når den brukes i et nettverk. Plassere detektorene i fuktige eller utsatte områder. Fjerne eller koble kort med spenning på detektoren.   Koble intern 0 V terminal til lokal jord.