Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
x 46.55 m 46.54 m 48.82 m 48.82 mVegg 1 2 3 4 Gulv Himling Romhøyde Referanseplanets høydey 48.62 m 44.68 m 44.68 m 48.62 m2.90 m 0.75 mUnilamp Ravinen v52.31.91.51.10.7Lengde 2.27 m 3.94 m 2.28 m 3.94 mReflektans 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 20.0 % 80.0 %Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGAN0.3x [m]Side 141/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202262.029 LAB6.2 Sammendrag, 2.029 LAB6.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 12.3 -1.7 -1.1 -0.5x [m]300350 Belysningsstyrke [lx]400450500Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 2.90 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (8.97 m²)9214.00 lm 94.0 W 10.48 W/m² (2.06 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (1.3H 2.3H) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 509 lx 342 lx 0.67 0.59 <=16.8 0.75 m