Title: Bruksanvisning_1437003.pdf
5.3.3 DUO- och DIM-version – kanal ”HVAC” Detektorversionerna ”…DIMplus” och ”…DUOplus” har försetts med en extra knappingång även för kanalen ”HVAC”. Omkopplingen från hel- eller halvautomat kan dock bara utföras med fjärrkontroll.5.4 KänslighetsanpassningDIP-brytare 4Maximalkänslighet(fabriksinställning)Reducerad känslighet = avskärmning av störningskällor som tillvalTrots noggrann planering och placering kan så kallade störningskällor orsaka oönskade till-/frånkopplingar, t.ex. lokala varmluftströmmar från värmeelement, golvvärme, ventilatorer, luftkonditioneringsanordningar, fläktar, belysningsarmaturer, TV- och HiFi-apparater, datorer etc.OBS: om reduceringen av känsligheten inte avskärmar störningskällanhelt, kan även enskilda områden av detektorerna avskärmas med hjälp av medföljande avskärmningsskivor/linsmask, eller så måste detektorn omplaceras.(MD-C360i/8 MIC + PD-C360i/8 MIC)