Title: tellus_loev.pdf
D = Gjennomgående anslutning Dimensjon: Ø200 - Ø315, kun variant H  Dimensjon: Ø100 - Ø315 2Jan Iver BartnesMÅL OG VEKT, Tellus-LØVDim.DDAH10099243172125124243210160159282262200199380322250249416397315314525494Tabell 3Figur 1, Tellus-LØV-LFigur 2, Tellus-LØV-HFigur 3, Tellus-LØV-H-DL131152170196238282S13/2413/2413/2915/2913/28/3813/28/38Vekt [kg]2,52,63,345,57Tellus-LØVAKUSTISK DOKUMENTASJONI diagrammene er det oppgitt summert A-veid lydeffektnivå fra ventil, LWA. Korreksjonsfaktorene i tabell 4, side 6 benyttes for å beregne avgitt frekvensfordelt lydeffektnivå, LW = LWA + KO. Lydtrykknivå i et rom med absorpsjon tilsvarende 10m². Sabine vil være 4 dB lavere enn avgitt lydeffektnivå.Tilleggsopplysning om ventil i lavtbyggende utførelse: Tellus-LØV i lav utførelse gir ca. 3 dB høyere lyd ved samme luft- mengde.