Title: +175=325.001_IK001_FDV luft_vann varmepumpe teknisk rom terapibasseng Manual-P-serien.Produktinformasjon.pdf
Avanceret parameterindstillingFor at indstille avancerede indstillinger vedrørende afrimningsfunktionen samt for at kontrollere sensorværdien findes der en skjult menu. Se nedenfor hvordan man ændrer parameterindstilling samt efterfølgende parametertabel med beskrivelse og fabriksværdier for hver enkelt parameter.Efter at pil op og pil ned har været trykket ind i ti sekunder, vises koden 000.Justér koden 000 til 022 ved hjælp af piletasterne, vent derefter et par sekunder.Efter et par sekunder vises kategori d. Vælg den ønskede kategori ved hjælp af piletasterne.Indtryk pil op og ned i et par sekunder for at gå ind i den valgte kategori. Vælg den ønskede kategori ved hjælp af piletasterne.Indtryk pil op og ned i et par sekunder for at få vist indstillet/ aktuel værdi for den valgte parameter/sensor.Justér den indstillede værdi ved hjælp af piletasterne. Aktuelle sensorværdier kan ikke ændres.Gem den indstillede værdi ved at vente nogle sekunder, derved bakkes til listen med parametre.