Title: SIReACY Competent.pdf
Børverdidiff. åpen dør Stilles inn etter hvor mye børverdien (Romtemp. dag/natt) skal øke når døren er åpen.ettergangstider er ønskelig. Tiden kan endres under Ettergang høy hastighet og Ettergang lav hastighet.>Installatørmeny>Varmeinnst.Børv.diff. åpen dør Følerkalibrering Maks.grense temp.>Installatørmeny>Varmeinnst.Børv.diff. åpen dør3.0 K>Installatørmeny>Vifteinnst.>E ttergang dør Ettergangsmodus Ettergang høy hast. Ettergang lav hast.>Installatørmeny>Vifteinnst.>E ttergang dør EttergangsmodusFast tidFabrikkinnstilling Børverdidifferanse åpen dør: 3,0 K (0 K – -10 K)147NOSIRe Competent Air Curtains WaterFølerkalibrering Hvis føleren viser feil verdier, kan disse kalibreres. Visse visningsfeil kan oppstå, men disse skyldes hovedsakelig plassering (kalde/ varme overflater osv.) Verdien + eller – øker eller reduserer den målte verdien (+2K øker for eksempel den viste verdien med 2 grader).