Title: Testrapport FST 16.06.22.pdf
229-BDørRen rømningsdør med elektroteknisk funksjon 1-fl. Lukket/låst. Hovedlås + tilleggs lås 1232-ADørBruksdør med elektroteknisk rømningsfunksjon 2-fl. Lukket/låst. Hovedlås + tilleggslås 1 + slagdørautomatikk + tidsstyrt via adg kontrollForventet resultatNormal drift Åpne spjeldSolavskjerming skal kunne betjenes som normalt.Normal lysstyringNormal driftSjekk at branngardiner åpner. Skal stå i øvre stillingÅpenLukket låstLukket ulåstKontrollområdeFST plan2FST plan2FST plan2FST plan2FST plan2FST plan2FST plan2FST plan2TestetJaJaJaJaJaJaJaJaKommentar17/06/202225Fullskalatest1671 - Brandengen skoleLag: 2.etasje Dør 234-ABruksdør med elektroteknisk rømningsfunksjon 2-fl. Lukket/låst. Hovedlås + slagdørautomatikk + tidsstyrt via adg kontroll + holdemagnetfunksjon234-BDørBruksdør med elektroteknisk rømningsfunksjon 2-fl. Lukket/låst. Hovedlås + tilleggslås 1 + slagdørautomatikk + adg kontroll med kortleser237-ADør