Title: +038=360.021-#####._10-360.021 Gold RXF-12 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Anslutningsgavl, UteluftStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)Effekt kW0,875,240,904k6643436938Dato: 02.05.2019 16 / 1.0.20190424.1180148 Aggregat ID: AD-10000511826Trykk PaLydnivå dB(A)063620114131613172530077300631710614305932060798kAll63dB77dB(A)44dB63dB(A)44dB63dB(A)66dB79dB(A)38dB56dB(A)6 Pa20 PaSide: 18/24AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 (877695) Aggregatnavn: 360.025 GOLD RXF-12 +/- 3.000 m³/h - 100% samtidighetDato: 02.05.2019 16 / 1.0.20190424.1180148 Aggregat ID: AD-100005118262x(490x592x370-8)Lufthastighet i filterseksjonen1,37 m/sAnbefalt dim. trykkfall114 PaStarttrykkfall64 PaSluttrykkfall164 Pa1Roterende varmeveksler, GOLD012FRXP01XRoterende varmeveksler av typen RECOnomicStandard aluminiumTurtallsregulert