Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
område uten inndeling og for størst mulig fleksibiltet, må det etableres et sprinkleranlegg iht FM-globals Property Los Prevention Data Sheet 8-9, Storage of Class 1,2,3,4 and Plastic Commodities. I tillegg må sprinkleranlegget ved kontorer, kantine, garasje og serverrom i 3.etasje følge FM-globals data sheet 3-26 Fire Protection Water Demand for Non-Storage Sprinklered Properties. I lager- og produksjonsareal i 1.etasje skal FM- global Property Loss Prevention data sheet 8-9, Storage of Class 1,2,3,4 and Plastic Commodities følges. Tabell 8 i Data Sheet 8-9 skal også følges. En takhøyde på minst 5 meter skal legges til grunn. Minimum avstand mellom sprinklerhode og brennbare materialer må være minimum 0,9 meter.FM-global fraråder å bruke det offentlige vann-nettsystemet som forsyning til sprinkleranlegget, så lenge det ikke er mulig å jevnlig teste systemet med tanke på trykk og vannmengde. Utløst sprinkler skal gi varsel i de øvrige deler avbygget.