Title: ESS_73948_Tidligere.pdf
I øverste etasje tekniskrom for luftbehandling er kun rømningsveien beskyttet- Ikke brannskille mellom sprinklet og usprinklet del. Er dette ihht. brannstrategien?OPPSUMMERINGJeg har den11.05.2020kontrollert dette slokkeanlegget etter beste skjønn.I henhold til FG-veiledning for kontroll av automatiske slokkeanlegg er anleggsvurderingen satt til:8Anleggsvurderingen er et verktøy kun ment for internt bruk i forsikringsselskapene i deres risikovurdering.Utfylt 15.05.2020 av VVS Planlegging AS vedKarl Idar GjestadKommentarer:Anlegget er kontroller ihht. FG930:4, gjeldene i fra 1/1-18.Det er viktig å lukke avvik slik at anlegget kan fungere så optimalt som mulig til formålet- Detektere og slokke en brann med vann på et tidlig stadium eller kontrollere brannen slik at slokking kan utføres på annen måte.Tidligere Lilleborg AS Avd. Ello Rutinekontroll utført 11.05.2020 av VVS Planlegging ASSide 3 / 3