Title: CoolDX.IN.G.pdf_201811991420.pdf
Storlek 30 effektvariant 2 och 3 samt storlek 40-80 alla effektvarianter: 4-ledarsystem, 400 V.Luftbehandlingsaggregat GOLD RX TopSe till att GOLD-aggregatets säkerhetsbrytare är monterad i korrekt position på kylmaskin COOL DX Top, se avsnitt 3.4.1. Anslutning till GOLD-aggregat.Inkommande kabel för kraftmatning till GOLD-aggregatet dras genom förborrat hål på kylmaskinens täckpanel (medlevererad kabelgenomföring monteras) till GOLD-ag- gregatets säkerhetsbrytare, se skiss nedan. För anslutning och avsäkring, se installationsanvisning GOLD.Kylmaskin COOL DX TopCOOL DX storlek 08-40, 60-1/2Öppna inspektionsdörr framför elskåpet.Öppna elskåpets dörr.Inkommande kabel för kraftmatning dras genom förborrat hål på kylmaskinens täckpanel (medlevererad kabelge- nomföring monteras), genom utrymme för kompressorer och kabelgenomföring till elskåpet. Kabel förläggs på ett säkert sätt. Se till att kabel inte vidrör kompressorer eller andra detaljer eftersom ytor kan vara heta eller vibrera.