Title: +038=54.000-NI009._16-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet  Uniconsult  3 etg Sluttrapport.pdf
3. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbrudd Hendelse: SystemLøse ut brannalarm - brannalarmanleggetBrannsentralUtløst brannBranndetektorer flashUtløst brannNødlys / antipanikkbelysningUtløst barnnElektriske låste dører til og i rømingsveiFullskalatestObjektByggets UPSBrannsentral - Egen UPSNødlys / antipanikkbelysning - Egen UPS / batteriRømningsdører - Byggets UPSVentilasjonssystem 360.029ObjektDetektor / melder …Branndetektor med flashNødlys med antipanikkbelysning av deteksjonDører med automatikk i rømingsveiReaksjonStarter umiddelbartStatus spenning / strømStatus spenning / strøm Tenner kun ved strømbruddStatus spenning / strømStanser og brannspjeld stengerReaksjonVisning av alarm med angivlese av sone på betjeningspanel og sentral. Test av manuell melder. Blink og hørbar lydTenner 100% ved strømbrudd på lyskurs. Tenner kun ved strømbruddAutomatikk åpner dør slik at dører åpnes manuelt via KAC boks eller lignende.