Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
10 sekunder alarmforsinkelse. EKSTRA REGULERINGSSEKVENS 2, FROSTVAKT UTLØST Giver frostvakttemperatur er lavere enn innstilt alarmgrense. Fabrikkinnstilling: 7 °C. 5 sekunder alarmforsinkelse. EKSTRA REGULERINGSSEKVENS 2, FROSTVAKTTEM- PERATURGIVER DEFEKT Giver frostvakttemperatur er defekt eller ikke tilko- blet. 3 sekunder alarmforsinkelse. EKSTRA REGULERINGSSEKVENS 2, VENTILOVERVÅ- KING UTLØST Ventilmotor, luftvarmer vann. Ventilmotorens svarsignal avviker fra utgående regu- leringssignal. 10 minutter alarmforsinkelse. EKSTRA REGULERINGSSEKVENS 2, ALARMINNGANG UTLØST Alarminngang ekstra reguleringssekvens er løst ut. Kontroller klemmetilkobling 19-20 på I/O-modul F. 20 sekunder alarmforsinkelse.A1)A1)BA1103)05 s3 s10 m20 s0100www.swegon.com5PrioritetStoppForsinkelseNullstillingAlarmnr.Alarmtekst Funksjon0=blokkert0=drifts=sekund0=manuelly a p s i Dl.m m o CA=A-alarm 1=Stopp B=B-alarmm=minutt h=time1=automatisk4:1560