Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
0.40.81.21.62.01311x 16.09 m 16.09 m 28.66 m 28.67 mVegg 1 2 3 4 Gulv Himling Romhøyde Referanseplanets høydey 44.55 m 42.55 m 42.55 m 44.55 m2.70 m 0.00 mUnilamp Ravinen v597Lengde 12.58 m 2.00 m 12.58 m 2.00 mReflektans 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 20.0 % 80.0 %Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGAN531 x [m]Side 238/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202273.024 Korridor7.2 Sammendrag, 3.024 Korridor7.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 113119753Grenselinje ved 150 lx100150Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 2.70 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (25.18 m²)9528.00 lm 92.8 W 3.68 W/m² (2.77 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1 BrukerprofilEm Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (8.4H 1.3H) Posisjon