Title: +175=411.001_4B Drift- og systeminfo Generelle anlegg.Beskrivelse.pdf
lnnstillinger av utløsestrømmer på effektbrytere må utføres slik at selektiviteten i anlegget beholdes.Moelven Elektro ASSkrevet av: Stein ØdegàrdCopyright O 2001 PROFSYS ASOppdatertden: 07.05.2003 Lisensnr.: 3057-00111FDV DOKUMENTASJON Drifts- og vedlikeholdsinstruks Døhli Sykehjem48 Drift- og systeminformasjon 43 Fordelingsanlegg Ettersyn: Kontrolleres visuelt for fargeendring på kopperskinner, dette indikerer varmegang i koplinger. Kopl inger ettertrekkes. Sjekke at instrumenter virker. Sjekke kontaktorer for during. Sjekke indikatoren på overspenningsvern. Rengjø ring (støvsuging).Moelven Elektro ASSkrevet av:Stein ØdegàrdCopyright O2001 PROFSYS ASOppdateñ den Lisensnr,:07.05.2003 3057-001T248 Drift- og systeminformasjon 43 FordelingsanleggFDV DOKUMENTASJON Drifts- og vedlikeholdsinstruks Døhli SykehjemINNHOLDSFORTEGNELSE433 I]NDERT'ORDELINGER