Title: 563-Belimo-Differansetrykkgiver rør 22WDP-115.pdf
Teknisk datablad22WDP-11..Differansetrykksensor vannAktiv sensor (0...10 V) for differansetrykkmåling i HVAC-systemer. Sensoren er egnet for vann og vann-/glykolblandinger. Kapslingen er laget av rustfritt stål, og er klassifisert som IP65 / NEMA 4. Valgfrie rørkoblinger av rustfritt stål eller messing er også tilgjengelige.Oversikt over typerTypeMåleområde trykk [bar]Utgangssignal aktiv trykkOverbelastningsområdeOvertrykk grense notatBurst-trykk22WDP-1110...10...10 V6 barEnsidig21 bar22WDP-1120...2.50...10 V6 barEnsidig21 bar22WDP-1140...40...10 V16 barEnsidig21 bar22WDP-1150...60...10 V16 barEnsidig21 barTekniske dataElektriske dataNom. spenningAC/DC 24 VNom. spenningsområdeAC 21.6...26.4 V / DC 13.5...26.4 VEffektforbruk AC0.9 VAEffektforbruk DC0.37 WElektrisk tilkoplingKontaktplugg for kabel 0.5...1.5 mm²KabelinngangVinkelplugg i henhold til DIN 43650, konstruksjon AFunksjonsdataSpenningsutgang