Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Paluu- ja syöttökanavien pituudet voidaan mitoittaa “Ilman johtaminen viereiseen huoneeseen” ja “Raittiin ilman sisäänotto” kaavioista (painehäviössä pitää huomioida ilman ohjaimet, säleiköt ja raitisilmasuodattimet), huomio myös kanavista aiheutuva lisääntynyt melu.Jäätymisenestotermostaatti tulee asettaa 2°C:seen ulkoiseen vesilinjaan ennen lisäpuhallinta talviolosuhteissa kojeisiin joissa on raittiin ilman sisäänotto.Jäätymisenestotermostaatti tulee asettaa 2°C:seen ulkoiseen vesilinjaan ennen lisäpuhallinta talviolosuhteissa kojeisiin joissa on raittiin ilman sisäänotto.Suurempi ilmavirtaus on mahdollinen erillisellä ”Raitisilmasarjalla”, tämä laite kiinnitetään taltatun levyn levyn tilalle ja johdetaan viereiseen huoneeseen sekä ohjain niin, että raitisilma johdetaan huoneeseen ilmaohjaimen kautta.