Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
Steinull dybde ≥ 12.5mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge siderTre rammeKABLER BRANNMOTSTAND EI 30 (E 45)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 150x150mmKabler ≤ Ø21mm i bunt ≤ Ø100mmFR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0046 & 21/0035Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 25 (37) 2020 12 7Detaljtegninger Protecta® FR AkrylKABLER BRANNMOTSTAND EI 90 (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 300x300mmKabler ≤ Ø21mm single eller i bunt ≤ Ø50mmSteinull dybde ≥ 12.5mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge siderFR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge siderKABLER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 300x300mmKabler ≤ Ø80mm single eller i bunt ≤ Ø100mmProtecta Mineralfiber BIO dybde ≥ 25mm eller tilsvarende på begge siderFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGER