Title: +038=360.000-NI001._69-DM1-3. 360.012 (4 etg) R&H - Målerapport.pdf
KONTROLLPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01Blankett nr.: 68-091ANLEGG : SYSTEM :TILLUFTROM NR.Gard 401 Gard 403 Forrom 402 Forrom 404 IT/ Tele Kjøkken Kontor 111 Kontor 110 Kontor 108 Kontor 105 Kontor 104 Kontor 103 Kontor 311 Kontor 141 Kontor 101 Kontor 005 Kontor 116-6 Kontor 116-9 Kontor 003 Kontor 004 Kontor 001 Kopi Korri 116-11 Korri 116-13 Korr/Respsjon Møte 142 Møte 114 Møte 116 Rekvisita Gard 403 Spiserom 009 Stille 006-2 Utvidelse 116-53 WC 312 WC 313 WC 420 WC 412 WC/ DusjDronning Maud 1-3 +04= 360.012 TILLUFT Prosjektert Målt m3/h 63 0m3/h 65 52 200 200 31 53 69 69 69 68 69 70 69 125 145 105 140 135 146 146 220 47 141 42 338 201 277 402 28 52 504 44 110 57 64 68 68 65 78 76 65 119 152 101 134 125 138 152 204 43 0 0 0 197 267 398 0 0 498 54 11AVTRE Avvik Prosjek Målt m3/h m3/h 65 53%365 08 -7 -1 -1 -4 13 9 -6 -5 5 -4 -4 -7 -5 4 -7 -92 -4 -11 23 0