Title: 330-Strømningsvakt.pdf
Om en sådan finns ska testventilen alltid användas vid provning. Om det inte finns några bestämmelser för att testa funktionen hos flödesenheten i systemet, rekommenderas inte användning av VSR-EU.En minsta flöde på 38 l/min krävs för att aktivera enheten.NACHRICHTOBSInformera den som ansvarar för provning av brandskyddssystemet att detta system måste testas enligt bifogad bruksanvisning.Fig. 5 Monteringsmått89.0 mm (3.50 in)50.8 mm (2.00 in)141.2 mm (5.56 in)Fig. 6JORDNINGS-SKRUVAR59.4 mm (2.34 in)U-BULTENS MUTTERU-BULTENS BRICKARÖRDIAM + 133.4 mm (+ 5.25 in)RÖRSADELRÖRPLASTPADDELDWG. 1146-14U-BULTNOMINELL RÖRDIAM. +44,5 MM FÖR DN 50–65 NOMINELL RÖRDIAM. +54,0 MM FÖR DN 80–200DWG. #1159-4