Title: 36 Ventilasjonsanlegg.pdf
Innstillingsverdier Regulering temperatur: Tilluftsregulering og utekompensering av børverdienRegulering trykk:Tillufts- og avtrekkstrykkObjekt RP401_B RP501_B RT401_B RT401_BB RT401_DZ RT401_X RT401_Y RT504MIN_B RT504RET_B RT504 JP401_STP SB401_X SB401_Y LX001_LAG RT501_G RT901NK_GForklaringBørverdi trykkregulering Børverdi trykkregulering Grunnbørverdi tilluftstemperatur Børverdi tilluft i.h.t. kurve Dødsone varme - kjøle Kurve utetemperatur:Kompensering børverdi:10 2Mingrense retur drift Børverdi retur stoppFrostvaktGrense utetemp. stopp JP401 Kurve utetemperatur: Økning under oppstart:Alarmgrense lav virkningsgrad Grense avtrekkstemp. start nattkjøling Grense utetemp. start nattkjølingLev. inst. 200 Pa 200 Pa 20 °C 360.011 / 23 °C 360.0122 °C 0 1 12 °C 20 °C 7 °C 15 °C -15 50 % 50 % 23 °C 12 °C20 010 °C 0 %25 °C -3 °CSommerdrift gjelderMai - September og utetemperaturen overstiger10 °C