Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Hvis resirkulering er i posisjonen on, er avtrekksviften i drift og spjeldrelé åpent. Mengden avtrekksluft kan settes ned til aggregatets minimumsmengde.Intermittent nattvarme påvirker ikke ev. ekstra tempera- tursone (X-zone) som reguleres etter sin ordinære børverdi hvis intermittent nattvarme er i drift.Vilkår for at intermittent nattvarme skal starte:Aggregatet skal være i normalstopp eller utvidet normalstopp.Aggregatet skal være i normalstopp eller utvidet normalstopp.Romtemperaturen skal være lavere enn innstilt start- temperatur.Romtemperaturen skal være lavere enn innstilt start- temperatur.Vilkår for at intermittent nattvarme skal stoppe:Aggregatet går på normal lav-/høyfart eller ekstern/ manuell stopp aktiveresAggregatet går på normal lav-/høyfart eller ekstern/ manuell stopp aktiveresRomtemperatur overstiger innstilt stopptemperatur.Alarm med innstilt stopprioritet løser ut.Intermittent nattvarme med resirkulasjonsdel: