Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.ISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 45 C/U (E 60)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 150x150mm eller Ø344mm20-30mm tykk gjennomgående steinull ≥ 80kg/m3FR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge siderStålrør ≤ Ø324mmSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/U (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 300x300mmFR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge siderStålrør ≤ Ø54mmSteinull dybde ≥ 20mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarende på begge sider