Title: +038=360.011-#####._07-360.011 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.Avtrekksluftmengde6 750 m³/hInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)647 PaStatisk trykkøking i SFPv beregning602 PaTemperaturheving p.g.a. vifte0,9 °CMin. hastighet280 omdr/minTurtall i SFPv beregning1 690 omdr/minDimensjonerende hastighet1 724 omdr/minMaks. hastighet1 890 omdr/minDimensjonert eleffekt til motor(er)2,03 kWEleffekt til motor(er) ved SFPv beregning1,90 kWMerkeeffekt2,40 kWMotoropsjon1MotorbetegnelseDOMEL 748.3.492Antall motorer/vifter i hver luftretning1Side: 7/50AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.011 GOLD25FRXHC +/- 6.750 m³/h - 100% samtidighetTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhet