Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
FORVARME, I/O-MODUL NR. 9 KOMMUNIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med I/O-modul nr. 9 for forvarme. FORVARME, OVEROPPHETINGSVERN FOR ELVARMER UT- LØST Overopphetingsvern, elektrisk luftvarmer, har løst ut. FORVARME, FROSTVAKT UTLØST Giver frostvakttemperatur måler mindre enn innstilt alarm- grense. Fabrikkinnstilling: 7 °C. FORVARME, FROSTVAKTTEMPERATURGIVER DEFEKT Giver frostvakttemperatur er defekt eller ikke tilkoblet. FORVARME, TEMPERATURGIVER DEFEKT Giver er defekt eller ikke tilkoblet. FORVARME, VENTILOVERVÅKING UTLØST Ventilmotor, luftvarmer vann, er defekt. FORVARME, TEMPERATUR UNDER BØRVERDIENS ALARM- GRENSE Temperatur understiger innstilt børverdi i lengre tid enn 20 minutter. FORVARME, ALARMINNGANG UTLØST Alarminngang forvarme har løst ut. Alarmgruppe 4: Ekstra reguleringssekvens3:23:33:43:53:63:73:8A1)A1)A1)AAAA03)1103)03)03)010 s5 s3 s3 s10 m20 m20 s00110004:1