Title: asmicra100_dn.pdf
Installasjonshåndbok, AutroSense Micra 100 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04, Autronica Fire and Security ASSide 12Programmere detektoren4.2 Alarmnivåer – Kategorien “Alarm levels anddelays”, undergruppen "level" (nivå)Verdien som er satt i funksjonene Fire (Brann), Pre-Alarm (Forvarsel) og Aux i undergruppen "level" (nivå), er det relativt skalerte søylediagramnivået som relevant alarm initieres ved på detektoren. Nivået Fire 2 (Brann 2) tilordner et absolutt skalert alarmnivå i % obs/m.Aux-nivået er stilt inn som standard på nivå 10 fra fabrikken. Det betyr at denne alarmen vil inntreffe etter brannalarm (Fire). Standard nivåinnstillinger for Pre-Alarm (Forvarsel) og Fire 1 (Brann 1) er hhv. 6 og 8. Standardinnstillingen for Fire 2 (Brann 2) er 20% obs./m.4.3 Alarmforsinkelser – Kategorien “Alarm levels anddelays”, undergruppen "delay" (forsinkelse)