Title: 10 Sprinkelkontrollboks v1_DB.pdf.pdf
Kontrollenheten har blitt lokalt betjent og er frakoblet.ALARM:ALARMEn pressostat gir alarmsignal (A-alarm)ARTIKKLER101311Enea Sprinkelkontroll for 1 kanal101312Enea Sprinkelkontroll for 2 kanaler101313Enea Sprinkelkontroll for 3 kanalerELEKTRISKMEKANISKDriftsspenning Sløyfetilkobling (tur-retur) Forbruk InngangDIP velger - 1 - 2 - 3 - 424 Vdc INIM EM312SR 12mA min – 29mA max Dobbeltbalansert EOL 10µF Alarmmotstand 470ΩFunksjon K inngang Feilreléfunksjon Latch/ non-latch alarmutgang Buzzer av/påDimensjoner 1 (bxhxd) Dimensjoner 2 (bxhxd) Farge Temperatur/FuktighetLagringDriftIP Enea Sprinkelkontroll består av følgende artikler:123X200X112 mm 114X114X57 mm Lys grå RAL70350°C-40°C/ <80% rel. Fukt, ikke kondenserende -10°C-40°C/<95% rel. Fukt, ikke kondenserende 65 1013XX – Sprinkelutkobler 100077 – Enea EM312SR 101229 – Koblingsboks