Title: +038=360.000-LC007T_04-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Manual.pdf
(cid:49)(cid:82)(cid:87)(cid:68)(cid:29) Per consentire l'accesso alla vasca ausiliare della condensa, ai collegamenti elettrici ed idraulici, occorre prevedere uno sportellino oppure deve essere possibile accedere dalle piastre del controsoffitto adiacenti..CIAT raccomanda vivamente l'utilizzo di sospensioni elastiche antivibranti per il fissaggio dell'unità, al fine di limitare la trasmissione di vibrazioni nella struttura dell'edificio durante il funzionamento. La sagoma di posa presente sull'imballaggio del cassone di trattamento dell'aria permette di tracciare sul soffitto i punti di ancoraggio delle aste filettate. Inserire le aste filettate negli intagli delle staffe di supporto. L’unità deve essere a livello e poggiare leggermente sulla base dei profili a "T" del controsoffitto (Fig. 3, rif. c), oppure tra i profili, in base al tipo di montaggio (Fig. 3, rif. d).N 11.47 FIT - 2