Title: RIG-001 Geoteknisk prosjekteringsrapport_ver02.pdf
Peler som ikke oppfyller de oppsatte toleranse-, tetthets-, retthets- og kapasitetsavgivelser, skal vrakes etter vurdering i hvert enkelt tilfelle i samråd med Backe Romerike.Plassering av evt. erstatningspel(er) – én eller flere – bestemmes i samråd med geotekniker og byggprosjekterende. Om mulig skal vrakpeler trekkes.15. Montering av stålkjerneUmiddelbart før montering og gysing av pelen, skal hullet renses for spyleslam. Det skal spyles til oppkommende vann er klart og fritt for boreslam. Før spyling, skal borehullet være vannfylt til toppen.Før montering av stålkjernen skal følgende være gjort:Det skal kontrolleres at stålkjernen kan monteres uten hindringer, ved lodding. • Spet skal benyttes for å kontrollere bergfot og hullengde • Foringsrøret skal være kappet i foreskrevet nivå. • Førstegangsoversendelse av peleprotokoll skal være godkjent.Backe Romerike skal varsles i god tid før arbeidene med installasjon av stålkjernen tar til.16. Sveising