Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Als aan de vraag van de thermostaat is voldaan, of de stroom is afgeschakeld, wordt de afsluiter in ± 3 minu ten gesloten aan de batterijzijde en geopend aan de bypass zijde. In geval van nood kan de afsluiter worden geopend door de ringmoer los te draaien en de motor te verwijderen. Als de storing is opgeheven moet de motor weer worden gemonteerd . Als dit niet gebeurt kan zich condensaat vor men door waterdoorstroming, zelfs als de unit afge schakeld is.Montage van door derden geleverde af slui tersWateraansluitingen • Monteer de afsluiter volgens de instructies van de leverancier. Zie deafbeelding voor aan sluiting op de unit.Isoleer zorgvuldig de leidingen, afsluiter, bat terij-aan sluitingen (gekoeldwaterzijde) om even tuele condensa tie te voorko men waardoor druppels op het plafond zouden kunnen vallen.Elektrische aansluiting • Sluit de ruimtethermostaat aan volgens de meegele verde instructies.OPGELET: Laat de kabels door de elektrische kast lopen zoals aangegeven in Fig.37.