Title: Årskontroll gassanlegg.pdf
Det kontrolleres at:ventilasjonen er intakt (funksjon, frie luftpassasjer)det ikke er gass i luften rundt utstyretdet er ryddig i rommet og at forholdene for øvrig er tilfredsstillende14.Kontroll av sikkerhets- og beredskapstiltakDet kontrolleres at:det er utpekt ansvarshavende for gassinstallasjonen og at vedkommende er over 18 årskilting og merking er intakt og oppdatert etter eventuelle endringersikkerhetsavstandene er tilstrekkelige etter eventuelle endringerbrannslukningsutstyret er på plass og i god stand/kontrollertdet er kjennskap til plassering og bruk av (nød)stengeventilerberedskapsinstruksen er kjentDisse kontrollene vil vi inkludere i vår avtale.Rutinemessig inspeksjon av LPG-tankRutinemessig inspeksjon av LPG-tank er en visuell kontroll som skal gjennomføres første gang etter 2.5, deretter hver 5. år. Kontrollen skal utføres i forbindelse med tankfylling.Følgende kontrollpunkter skal inngå:1.Tank kontrolleres for ytre korrosjon eller synlig skade