Title: NordicFlow FM Lettvektsror.pdf
Maximalt horisontellt avstånd mellan rörupphängningarDN (mm)Avstånd (m)253,6323,6404,5504,5654,5804,5904,51004,5> 1004,5För sprinklerrör som har en nominell rördiameter större än DN100 kan det maximala avståndet mellan rörupphängningarna i tabellen ovan förlängas med upp till 1,5 m förutsatt att: (a) det minst finns två rörhängare per rörsektion och (b) den minimala vertikala belastningen per rörupphängning beräknades enligt Sektion 2.5.4.3.Allmänna anvisningar:Angivna tryckklasser är i CWP (kallvattentryck) eller maximalt arbetstryck med drifttemperaturområdet för den packning som används i kopplingen. Detta tryck kan i vissa fall avvika från det maximala arbetstryck som finns i listningar och/eller godkännanden från UL, ULC, och/eller FM, eftersom testförhållanden och provningsrör skiljer sig.