Title: 2023.08.30 Elektro Tilstandskontroll År 2 Fosnagata 13 36771956.pdf
Kommentarer: 1.etg, teknisk rom /lager ved heis. Lysarmatur på vegg mangler skjerm. Skjerm må monteres.Kostnadsoverslag Indikativ pris, ca kr:Status | Avvik46442.1 - Belysningsutstyret er kontrollert og funnet i orden/3Avvikskategori: 2: Avvik, må rettes snarest mulig.Kommentarer: 1.etg, Tilfluktsrom. Flere lysarmaturer har defekte lyskilder. Lyskildeskift må utføres. Anbefaler å bytte ut gamle lysrørarmatur med nye led armaturer.Kostnadsoverslag Indikativ pris, ca kr:Status | Avvik47442.1 - Belysningsutstyret er kontrollert og funnet i orden/4Avvikskategori: 2: Avvik, må rettes snarest mulig.Kommentarer: 2.etg, Fylkeskommune. Mellomgang ved inngangsparti. Lysarmatur i tak har brente ledere. Ledere må byttes ut til frisk ende. Anbefaler å bytte ut lysarmaturer til nye i led. Det er tre lysarmaturer på samme bryter.Kostnadsoverslag Indikativ pris, ca kr:Status | AvvikTilstandsrapport Elektro| Side 4/12484950v20230310151617