Title: 370-varmeveksler.pdf
Hvis utstyret er installert i et miljø der temperaturen er ventet å falle under 0°C, anbefales det å installere automatisk aktivering av varmeovner i lokale, og å påfylle en frostvæske for å beskytte enheten og vannrør ned til en temperatur på 10 K under laveste forventet temperatur.Bruk kun frostvæske godkjent for utstyret. Hvis systemet ikke er beskyttet av et antifryseoppløsning og enheten vil ikke bli brukt når det er under null, er det nødvendig å drenere utstyret. Garantien dekker ikke skader som følge av frost.VIKTIG: Avhengig av de klimatiske forholdene i området, er følgende: • Tilsetning av riktig konsentrert mengde av etylenglykol for å beskytte installasjonen til en temperatur på 10 K under den laveste forventede temperatur på installasjonsstedet.Hvis enheten ikke brukes over en lengre periode må det vurderes nedtapping. Dessuten anbefales tilsetning av etylenglykol i utstyret, som en sikkerhetsforanstaltning.