Title: +038=360.019-#####._06-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Dimensionering, installation, mått och viktGOLD SD, storlek 004, gemensamt höljeLuftflöde, m3/hFläkta P,g n n k ö s k c y r t lia t o T34 1 , 2=v851Lw,tot65dB80701,002750,7580a P, t s u l r ö f s k c y r t l a t o Tt t eri vr m ex l ae P M 1 5 0 % e P M 1 0 6 0 %r e( F 7 ) ( M 5 )Luftflöde, m3/sUndre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering.Aggregat utan batterivärmeväxlare motsvarar krav enligt Ecodesign 2016/2018 om medelvärde av tillufts- och frånluftsflöde ej överstiger 0,53 m3/s. Aggregat med batterivärmeväxlare motsvarar krav enligt Ecodesign 2018 om medelvärde av tillufts- och frånluftsflöde ej överstiger 0,54 m3/s.Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.Tillåtet driftsområde vid nedreglering. Undre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering, se svart streckad linje i diagram. Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).