Title: V.56.434.010 Plan U2 - Tavle Teknisk energisentral og ventilasjon.pdf
Kabelspesifikasjon for signalkabel 24 volt ACDC.Kabelspesifikasjon for passive føler (2-leder) 1. 2,5 mm2 = 220 meter 2. 1,5 mm2 = 130 meter 3. 1,0 mm2 = 90 meter 4. 0,75 mm2 = 70 meter 5. 0,5 mm2 = 50 meterKabelspesifikasjon for aktive føler (3-6-leder) 1. 2,5 mm2 = 1190 meter 2. 1,5 mm2 = 980 meter 3. 1,0 mm2 = 650 meter 4. 0,75 mm2 = 350 meter 5. 0,5 mm2 = 200 meterKabelspesifikasjon for trykkvakter, termostater, drift- feilsignaler etc 1. 2,5 mm2 = 250 meter 2. 1,5 mm2 = 130 meter 3. 1,0 mm2 = 90 meter 4. 0,75 mm2 = 50 meter 5. 0,5 mm2 = 30 meterKabelspesifikasjon for spjeldmotor, ventilmotorer 1. 2,5 mm2 = 250 meter 2. 1,5 mm2 = 200 meter 3. 1,0 mm2 = 150 meter 4. 0,75 mm2 = 50 meter 5. 0,5 mm2 = 30 meterForslag til kabeltype PFSK 2X0,5 EL.NR. 10 903 72 eller likeverdig. PFSK 3X0,5 EL.NR. 10 903 7370 eller likeverdig. PFSK 4X0,5 EL.NR. 10 903 7475 eller likeverdig.Ledere med hel kjerne skal ikke benyttes (PT PTS)Kabelspesifikasjon: Kabelspesifikasjon for styring 230 volt AC.