Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
afvoer voor de ventilator aanwezig. Dit is om vriesschade aan de ventilator bij lage temperaturen te voorkomen.Ventilatoren met naar buiten gevoerde thermische contacten (TK) moeten altijd worden aangesloten op een externe motorbescherming. Monteer de ventilator in de richting van de luchtstroom (zie pijl op unit). De ventilator moet zodanig worden geïnstalleerd dat er geen trillingen worden overgedragen via het kanaalsysteem of de constructie van het gebouw. (Er zijn geschikte accessoires verkrijgbaar, zoals bevestigingsklemmen en diffusers). Zorg ervoor dat de ventilator stevig en stabiel wordt gemonteerd (Fig. 3). Tenzij anders aangegeven, kan de ventilator in elke gewenste richting worden gemonteerd. De ventilatoren moeten zodanig worden geïnstalleerd dat service en onderhoud eenvoudig en veilig kunnen worden uitgevoerd. Storende geluiden kunnen worden beperkt door het monteren van geluiddempers (verkrijgbaar als accessoire).