Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Kobber & stålrør ≤ Ø54mm9-25mm gjennom- gående elastomerisk eller PE skum isolasjonAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderKOBBER & STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-S9-13mm gjennomgående elastomerisk eller PE skum isolasjonProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bredde på begge siderKobber & stålrør ≤ Ø54mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderKOBBER & STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 1100mm x 1100mm (mellom vegg og dekke 550mm høyde x 1100mm bredde med innfestning på 3 sider)Protecta Rørstruper 2 lag 50mm bredde på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-S monteres med 50mm overmål på begge sider. Kantene males med FR Dekkmaling9-13mm gjennomgående elastomerisk eller PE skum isolasjon