Title: GUPEXs vent.Notat 18.09.15.pdf
Utdata Tilluftstemp etter veksler 13,4 °C Temperaturvirkningsgrad terr 81,2 % Avkasttemperatur -15,4 °CLUFTVARMER VASKEInndata Lufttemperatur inn 13,4 °C Lufttemperatur ut gnsket 20,0 °C Vaesketemp inn 55,0 °C Vaesketemp ut pnsket 35,0 °CUtdata Lufttemperatur ut 20,0 °C Lufthastighet 2,6 m/s Veeskemengde 0,50 /s Trykkfall veeske 39 kPa Effektvariant 01 Varmeeffekt 58,0 kW Lamelldeling 2,0 mm Rartilkopling 32 Innvendig volum 14 | Primzerside m. 2-Veis ventil Veesketemp inn 55,0 °C Vaesketemp ut 27,2 °C Veeskemengde 0,50 is Primaerside m. 3-Veis ventil Vaesketemp inn 55,0 °C Veesketemp ut 35,0 °C Vaeskemengde 0,69 ifsOur reference: RA20150908 16:39:24IV Produkt Designer G3 Versjon 305.4.0.0WHODUHEnvistar FlexTekniske dataProsjektAggregatAir handling with the focus on LCCStorrelseDoli Sykehjem Aggregat4 26000 m3h 850 26 000/26 000 m*hLUFTKJGLER VAESKEInndataUtdataLufttemp innRelativ fuktighet innTemperatur ut gnsketVeesketemp innVeesketemp ut gnsket