Title: 360.028 - Swegon GOLD25FRXHC +- 7.600 m³h Ventilasjonsaggregat_Datablad.pdf
Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)Statisk trykkøking i SFPv beregningTemperaturheving p.g.a. vifteMin. hastighetTurtall i SFPv beregningDimensjonerende hastighetMaks. hastighetDimensjonert eleffekt til motor(er)Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffekt/motorMotoropsjonDato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 100007610203,723,2521,77R410A10,0 kgUt ved avriming8,1°C53%kWUt ved avriming7,3°C64%InnUt26,016,0°C5083%32,82kW0,161l/minInnUt26,041,2°C5021%7 600 m³/h622 Pa570 Pa0,8 °C280 omdr/min1 719 omdr/min1 759 omdr/min2 100 omdr/min2,11 kW1,95 kW3,40 kW25/17AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.028 - GOLD25FRXHC +/- 7.600 m³/h - 100%MotorbetegnelseAntall motorer/vifter i hver luftretning