Title: +135.01=370.001-JP501T_02-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Endring av komponentplasseringenDe godkjente monteringsstillingene med vertikal motoraksel er frem- stilt i Fig. 19. Alle monteringsstillinger med unntak av "Motor ned- over" er tillatt.Motor-løpehjulsenheten kan monteres i 4 forskjellige posisjoner (forskjøvet 90° – relativt til pumpehuset).LES DETTE: For å gjøre monteringsarbeidet enklere, kan det være nyttig å utføre installasjon av pumpen i rørledningen uten elektrisk forbindelse og uten fylling av pumpen hhv. anlegget (monteringstrinn, se kapittel 10.2.1 "Skifte mekanisk tetning" på side 52).Drei motor-løpehjulsenheten 90° hhv. 180° i ønsket retning og mon- ter pumpen i motsatt rekkefølge.Drei motor-løpehjulsenheten 90° hhv. 180° i ønsket retning og mon- ter pumpen i motsatt rekkefølge.Fest holdeplaten for differansetrykkgiveren med en av skruene på motsatt side av elektronikkmodulen (posisjonen til differansetrykkgi- veren endres da ikke relativt til elektronikkmodulen).