Title: 2012-Servicerapport EL.doc
strømmmen er 0,63A, på hast-3 som pumpa går i. Åpen 04.10.2012 SE1907 360.02 Materiell 28\9-12 Åpen Byttet filter og reimer på alle anlegg. Det ligger reservefilter på tilluft til anlegg 3603 og 05. Tord skal undersøke om han skal ha reservefilter på alle anlegg. avventer svar. 04.10.2012 SE1907 360.02 Materiell 28\9-12 Åpen Byttet filter og reimer på alle anlegg. Det ligger reservefilter på tilluft til anlegg 3603 og 05. Tord skal undersøke om han skal ha reservefilter på alle anlegg. avventer svar. 06.10.2011 SE1907 360.03 System Sannsynligvis reguleringsfeil. Settpunkt AT er 16° og avlest tempratur er 22,9°. Åpen Shunt VB er 58% åpen og TL tempratur er 18,8°. 06.10.2011 SE1907 360.05 System 27\9-12 Åpen Ulyd i lager på avtrekksmotor. Bør byttes. 26.09.2012 SE1907 360.11 System 25\9-12 Åpen Ved 9,5'c utetemperatur, går gjenvinneren i by-pass. 0% pådrag. Bør utbedres snarest. Dette er et gjenvinnerbatteri fra Tilluft! i 360.12. Bør fylles med glycolblanding. 27.09.2012 SE1907 360.11 System 27\9-12 Fullført