Title: Prosjektering.pdf
6. Sikkerhets- Sone 1: 2 m i alle retninger N ventil, tank/ Inntil 3 m® Sone 2: 2 m utenfor sone 1 beholder V Sone 1: 5 m i alle retninger 3-30m’ | Sone 2: 5 m utenfor sone 1 Sone 1: 10 m i alle retninger J 30-200m’ | Sone 2: 8 m utenfor sone 1 7. Sikkerhetsventil vaske- Sone 1: 3 m i alle retninger ledning Sone 2: 8. Fordamper (utenders) Sone 1:Sone 2: 1.5 m rundt fordamper, horisontalt. Vertikalt fra bakken og til 0.5 m over fordamper9. Avblasings- og lufterer ? Sone 1: 1.5 m i alle retninger rundt rorutlepet Sone 2: 1.5 m utenfor sone 1 10. Nivdmaler (pyseventil) Sone 1: 1.5 m i alle retninger med forlengelse ned til bakken [ Sone 2: 1 - Om avblisningen er rettet vertikalt oppover, kan utstrekningen av sonene begrenses nedover til sone 2med samme radius som sone 12 - Sone 1 gjelder ogsd avblasings- og lufterer pa trykkreguleringsutstyr o.1. Se ogsa merknad til pkt. 6 SikkerhetsventilRisikoomrédenes utstrekning rundt andre potensielle utslippspunkter bestemmes pa