Title: Manual Elkjeler EL 160 - 500 Eco_No_Systemair_NY PANEL_jan -22_LOW.pdf
6.4 Trykktransmitter 2 Hvis kjelen er i sikkerhetsdesign, er den utstyrt med en trykktransmitter med utgangssignal 4-20 mA og et relé som sjekker hvis kjeletrykket er innenfor tillatt verdi. (Vakten lukker en kontakt i sikkerhetssløyfen hvis trykket er innenfor godkjente verdier.) Hvis signalet fra trykktransmittern er høyere eller lavere enn det gyldig område, bryter kontakten sikkerhetssløyfen.Aktuellt trykk i kjelen kan avleses på det universelle reléet inne i kjelen.Hvis grenser skal endres, henviser vi til leverandørens manual som kan bli funnet på deres hjemmeside www.osbyparca.se under "nedladdningar".Ved levering er min.trykket satt til 0,25 bar Maks.trykket er satt til 2,85 bar for kjeler med 3 bar sikkerhetsventil Maks.trykket er satt til 5,85 bar for kjeler med 6 bar sikkerhetsventilIngång: Ström Område: 4-20mA Enhet: bar Visning: 11.11 Min: 0.0 Max: 16.0 Disp: Rel Step R1func: Window R1.cont: C.I.W Setp.Lo: 0.25 Setp.Hi: 2.85 eller 5.85 R1.Hyst: 0.0