Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
...positioner alltför nära värmekällor, som kan skada aggregatet (Se fig. 8). ...anslutning av dräneringsrördragning till avloppssystemet utan vattenlås. När aggregatets vattenlås skall dimensioneras måste kondenseringstrycket tas med i beräkningen för att tillräcklig och kontinuerlig vattenavrinning skall erhållas (Se fig. 9-10). ...endast delvis isolering av rördragningen. Ojämn installation orsakar kondensatdropp (Se fig. 11). ... krossning av kondensröret (Se fig. 12-13). ...lösa elektriska anslutningar (Se fig. 14).VIKTIGT: Det får endast finnas hinder framför de luftutblås som visas i skissen 15. Vid enheter med elektriska motstånd är det INTE tillåtet att använda satsen för STÄNGNING AV LUFTSPRIDARE.Innan installation Det rekommenderas att placera aggregatet så nära installationsplatsen som möjligt innan förpackningsmaterialet avlägsnas. Grillpanel och fjärrkontroll ligger separat förpackade för maximalt skydd (Se fig. 16).