Title: Sluttkontroll 3.etg. del1 3-U1.pdf
... Fortsettelse fra forrige sideHele anlegget [] Anleggsdel: 3 mj Of( “4 $ - Sjekkpunlar ' ; 'Maling/preving a Ne : KOMMENTAREr kontinuitet i beskyttelsesleder og utjevningsforbindelser - malt og funnet i orden? K 42 0, 32 13Er isolasjonsmaling utfert og funnet i orden? K Y- 0 i o5 jordelektroden? Angi metode og verdi.Er det kontrollert at kursene har automatisk utkobling?Er det malt atskillelse ved SELV- og PELV-kretser?Er det kontrollert spenningsfall?Er anlegget funksjonstestet?Er det foretatt polaritetskontroll?Denne dokumentasjonen er i samsvar med NELFOs standardiserte sjekklister og dokumentasjonsskjema.NELFO-medlemmer garanterer forskriftsmessig utferelse. Bruk alltid en registrert elinstallater som er medlem av NELFO.medlem av welfoAnleggsbeskrivelse / Spesielle forhold / Eventuelle forbeholdKonmollerr av:Rote /EiRixSignatur:Sluttkontroll Side 2av2 Versjon 4.0 © NELFO Rapport fra sluttkontroll etter arbeid pa elekiriske anlegg 29BA52CF-4255-450C-954C-1ADAA32B04DB