Title: 32 TA+Modulator+DN.pdf.pdf
TA-Modulator er tilpasset aktuatorene EMO TM, TA-Slider eller TA-MC100 FSE/FSR. Se separate katalogblad for mer informasjon om aktuatorene. Push aktuator av annet fabrikat krever:Arbeidsområde (innstilling 1-10) DN 15-20: X (stengt - fullt åpen) = 11,6 - 15,85 DN 25-32: X (stengt - fullt åpen) = 10,1 - 16,85 Stengekraft DN 15-20: Min. 125 N (max. 500 N) DN 25-32: Min. 190 N (max. 500 N)Ø22X10M30x1.5IMI Hydronic Engineering vil ikke kunne holdes ansvarlig for reguleringsfunksjonen hvis aktuatorer av annet fabrikat benyttes.4DN 40-80± %121086420020406080100[%] *mengdeavvikelse som øker med små ventiler, lave innstillinger og lave differansetrykk. Korreksjon for denne avvikelse kan gjøres ved hjelp av dataprogrammet HySelect eller direkte i IMI Hydronic Engineering innreguleringsinstrument.