Title: Funksjonsbeskrivelse - 320.001 Energisentral.pdf
TEMPERATURFØLER i turvann til brønner gir signal til undersentral for avlesning. Det skal inn en temperaturalarm dersom temperaturen faller under en verdi over tid. Justerbar grense. (-2oC)legges350.001-RT501TEMPERATURFØLER i returvann fra brønner gir signal til undersentral for avlesning. Det skal legges inn en temperaturalarm dersom temperaturen faller under en verdi over tid. Justerbar grense. (0oC350.001-RT502TEMPERATURFØLER i returvann etter kurs til system 370.001 fra brønner gir signal til undersentral for avlesning.RT401TEMPERATURFØLER i turvann etter kondensator for varmepumpe - IK001, gir signal til undersentral for avlesning. Det skal legges inn enAssemblin AS Teglverksveien 1, 3413 Lier Tlf 09030, www.assemblin.com4 / 8kurveleveransekurvenkompenserings fra parallell med varmepumpen. Dersom temperaturen faller under kurven over tid skal det utløses temperaturalarm "Lav temperatur." Funksjonen er aktiv kun når varmepumpen er i drift.RT403