Title: +038=744.004-UN003T_02-Montering og vedlikehold av Teknoware armaturer Nortek FDV.pdf
Gemäß den Anforderungen der Norm EN 60598-2-22 müssen die Notleuchten in Abhängigkeit ihrer Funktion und Konstruktion klassifiziert und gekennzeichnet werden. Daher muss an einer sichtbaren Stelle der Leuchte ein Aufkleber mit vier Quadraten angebracht werden. Das erste Quadrat ist bereits werkseitig ausgefüllt, die restlichen Quadrate müssen nach der Installation ausgefüllt werden.a) Das erste Segment enthält eine Position: TYP (bereits werkseitig gekennzeichnet)X ZEinzelbatterieleuchte Systemleuchteb) Das zweite Segment enthält eine Position: BETRIEBSMODUS:0 1Bereitschaftsnotleuchte Dauernotleuchtec) Das dritte Segment enthält vier Positionen: ANLAGENA D FEinschließlich Prüfgerät Leuchte für Bereiche mit Hochrisikoaufgaben Automatische Prüfvorrichtung gemäß IEC 61347-2-7, EL-T- gekennzeichnetE GMit nicht austauschbarer Leuchte und/oder BatterieIntern beleuchtetes Sicherheitszeichen