Title: 03 - Døli pleie- og omsorgssenter 18.03.2016.pdf
Aggregatene har full styring fra SD-anlegget og reguleres med en utekompensert tilluftstemperatur og hel/halv drift. De store aggregatene reduserer luftmengdene fra klokken ti på kvelden til syv på morgenen.Alle aggregatene har også kjølekompressorer for komfortkjøling.AF Energi og Miljøteknikkside 6Døli pleie- og omsorgssenter2.6 VarmtvannTappevannet beredes i en berederpark i fyrrommet. Vannet beredes i dag med el.kolber, men er også koblet slik at det kan beredes av varmeanlegget. Dette krever da at varmeanlegget har høy nok temperatur til tappevannsbereding. AF anbefaler at berederne fortsatt holdes separat fra varmeanlegget, slik situasjonen er nå. Ved en varmepumpeinnstallasjon vil det være formåltjenelig å bygge om berederne noe, slik at de kan forvarmes med varmepumpen og toppvarmes med kolber. Dette er inkludert i varmepumpetiltaket.2.7 Vifter og pumper