Title: +038=434.001-KW001T_01-1067230 IFSI AXQJ 4X50 16 Nexans Produktblad.pdf
Motstandsdyktighet mot UV Meget godMinimum driftstemperatur -40 °CIFSI 0,6/1 kV Al ALSECURE installasjonskabel IFSI 1kV 4x50A/16Kontakt Installasjonskabel ﬁrmapost@nexans.comElektriske egenskaperMaks ledermotstand DC v/ 20 °C0,641 Ohm/kmSkjermmotstand1,2 Ohm/kmNominell induktans0,21 mH/kmNormert spenning i 3 fase systemer Uo/U0.6/1 kVBruksegenskaperMin. installasjonstemperatur10 °CAnbefalt laveste installasjonstemperatur0 °CMaks. Kontinuerlig ledertemperatur90 °CMaks. ledertemperatur v/ kortslutning250 °CStandardlengde500 mForpakningK12RøyktetthetIEC 61034Motstandsdyktighet mot UVMeget godMinimum driftstemperatur40 °CMin. bøyeradius ferdig installert8 (xD)Min. bøyeradius v/gjentatt bøying eller bearbeiding12 (xD)INFORMASJON