Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
Tett åpninger med Protecta FR Akryl på begge siderKabler ≤ Ø80mm i bunt ≤ Ø110mm≤ Ø110mm FR Rørmansjett med ≥ 50mm høyde på begge siderFestes med Ø4mm gips-, tre- eller betongskruerSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.TOM UTSPARING BRANNMOTSTAND EI 120 (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing Ø 160mmHull må tettes med 25mm dyp bakdytt av steinull på begge siderØ160mm FR Rørmansjett med 60mm høyde på begge siderFestes med Ø4mm gips-, tre- eller betongskruer