Title: Styring Novema aggregat.pdf
Spraket skifter til det valgte nar man gar ut av menyenHENT FABRIKKINNSTILLINGER Bekreft at fabrikkinnstillingen skal hentes Esc: BryterOK: FortsetterStyring og Funksjon NOVAGG AIR 2, V1.24ﬂ B BIFLE]FORTSETTER NESTE SIDENOVEMA AGGREGATER AS « Hovedkontor Skedsmokorset I. 63Adgangskode skal innstilles for adgang til underliggende menyer og Installater niveaKode: 1112INNSTILLING AV VIFTEDRIFT Manuel Stopp, Lav eller Hoy hastighet Automatisk drift i falge ukeprogramTILLUFTSVIFTE DRIFTSTATUS Aktuell settpunkt [%] | Specifik Fan Power SFP [kW/m3/s] Aktuell effektforbruk [W] *1 Aktuell frekvens til motor [Hz] *1 Aktuell reguleringsform [m3/h] [Us] [Pa] *1 Aktuell k-faktor for luftmengdeberegningSymbol & vises hvis det er utigst alarm fra frekvensomformeren.1) Vises kun ved OJ frekvensomformereTVANGSTYRING AV TILLUFTSVIFTE OG INNSTILLING AV K-FAKTOR Tvangsstyring er kun mulig nar aggregatet er startet.