Title: TA-FUSION-P_NO_low (2).pdf
DN 32-50: Innvendige gjenger DN 65-150: Flensetqmax-verdierDN 32 DN 40 DN 501 880 1 010 2 7102 1 030 1 240 3 3203 1 210 1 560 4 0504 1 440 1 990 4 900DN 65-2 DN 80-2 DN 100 DN 125 DN 1505.5 4 850 6 650 14 000 23 000 40 2006 5 880 8 150 16 600 27 600 47 5006.5 6 900 9 400 19 700 33 000 56 2007 8 190 11 100 23 400 39 300 66 200qmax = l/h ved angitt innstilling og helt åpen ventilkjegle.DN 65-150: Anbefalt innstillingsområde 7.5–10.TA-MC100 FSR0(2)-10 VDC / 0(4)-20 mA og 3-punkt 0(2)-10 VDC 0(4)-20 mA 24 V Trekkes sammen (åpner)091032 091040 091050 092065 093065 092080 093080 092100 093100 092125 093125 092150 093150Posisjon5 1 730 2 460 5 8906 2 180 3 040 6 910Posisjon7.5 9 400 13 600 27 800 45 600 78 1008 11 400 16 200 32 900 55 100 93 800TA-MC100 FSE3-punkt0-10 VDC230 V Forlenges (stenger)101032 101040 101050 102065 103065 102080 103080 102100 103100 102125 103125 102150 1031507 2 590 3 790 7 8508 3 170 4 610 8 910