Title: SINTEF AA-023 2008.pdf
3): Tilleggsbeskyttelse med Conlit Struper'n (MPP1) ekspanderende matte som legges rundt roret i to lag, gjennomgéende 100 mm og sentrert i forhold til dekke/vegg.): Reret for ettertrekking av kabel ma tettes med Rockwool lgsull.Behandlingsgrunnlag:Avstand mellom rer skal vare > 1/2 ¢, men minimum 70 mm. p.g.a. 30 mm. rerisolasjon. Avstand til kant av utsparing skal vaere > 1/2 ¢, men minimum 30 mm.Testet i henhold til prEN 1366-3, 1993 og ISO 834.Test- og vurderingsrapport: 250000.30/90.216 av 1990-09-13, 250060/90.306 av 1990-10-09, 250000.30/90.354-2 av 1990-12-17, 250000.30/90.354-1 av 1991-01-09, 250060/91.013 av 1991-01.10, 250000.30/91.333 av 1991-12-04, 250000.30/92.156 av 1992-09.25 og 250000.30/93.008 av 1993-04-01 alle fra SINTEF NBL — Norges branntekniske laboratorium. 22N007.14 av 1999-11-29, 22N000.10/99.421 av 1999-12-01 begge fra SINTEF Bygg og miljoteknikk - Norges branntekniske laboratorium og 103080.06 av 2002- 10-11 fra Norges branntekniske laboratorium as.Utstedt: 2008