Title: 200728 tungasletta 2 bygg A 2020.pdf
2 stk røykluke sentraler: Hoved trapp :BB-Q117,12v/1,2A defekt batteri fra 2019,ladespenning 13,84v Kontrollert utløsningskrets ved måling over utgang. BI trapp: BB-Q117,12v-1,2Ah, defekt batteri fra 2019, ladespenning 13,79v. Kontrollerte utløsningskrets ved måling over utgang.Under kontrollen fremkommer følgende avvik i forhold til gjeldende regelverk: (Med avvik menes uregelmessigheter som må utbedres)Side 2 av 3