Title: +038=453.004-LZ001._03-Installasjonsveiledning Varmematter Devi.pdf
Deberá dejarse una distancia mínima entre los cables calefactores, así como entre el cable calefactor y los elementos conductores del edificio. El cable calefactor y otras fuentes de calor, como tuberías de agua caliente o chimeneas, deben estar a una distancia mínima de 50 mm.Los cables calefactores no deben estar en contacto entre sí ni cruzarse.Los cables calefactores no deben estar en contacto entre sí ni cruzarse.El diámetro de curvatura del cable calefac- tor debe ser al menos seis veces superior al diámetro del cable.No coloque objetos que puedan producir un bloqueo térmico, p. ej. muebles, alfombras gruesas, etc. Se necesita un mínimo de 6 cm de aire.El pavimento no debe tener un valor de aislamiento térmico superior a R <0,18 m² K/W, correspondiente a 1,8 tog.El pavimento no debe tener un valor de aislamiento térmico superior a R <0,18 m² K/W, correspondiente a 1,8 tog.Mantenga las mallas finas alejadas de ma- teriales aislantes, otras fuentes caloríficas y juntas de expansión.