Title: 360.001 ventilasjon brannsentral.pdf
Start med anlegg i normal drift. - Utløs branndetektor på tilluft ved å tilføre kunstig røyk. - Ved deteksjon av røyk, skal detektor varsle brannsentral med ett forvarsel - I.O skal sende signal til SD som stopper gjeldende aggregat. - Brannalarm skal ikke løse ut ved dette senarioet. - Tilbakestill brannsentralen. - Anleggene skal da gå tilbake i normal drift. KommunikasjonI.OTestkommentarDetektor i tilluftskanal ble eksponert for røyk. Aggrat stanser som det skal. Brannsentral gir forvarsel, ikke brannalarm. Andre aggregat fortsetter som normalt. Brannsentral ble tilbakestilt og aggregat starter opp som normalt. Test okAvvikNrAvvikAnsvarligFristOppdatertStatusTest gjennomførtInt. ansvarlig:Kommentar23.06.20223