Title: 2021, Desember - Teknisk Rapport Ventilasjon 360.001 , Nordomatic.pdf
Frekvensomformer avtrekksviftemotor Viftevakt avtrekksluft Temperatur avtrekksluft✓✓-Noterte avvik / forslag ; Nummer KommentarForslagTestet signaler og styring opp mot sd-anlegg.Testet sjalting vinter/sommerdrift, viftehastighet og temperatur styring.Utbedret et par punkter i sd-anlegget opp mot programmet slik at anlegget følger setpunkt og ur.Nordomatic AS Enebakkvn 302b , 1188 Oslo firmapost@nordomatic.noKommentar2599m3\h4,9°C 73%21,8°CAnsvar3