Title: Brukerhåndbok for styresentral.pdf
Strøm- forbrug pr. gruppe i ampere2x1,5 mm²2x2,5 mm²Kabeltværsnit og antal ledere4x1,5 mm² (2x1,5+2x1,5)4x2,5 mm² (2x2,5+2x2,5)2x6 mm²5x2,5 mm² (2x2,5+3x2,5)2x10 mm²Uge åben/luk: DIP 7 On - motorudgang åbner kortvarigt (3 sekunder) én gang om ugen og lukker umiddelbart efter - Denne funktion kompenserer for materialer, der giver sig på grund af temperatur, fugt eller mekaniske spændinger.2 4 6 874 m 37 m 25 m 18 m123 m 61 m 41 m 31 m148 m 74 m 50 m 36 m246 m 122 m 82 m 62 m295 m 148 m 98 m 74 m307 m 154 m 102 m 77 m292 m 244 m 164 m 124 mTermomelderfunktion i LIP: DIP 3 On - der kan monteres en termomelder 70-100° i hver LIP. Hvis temperaturen ved denne termomelder overskrides, går centralen i alarm og åbningssystemet åbner.Specialfunktion: DIP12 On - det er muligt at bruge komforttryk ved liniefejl, lav batteri og ingen netspænding. Alarm