Title: +038=360.015-#####._04-360.015 Gold RXHC-30 Ventilasjonsaggregat - Funksjonsguide.pdf
Ansluten från kontakt HEAT/COOL på IQlogic+- modulen till RJ45- kontakt på elektrisk luftvärmare.6www.swegon.com5. Elektrisk anslutning av recirkulationsektion RX/HC (tillbehör) Elektrisk anslutning skall göras av behörig elektriker enligt gällande elföreskrifter. Spjällmotorn har 0,9 m anslutningskabel 4x0,75 mm2 och skarvas i kopplingsdosa, IP54.IQlogic+Spjäll-ställdonErforderliga tillbehör UteluftsspjällAvluftsspjällTBSA-X-xxx-xxx-x-1 alt. TCSA-xxx, fjäderretur TBSA-X-xxx-xxx-x-1 alt. TCSA-xxx fjäderreturFunktionVid normaldrift skall recirkulationsspjället vara helt stängt (spänningslöst tillstånd).Vid avfrostning skall recirkulationsspjället vara helt öppet (gångtid 90 sekunder).Avlufts- spjällUtelufts- spjällRecirkulations- spjällGG0GG0G G0YU1212128928P30G03132G G01 -2 +3 -4 +5 -6 +7 -8 +9 10 11 12 - SSIQlogic+ modulen är pla-cerad i GOLD-aggregatetsellåda.IQlogic+Styrenhet GOLDFunktionsom-P1