Title: +038=370.002-SV005T_01-FDV-dokumentasjon - IMI Hydronic Engineering AS - VA_VVS 8521948 med flere - mflens.pdf
- 125148 171 208264 326 386449 515 590680 894 11401250 1400 15601730 1940 21402280 2410 25302630 2710 27805IMI TA / Innreguleringsventiler / STAF, STAF-SGInnstillingForinnstillingsverdiene er avlesbare på digitalrattet. Antall omdreininger mellom helt åpen og stengt stilling: 4 omdreininger for DN 20-50 8 omdreininger for DN 65-150 12 omdreininger for DN 200-250 16 omdreininger for DN 300 20 omdreininger for DN 350 22 omdreininger for DN 400Eksempel DN 65 Fig. 1 Helt stengtEksempel DN 200 Fig. 1 Helt stengtDiagrameksempelWanted: Hvilken innstilling får en DN 25 ventil med ønsket mengde 1,8 m3/h og et trykkfall på 20 kPa.Løsning: Trekk en linje mellom 1,8 m3/h og 20 kPa. Dette gir Kv = 4. Deretter en horisontal linje fra Kv til søylen for DN 25 og vi leser av en ventilforinnstilling 2,1 (2,1 omdreininger fra stengt ventil)6