Title: +038=54.000-NI009._09-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet  Mc Kinsey plan 5 Sluttrapport.pdf
Sammendrag fra test Første fullskalatest utført 27.09.21 uten feil på brannvarslingsanlegget. Det ble oppdaget at ventilasjonsanlegg 360.021 ikke restarter automatisk etter tilbakestilling av brannvarslingsanlegg. Kontrollpanel 360.022 er defekt. Manlger 1 stk. nødlys i korridor klientsone - nødlys på samme kurs OK. Kontroll av frislipp dører ved utløst brannalarm må testes etter overtagelse da McK har eget sikkerhetssystem som ikke monteres før etter overtagelse. Andre fullskalatest utført 17.12.21 for kontroll av frislipp dører, brannskille akse 16 (mellom DMG og OV5), samt slukkeanlegg kjøkken. Slukkeanlegg fungerer internt, brannvarslingsanlegget kutter strømtilførsel, men slukkeanlegg utløser ikke brannvarslingsanlegget. Dør akse 16 og frislipp dører OK, foruten inngangsdør. Dør må benyttes for at dør skal låses. Siste test 02.02.23 uten avvik.StatusKontroll forvarsel (SMS)KommentarAnsvarlig entreprenør ElektroLagNormal drift Normal drift Normal drift Normal drift