Title: +038=54.000-NI001._01-Utvidelse av Idriftsettelse av Sentral1 Plan2 PlanU2  Og Hovedtrapp Dm1 Nortek Idriftsettelsesrapport.pdf
NS 3960 : 2013 - Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold Brannkonsept, planer og alarmorganiseringTEK (Teknisk forskrift)AnnetALARMSENTRALEN Hvilken sentral er montertPrevidia MaxHvor mange kabinett er montert? Anleggsnummer2200022Hentet ut og lagret loggen.OkJustert klokka på sentralen.OkKontrollert betjeningsfunksjonenOkFoto av sentralen.STRØMFORSYNING Hvor mange IFM24160 er montert? Kontrollert / justert ladespenningen2/Kommentar En i hver kabinett OkKontrollert batterieneNye, merket med 16.01.2020Revisjonsdato:24 03 2020Byttet batterieneOUT 1OUT 2RELESTYRINGER Er det styringer på anlegget?SprinkelvaktLokal avstillerSLØYFE ENHETER Multikriterie detektorerOptiske detektorerVarme detektorerManuelle meldereSokkel sirenerSløyfe sirenerSLØYFER SLØYFE 1SLØYFE 2SLØYFE 3SLØYFE 4SLØYFE 5SLØYFE 6Revisjonsdato:24 03 2020Nye batterierLedigLedigProgrammert til å sende alarmsignal (alarmsender)