Title: +038=360.024-#####._10-360.024 Kjølebatteri DX Kondensatorbatteri CD R&H - Materialspesifikasjon.pdf
°C °C °C bar bar bar7.00 45.00 2.00 0.22 0.72 0.71 5 125,00 stk.TEKNISKE DATA: Rør Cu Finner Al Ramme FeZn Sugestokk matr. Cu9.90 x 0.30 0.10 1.50 / 1.50mm Vekt mm Innv. volum mm Tot. utv. overflate PED 2014/68/UE Maks. Tillatte trykk Maks. Tillatte temp.32 Kg5 dm321.23 m2 Article 4.3 26.0 bar -10/80 °CTILLEGGHorisontal dryppanne Inox304Reduced tolerance calculation - Counterflow KanalutførelseWed Sep 29 10:19:00 20211/1.R&H AS DM 1-3360,022/024/026 CD. . . . . . . .Arild. . . .KAPASITETS DATA:CC Arild-34-00005/3 0 17179LuftUtv. gass Omgivende trykk Kapasitet Gassm. Luftmengde - vekt Inng. temperatur Relativ fuktighet Utg. temperatur Utg. rel. fuktighet Innv. væske Kondenseringstrykk760 19.84 4000 4817 26.00 0.00 42.35 0.00mmHg kW Sm³/h kg/h °C % °C %Følbar varme faktor Kondensat mengde Aktuell hastighet TrykkfallR407cKondenseringstemp. Underkjøling Utg. temperatur Trykkfallbar(a) °C kg/h bar m/s17.52 5.00 409 0.07 3.24.Overheting