Title: +038=242.003-QZ001T_02-FR Brannplate Protecta - Teknisk Datablad.pdf
siderMaksimum utsparing2400mm bred og1200mm hoy1 lag 60mm FRBrannplate 2SALUPEX ROR BRANNMOTSTAND EI 90 (E 120 MUR ELLER BETONG - VEGGERAlle gjennomferinger0g apninger mafuges med FR Akrylpa begge sider2 30mm tykk steinulldensitet = 80 kg/m?2 60cm pa beggesiderMaksimum utsparing2400mm bred og1200mm hoyAlupex ror[s @16mm ”,,/5,{=N2 lag 60mm FRBrannplate 2SVENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 240 MUR ELLER BETONG - VEGGERMaksimum utsparing2400mm bred og1200mm hoy11ag 60mm FR iBrannolate 2S T Ventilasjonskanal; < 1000x1000 eller o~ N pre— & @1100mm2 30mm tykk steinull densitet 2 100 kg/m? 2 100cm pa begge sideAlle gjennomforinger og apninger ma fuges med FR Akryl pa begge siderbred og 1200mm heyAlle gjennomforinger ogapninger mafuges medFR Akryl pabegge sider2lag 50mm |Brannplate 1S |ALUPEX RZR BRANNMOTSTAND EI 180 (E 240 MUR ELLER BETONG - VEGGERVENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 120 (E 240