Title: Slokkesentraler Brannsentral.pdf
+01=542.101 - Brannsentral Skole+01=339.202 - Alternativ slukkesystem IKT UF3 231KOMR:Int. kontrakt: GJERBERG ELEKTRO ASTestet av: Martin Krogstad, Stein Kristoffer Ødegård, Ole Hanevold, Fredrik Engebretsen, Sveinung VegumFunksjonVed deteksjon av bran starter Optisk- og akustisk-varsel inne i slokkesonen, for evakuering. Akustisk og optisk varsel starter på utsiden av alle innganger til slokkesonen. Signal sendes IO-enhet for brannsentral med følgende tekst «Utløst slukkeanlegg» Brannspjeld stenger ved signal om brann via steng inn strategi.Testprosedyre1. Vi sjekker at anlegg er i normal drift og test starter 2. Fjerne en av lederene på batterier og ser etter feil på brannsentral 3. Tester 1 røykdetektor og ser at det skal bli signal til brannsentral og sjekke at brannkontroll ringer 4. Sjekker detektor nr 2 og ser om anlegget løser ut og seirene over dør slår ut 5. Test avsluttet. Kommunikasjon