Title: PP rør.pdf
lock® pakningens design. Den spesielle profilen gjer at friksjonen mellom rer og pakning blir minimal ved montering.Utformingen av muffen pa rer og fittings gir Wafix et “slankere” design som gjor systemet mindre plasskrevende ved skjult montering.Wafix 75 mm kan monteres i en 4” vegg uten & métte lekte ut.wavin@wavin.ncEkspansjonFor & oppta den lengdeutvidelsen som oppstar nr varmt vann gar gjiennom rerene, kan det vaere nedvendig & montere ekspan- sjonsrer i systemet ved spesielt lange rerstrekk. Hvor mange ekspansjonsrer som ber benyttes er avhengig av to parametere: * Forskjellen mellom romtemperatur og spillvannets temperatur e Lengden pa rerstrekket130Lengdeutvidelser i mm‘ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |Lengde imEksempel: Rerlengde 5 m Temperaturforskjell 40°C‘ Resultat: Lengdeutvidelse pa 30 mmFiguren viser beregning av lengdeutvidelsen.i Dimensjoner 82mm 40mm 50mm 75mm 110mm | Maks. lengde- [ opptak 10mm 10mm 10mm 10mm 10mmTabellen viser lengdeopptak for hver muffe.