Title: +038=360.009-#####._06-360.009 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Maks. hastighetDimensjonert eleffekt til motor(er)Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffekt/motorMotoropsjonMotorbetegnelseAntall motorer/vifter i hver luftretningTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetDato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 100007610091,39 m/s89 Pa44 Pa133 Pa5.72,1 mm36 Pa1,69 m/s6 750 m³/h566 Pa522 Pa0,7 °C280 omdr/min1 626 omdr/min1 661 omdr/min1 890 omdr/min1,79 kW1,65 kW2,40 kW1DOMEL 748.3.492162,7 %15/25AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.009 - 60.009 R/GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/h - 90%Maks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 92,0%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsramme, AvkastStatisk trykkfall1Spjeld, TBSA-6-140-060-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfallAntallTilbehør