Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGER≥ 8mm åpning mellom isolasjon og konstruksjonKobber eller stålrør ≤ Ø54mmTett åpninger med 25mm dyp Protecta FR Akryl på begge sider≤ Ø110mm FR Rørmansjett med 50mm høyde, eller Ø125-160mm FR Rørmansjett med 60mm høyde, på begge sider9-50mm gjennomgående elastomerisk skumFestes med Ø4mm gips-, tre- eller betongskruerKOBBER ELLER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGER≤ 8mm åpning mellom isolasjon og konstruksjonTett åpninger med Protecta FR Akryl på begge sider20mm gjennom- gående PE skumKobber eller stålrør Ø54mmØ110mm FR Rørmansjett med 50mm høyde på begge siderFestes med Ø4mm gips-, tre- eller betongskruerwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0070Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 5 (47) 2020 12 30Detaljtegninger Protecta® FR RørmansjettISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGER≤ 8mm åpning mellom isolasjon og konstruksjon