Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 90)Maks lysåpnings- bredde 30mmMASSIVTRE - VEGGERAlupex rør ≤ Ø16mmSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge sider9mm gjennomgående cellegummiFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 45 C/C (E 45)Maks lysåpnings- bredde 30mmMASSIVTRE - VEGGERAlupex rør ≤ Ø75mmSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge sider10 – 25mm gjennomgående cellegummiFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0046 & 21/0035Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 36 (37) 2020 12 7Detaljtegninger Protecta® FR AkrylPVC RØR BRANNMOTSTAND EI 90 U/C (E 90)Maks lysåpnings- bredde 30mmMASSIVTRE - VEGGERPVC rør ≤ Ø32mm med veggtykkelse 1.0-2.4mmSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge siderFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderPP RØR BRANNMOTSTAND EI 90 U/C (E 90)Maks lysåpnings- bredde 30mmMASSIVTRE - VEGGER