Title: +038=360.000-JV025T_01-CK 200 A Vifte Ventistål - Bruksanvisning.pdf
1. Überprüfen, ob am Ventilator Spannung anliegt. 2. Spannung unterbrechen und sicherstellen, dass das Laufrad nicht blockiert ist. 3. Thermokontakt überprüfen (gilt für AC). Wenn dieser ausgelöst hat, sollte die Ursache für die Über- hitzung behoben werden, damit der Fehler sich nicht wiederholt. Zum Rückstellen eines manuel- len Thermokontakts muss die Stromzufuhr ein paar Minuten unterbrochen werden, damit der Thermo- kontakt zum Grundzustand zurückkehren kann. Bei automatischem Thermokontakt geschieht die Rückstellung automatisch, wenn sich der Motor abgekühlt hat. G A R A N T I E