Title: +038=360.019-#####._10-360.019 Kjølebatteri DX Kondensatorbatteri CD R&H - Materialspesifikasjon.pdf
Overflate Internt volum Finner Ramme Utløp dim.67,63 11,05 Al, 0.13 Galv. - 1,5mm 1 x 1 3/8"m² dm³Pris & LeveringPris pr. stk AntallLevering fra fabrikk2 Arb.uke(r)2014/68/EU - Pressure Equipment Directive (PED) §11 Batteriet faller utenom kravene i PED og lages etter god ingeniørpraksis.Inkluderte Tillegg ● Emballasje; Standard ● Dryppanne std. hor. drenering, FeZn Plate 1.5 mm ● Tetthetsklasse A, kanal tetting, Both ends of coilNotat DX - Kjølebatteri i aggregat - Tilkopling Venstre side sett i luftretningen ( V2 ) R407c / 9 ° / 33 kW / Ingen OppdelingTilkobling (BxH) = 1200x500 Geid tilkobling (BxH) = 1238x538TTC NORGE AS, P.O. Box 54, N-1851 Mysen. Tlf. +47 69 84 51 00Kunde Attention TilbudRANDEM & HUBERT A/S ARILD BUSENGDAL 20200267 / jtbVersjon 7.7.7 Dato 14.02.2020, Side 1Referanse : Produktkode :2 - CDB CD-ES-2,0-1200-600-6R-6-V2-Cu/AlKapasitet43,00kWKuldemedie data