Title: Tiltaksplan Smestad skole 2021.xlsx
melder om funksjonsfeil armatur 13, 16, 19, 20, 22 og 70 82.02 eiendomsenheten 11/8-2020 LV 15000 Drift Videreført fra tidligere kontroller. Det mangler flere ledelys i rømningsveier i alle etasjer ref NS-EN1838 4.2 *Prosjekteringsunderlag viser til at det skal være et fulldekkende ledesystem tilsvarende som risikoklasse 5 og 6 83.01 eiendomsenheten 23/3-2021 LV 25000 Vedlikehold Videreført fra tidligere kontroller : Anleggsdokumentasjonen er mangelfull. Ref. NS-EN 50172 kap.6. Ingen dokumentasjon foreligger over nødlysinstallasjonen. Kontroll basert på visuell befaring og status på Dardo-sentraler. Det er snakk om 3 systemer som alle har tilkoplet armaturer som er nummerert med en nummerserie fra 1 og oppover. Det må fremskaffes en full armaturoversikt der plassering fremgår og ideelt sett også tilkoplet tavle og kurs fremgår. Are Martinsen sitter på oppdaterte branntegninger der alt av armaturer skal være tegnet inn og nummerert. Tegninger må oppdateres i brannperm på lokasjonen som et grunnlag for