Title: bn304_cn.pdf
Inngangskonfigurasjon DClass 4N.C.2KOhmFigur 1De elektriske tilkoblingsmulighetene for inngangen til enheten er vist i figur 1. Med de forskjellige elektriske inngangskonfigurasjonene kan en bruker velge ved hvilken betingelse enheten skal aktiveres for å gi signal til brannalarmsystemet som indikerer den valgte tilstanden.Autronica Fire and Security AS | Tlf.: +47 90 90 55 00 | E-post: info@autronicafire.no | www.autronicafire.com | Side 4enkel overvåket inngangs-/utgangsenhet - BN-304De fire forskjellige atferdsmønstrene kan konfigureres med DIP-bryter 5 og 6 for å kunne overvåke forskjellige oppsett av inngangskontakten(e).(Se plassering av DIP-bryter S1 på kretskorttegningen)Inngangskonfigurasjon A aktiveres når kontaktene lukkes. Enheten vil også overvåke om det er feil på strømkabel i form av brudd eller kortslutning mellom kontaktene og enheten, enten før eller under aktivering.S1.5 AVS1.6 AV