Title: Testrapport FST 16.06.22.pdf
DørBruksdør med elektroteknisk rømningsfunksjon 2-fl. Lukket/låst. Hovedlås + slagdørautomatikk + tidsstyrt via adg kontroll + holdemagnetfunksjonForventet resultatNormal drift Åpne spjeldSolavskjerming skal kunne betjenes som normalt.Normal lysstyringHeisen gjenopptar normal driftSjekk at branngardiner åpner. Skal stå i øvre stillingNormal drift gjenopptasNormal drift gjenopptasNødlys slukker Ta tiden fra spenning er tilbake til nødlys slukkerÅpenKontrollområdeFST plan3FST plan3FST plan3FST plan3FST plan3FST plan3FST plan3FST plan3FST plan3TestetJaJaJaJaJaJaJaJaJaKommentaråpner ikkestarter ikkestarter ikke17/06/202246Fullskalatest1671 - Brandengen skoleLag: 3. etasje Dør 328-ABruksdør med elektroteknisk rømningsfunksjon 2-fl. Lukket/låst. Hovedlås + tilleggslås 1 + slagdørautomatikk + tidsstyrt via adg kontroll329-ADør