Title: +038=360.029-#####._02-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Dimensjonerende utetemperatur, sommer26,0 °CDimensjonerende luftfuktighet, sommer50 %Laveste dimensjonerande uteluftstemperatur20,0 °CDimensjonerende luftfuktighet, vinter85 %Tilluftstemperatur, sommer26,6 °CTilluftstemperatur, vinter20,0 °CNøkkeldataSFPvRenblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje, Rene filtre1,45 kW/(m³/s)Tilluftens tørre temperaturvirkningsgrad86,4 %Eurovent energieffektivitetsklasseA+ 2016Kontroll mot kommisjonens forordning (EU) nr 1253/2014Kompatibel 2018KabinettKonstruksjon Paneler med mellomliggende isolasjon av mineralullPaneler 56 mm med 1 mm stålplate på innsiden og utsiden. Utside lakkert grå metallic.Termisk isolasjonsklasse T2Kondensinsoleringsklasse TB2Lekkasjeklasse L1(M) / L2(R) iht. EN 1886:2007 ved -400 Pa og +700 PaKabinettstyrke D1(M)Hygiene VDI 6022 Kompatibel14/20AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.029 - GOLD RXF TOP-11 +/- 2.550 m³/h - 80%Eltilkobling