Title: 36 Ventilasjonsanlegg_funksjonsbeskrivelse.pdf
AV: Aggregatet står. Auto: Aggregatet går etter tidstyring fra SD. På: Aggregatet går kontinuerlig.Anleggene vil normalt betjenes vha. SD-anlegget.Ved betjening fra tavle benyttes betjeningstablået på undersentralen og bryter i tavlefront. Dette vil normalt være nødvendig ved filterskift, service etc. der man er avhengig av å stoppe anlegget når man er ute i tekniske sentral.Oppstartsekvens. Aggregatet styres via tidsskjema, alternativt via driftsomkoblere.Ved oppstart åpner først avkastspjeld -KA501 og avtrekksviften -JV501 starter. Varmegjenvinning -LX001 styres til maksimal gjenvinning. Etter innstilt oppstartstid åpner uteluftspjeld -KA401 og -JV401 starter, og normal regulering begynner. Ved stopp stenger uteluftspjeld -KA401 og avkastspjeld -KA501.Sirkulasjonspumper varme- og kjølebatterier Sirkulasjonspumpe -JP401 Pumpen er i drift oktober - april eller ved lav utetemperatur samt når varmeventil -SB401 åpner. Mosjonering ved pumpestopp via tidsskjema.