Title: Swegon Ventiler_baffler-Injusteringsguide.pdf
4L2M3L3M3LM2H2L2M2HL3M2H(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)www.swegon.comLuftdon med anslutningslåda TRGGRLTRGcGRLc – frånluftStorlek 200-100-125 300-100-160 400-100-160 500-100-200 300-150-200 400-150-250 500-150-250 400-200-250 500-200-315 600-200-315 600-300-400B 7,9 13,3 18,9 23,2 21,0 29,1 36,6 46,6 56,8 70,0 109,0K 8,5 13,2 18,5 23,3 20,9 28,4 35,7 42,9 55,4 68,5 107,0L 7,0 11,8 16,9 21,0 18,5 25,3 32,4 39,8 47,9 59,4 104,0Anslutningsalternativ: B = baksida, K = kortsida, L = långsida Antal mätslangar: 2 Slangfärg: Transparent + BlåGTHTRGcGTHc – tilluft – raka lamellerGTHc – tilluft – lameller 45°Storlek 200-100-125 300-100-160 400-100-160 500-100-200 300-150-200 400-150-250 500-150-250 400-200-250 500-200-315 600-200-315B 7,5 12,1 16,2 21,1 19,3 26,5 34,8 38,1 50,5 60,3K 7,2 12,1 16,6 20,7 19,2 26,1 33,5 39,2 48,4 58,7L 7,3 12,3 15,4 22,1 19,7 27,9 32,9 41,2 48,3 56,6B 7,2 11,3 15,0 20,1 19,4 25,4 33,8 37,4 48,0 57,6