Title: 1020721-RIV- NOT -03.pdf
Det er teknisk mulig å beholde dagens garasjeaggregat og fjernvarmeveksler i teknisk rom i U2. Service arealer i teknisk rom i U2, vil ved å beholde garasjeaggregat og fjernvarmeveksler i teknisk rom i U2, bli marginal.Hvis det er aksept for begrenset service areal så er alternativet å beholde 36.03 i dagens posisjon, alternativet som er mest arealoptimalt. Samt dette alternativet har med nåværende prosjekteringsgrunnlag lavest risiko for ukjente merkostnader. Samt at flytting/ ombygning kan utløse krav etter PBL.Med begrunnelse i at det ønskes lav innvesteringskost i dette prosjektet, samt at fremdriften i prosjektet er viktig å opprettholde (leietakerinnflytting mm.) Anbefales det for å opprettholde fremdriftsplanen å beholde 36.03 og fjernvarmeveksler i dagens posisjon i U2.Det bør gjøres en vurdering på vifter, og rotors lagringer. Dersom disse ikke er i «nesten ny» tilstand, anbefales det å bytte lagringer før 360.005 settes inn.