Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
A13)10 s1Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med MIRU nr. 3 I/O-modul.Alarmgruppe 70–74: Reversibel varmepumpe/kjølemaskin HC70:1 HC STYREENHET KOMMUNIKASJONSFEILA010 s1Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med HC styreenhet.70:2 HC STYREENHET SUMALARM UTLØST HC styreenhet har løst ut en sumalarmA010 s118www.swegon.comPrioritetStoppForsinkelseNullstilling. Alarmtekst r n m r a AFunksjonl0=blokkertA=A-alarm B=B-alarm0=drift1=Stopps=sekundm=minutt h=time0=manuell1=automatisk70:3 HC STYREENHET KLOKKEKRETS DEFEKTA010 s1HC styreenhet er defekt eller ikke tilkoblet.70:5 HC AVRIMING, TRYKKGIVER NR. D KOMMUNIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med trykkgiver nr. D for HC avriming.A010 s170:6 HC AVRIMING, I/O-MODUL NR. 5 KOMMUNIKASJONSFEILA010 s1Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med I/O-modul nr. 5 for HC avriming.