Title: FDSB226-227.pdf
Enheten regnes som EE-avfall, og kan dermed ikke kastes sammen med husholdningsavfall. ● Enhet leveres til resirkulering gjennom egne ordninger for dette.8 Building Products Fire SafetyDriftsspenningDC 16...33 VStrømtrekk (hvilestrøm)400 µATone/Tale aktivert 1Maks. 5 mA (140 mW)Optisk varsling aktivertLED hvitHøy (O-4-15): 26 mA (416 mW)Medium (C-3-12): 17 mA (272 mW)Lav (O-2.5-6.5): 9 mA (144 mW)Indikator: 3 mA (48 mW)LED rødHøy (C-3-12): 24 mA (384 mW)Medium (C-3-10): 18 mA (288 mW)Lav (O-2.5-6.5): 12 mA (192 mW)Indikator: 3 mA (48 mW)Optisk varsling og tone/tale aktivert 1Optisk varsling og tone/tale aktivert 1LED hvitHøy (O-4-15): 30 mA (528 mW)Medium (C-3-12): 22 mA (400 mW)Lav (O-2.5-6.5): 15 mA (288 mW)Indikator: 7 mA (192 mW)LED rødHøy (C-3-12): 29 mA (512 mW)Medium (C-3-10): 23 mA (416 mW)Lav (O-2.5-6.5): 17 mA (320 mW)Indikator: 7 mA (192 mW)1 Maks. lydnivå for tone og tale er hensyntattBuilding Products Fire Safety9