Title: 30 Drift og vedlikeholdsinnstruks Brandengen skole.pdf.pdf
DRIFTSINSTRUKSJONER Ombygninger / luftebehov / dimensjonerings kriterier. Ved ombygninger kan luftmengder måtte omjusteres og kanalnett måtte endres for å ivareta nødvendig luftbehov. Oppsett av skillevegger for atskillelse av soner kan endre mønster for tilluft og avtrekk – Kfr. VITO teknisk entreprenør AS ved slike arbeider.Innregulering Kfr. reguleringsprotokoll for luft. Anlegget er ved overlevering fra VITO balansert og innjustert for riktige luftmengder. Det må ikke foretas omstillinger av målespjeld, diffusorer eller demontering av ventiler i nettet. Ved behov for slike arbeider må luftmengder utmåles og anlegget omjusteres iht. nye oppgaver.Ventilasjonsaggregat 360.001 Aggregatet betjenes fult fra SD anlegg. Aggregatet har en maks kapasitet innstilt på 15.000m3/h. Luftmengden i aggregatet er konstant. Driftstid og temperatur er satt via SD anlegg.27Brandengen skole Beskrivelse, drift og vedlikeholdsinstruks.