Title: +038=360.011-#####._05-360.011 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Installasjon- og vedlikeholdsanvisning.pdf
RX/HC fås i 6 fysiske størrelser som passer til GOLD størrel- se 011-080.Swegon jobber seriøst med sertifisert kvalitetssystem iht. ISO 9001 og sertifisert miljøstyringssystem iht. ISO 14001.RX/HC er konstruert og testet for omgivelsestemperaturer fra -40 °C til +40°C. Varmepumpefunksjonen håndterer temperaturer fra -25 °C til +35 °C.KompressorerKjølemediekretsen inneholder en trinnløst turtallsstyrt kompressor (alle størrelser) som regulerer effekten. Stør- relse 040-080 inneholder dessuten en on/off-kompressor for økt effektFullstendig direktevirkende systemRX/HC har et fullstendig direktevirkende system. På den kalde siden finnes et fordampningsbatteri for direktefor- dampende kjølemedium, og på den varme siden finnes et kondensatorbatteri.4www.swegon.com2.2 Funksjonsprinsipp2.2.1 Størrelse 011-03020BPL01SPHBPH21080808S DINCNOBT5XC U S120808030813130802Tillufts- batteri1313061009220807Avkast-bat- teri1914SPH