Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
ROTERENDE VARMEVEKSLER AVRIMINGSKALIBRERING IKKE GODKJENT Avrimingskalibrering roterende varmeveksler ikke godkjent. Tilbakevendende med 5 sekunders intervall.98:13ReCO2-KALIBRERING IKKE UTFØRT ReCO2-kalibrering ikke utført etter at funksjonen ble aktivert første gang. Tilbakevendende med 30 minutters intervall. Meldingen vises ikke etter utført ReCO2-kalibrering.22www.swegon.com. r n m r a AlAlarmtekst Funksjon98:14ReCO2-KALIBRERING IKKE GODKJENT ReCO2-kalibrering ikke godkjent Tilbakevendende med 5 sekunders intervall.98:15ReCO2 FEIL INNSTILLING Trykkregulering, slavestyring eller feil aggregattype er valgt. Tilbakevendende med 5 sekunders intervall.99:1E-POSTFEIL Feil ved levering av e-post. Melding mottas etter ti forsøk.99:5FTP-FEIL Feil ved levering til ftp. Melding mottas etter ti forsøk.99:7SD-KORTMINNE SNART FULLT SD-kortminnet er snart fullt. De eldste loggdataene blir snart slettet.99:8SD-KORTMINNE FULLT SD-kortminnet er fullt. De eldste loggdataene slettes.