Title: DM 1-3 Integrasjonstest Baffelkurs varme.pdf
Pumper: 320.201-JP401, 320.201-JP402 .E-post Kenneth.myhre@gk.noReaksjonRguleringsventil (trykkuvahengig) 320.102-SB501 styres etter en satt maks vannmengde (justerbar) og temperaturiver -RT402.Differansetrykkgiver 320.201-RD401 regulerer frekvensomformerne 320.201-LR401 / 402 til pumpen 320.201-JP401 / 402 til riktig vannmengde.Sirkulasjonpumper (AUTO posisjon) AUTO: Sirkulasjonspumpe går når utetemperaturgiver 320.001-RT901 ≤ setpunkt Tilleggsfunksjon sommer: i > 4 timer i tidsrommet 1/6 – 1/9 Setpunkt: + 15 °CAlternerer hver 24 time. Ved stans trimmes pumper 2 min. pr.ukeAnsvarlig entreprenør Rør /aut.Aut.Resultat test12.05.21 Reguleringsventil satt til maks 9m3/h. Regulering er ok.12.05.21 Pumper regulerer etter differansetrykk. Diff.trykk er satt til 65kpa. Ok12.05.21. OK, Pumpe stopper når ute temp. er høyere en settpunkt stopp pumper.Settpunkt er satt til 50 grader etter innspill fra drift da det er øsnke om varme hele året.