Title: +038=360.018-#####._07-360.018 GOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Integrert reversibel varmepumpe, frekvensregulert1Batteri RX/HCAntall rørraderLamellavstandLuftsideTrykkfall, tørrTrykkfall, våtLufthastighetSpenning, vinterSpenning, sommerVarmeeffekt, vinterKjøleeffekt, sommerEER (kjølefaktor)EER [tot] (kuldefaktor kompressor + varmeveksler)COP (varmefaktor)COP [tot] (varmefaktor kompressor + varmeveksler)Type kjølemedieKjølemediemengde kretsTilluftsside, vinterInnLufttemperatur13,4Relativ fuktighet38VarmeeffektAvtrekksside, vinterInnLufttemperatur13,4Relativ fuktighet99Ut20,02514,95Ut16,787Dato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000340056InnUt26,026,0°C5050%InnUt26,026,0°C5050%42,5 mm19 Pa22 Pa1,65 m/s4,56 kW7,75 kW14,95 kW29,14 kW3,763,763,2823,63R410A10,0 kgUt ved avriming8,0°C54%kWUt ved avriming7,1°C60%Side: 12/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjon