Title: +038=360.004-#####._01-360.004 Gold RXF-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
1 Roterende varmeveksler, GOLD030FRXP01Roterende varmeveksler av typen RECOnomic Standard aluminiumTurtallsregulertTrykkfall, tilluft 190 Pa Trykkfall, avtrekk 205 Pa Ekstra trykkfall pa avtrekkssiden (spjeld) for a sikkerstille riktig 0 Pa lekkasjeretningRenblasningsluftmengde, inkl. lekkasje 0,160 md/s Tilluftens terre temperaturvirkningsgrad(82,6% ved samme luftmengde) 826 % Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter 413 % Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer 0,0 % Arsenergivirkningsgrad, terre forhold 86,7 %Arsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetArsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. 823 % avkasttemperatur) -10,0 °C)Luftmengde EksterntrykkTilluft Avtrekk Uteluft Tilluft Avtrekk Avkast SFPe SFPvm3/s md/s Pa Pa kW/(m3/s)kW/(m?/s)