Title: 542 Brannalarm- Aspirations detektor Firelink 25.pdf
FIRELINK-25 Aspirations detektor Firelink 25FIRELINK-25 är en aspirations detektor som använderlaserteknik för snabb och säker branddetektering.Detektorn lämpar sig för att skydda utrymmen som t.ex. kontor, lager, datahallar, rena rum, stall mm. I datorhallar skyddar normalt FIRELINK-25 separata datorskåp.Detektorn är väldigt energisnål och har ett begränsad kapacitet för luftintag, använd därför INTE detektorn för att skydda större lokaler eller ta luftprover från stora utrymmen där luftflödet och lufttryck kan variera.Den maximala längden på insugningsrören är 50 meter i stillastående luft med upp till 25 insugningshål. Detta ger en transporttid för luften från rörets ända till detektorn på högst 120 sekunder. Finns det luftströmmar som är större än 1m/s är insugninsröret begränsat till max 25 meter.