Title: +038=360.029-#####._02-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Avtrekksside, vinterLufttemperaturRelativ fuktighetTilluftsside, sommerLufttemperaturRelativ fuktighetKjøleeffektAvtrekksside, sommarLufttemperaturRelativ fuktighet1VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.TilluftsmengdeInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelseDimensjonerende statisk trykk (våte forhold)Statisk trykkøking i SFPv beregningTemperaturheving p.g.a. vifteMin. hastighetTurtall i SFPv beregningDimensjonerende hastighetMaks. hastighetInnInnInnInnDato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 10000761024SFPeSFPvEtaTkW/(m³/s)kW/(m³/s)%1,801,6685,71,331,2186,40,950,8686,40,710,6585,40,620,5766,1Ut20,016,0°C8523%34,91kWUt22,014,0°C30100%Ut26,026,0°C5050