Title: 2019-11-27 IK 1.år Elektro Termografi  BS1 AS Bytesteinen 1.pdf
Hovedfordelingen må merkes forskriftsmessig (FEL §32).Lukkingsfrist25.05.2020ID: 51155Kurser i fordelingen/sikringsskapet er ikke sikret i henhold til kursfortegnelsen. HH 400V TN-C, instillte verdier effekbrytere er ikke dokumentert i kursfortegnelse.TiltakKurser i fordelingen/sikringsskapet må sikres i henhold til kursfortegnelsen (FEL §12, §32). Lukkingsfrist25.05.202027.11.2019 10:12:43 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres3/48AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1HF, Bytesteinen 127.11.2019 10:12:43 - www.norik.no4/48AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1HF, Bytesteinen 1ID: 51208Det er avdekket elementer med avvik: Til informasjon. Det er gjennomgående lav eller ingen belastning på hovedfordelinger 230V IT og 400V TN-C. Hovedfordelinger kan derfor ikke betraktes som fullverdig termografert, det er kun synlige tegn til varmgang som evt blir avdekkt.TiltakAvvik ifølge termografering av tavlen må følges opp og utbedres. Lukkingsfrist