Title: Årskontroll gassanlegg.pdf
Kontroll av fordamperFordamper kontrollere på følgende punkter:generell visuell inspeksjontetthetfrostvæske, nivå og konsentrasjon (dersom relevant)gasstemperaturen utoljeutskillerveskefelle overhales og rengjøres (Hvis aktuelt)9.Kontroll av bygningsmessige forandringer etc.Det kontrolleres at det ikke er utført bygningsmessige forandringer som kan ha innvirkning på gassanlegget, eller at andre forhold/endringer på eller rundt anlegget kan ha svekket sikkerheten10.Kontroll av tankområdeDet kontrolleres at tankområdet er ryddig, forsvarlig beskyttet og at tanken er avlåst11.Kontroll av brukerutstyrDet kontrolleres at:service er utført i henhold til bruksanvisningutstyret visuelt sett er i orden, inkl. sikkerhetsavstandene rundt13.Kontroll av fyrromDet kontrolleres at:ventilasjonen er intakt (funksjon, frie luftpassasjer)det ikke er gass i luften rundt utstyretdet er ryddig i rommet og at forholdene for øvrig er tilfredsstillende14.