Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
Ved hjelp av sidehåndtakene:tre personer er nødvendig, to for løfting og tredje for å sikre EnwaMatic® tanken fra at velte.Ved hjelp av gaffelgrepet:sikre EnwaMatic® tanken fra å velte under løftet, bruke noen form for stropper eller lignende.Detaljer om vekt er oppført etter type i kapittel 2.2.1.Fig 16: Løftepunkter# 31/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 20155.3Installering av EnwaMatic®5.3.1Installasjon av EnwaMatic® i sidestrømkretsen:4213Fig 17: Rørtilkoblinger fra varme/ kjølekretsen til EnwaMatic®s vanntilkoblingerProsedyreTrinnBeskrivelse (Fig 17)1Installer og koble til nettvann (kaldtvannstilførsel) til nettvannsinnløpet på EnwaMatic® enheten (3).2Installer og koble til avløpsrøret til EnwaMatic® enheten (4).3Installer og koble til sidestrømkretsens innløp til EnwaMatic®s innløpstilkobling (1).4Installer og koble til sidestrømkretsens utløp til EnwaMatic®s utløpstilkobling (2).