Title: 2019-11-27 IK 1.år Elektro Termografi  BS1 AS Bytesteinen 1.pdf
Kursfortegnelse er ikke i samsvar med innhold. Fordeling T tilfluktsrom, kursfortegnelse stemmer ikke med innhold og merking. Oppdateres med all relevante opplysninger.TiltakKursfortegnelse må oppdateres (FEL §12, §32).Lukkingsfrist25.05.2020ID: 51158Noen av de ubenyttede innføringer i fordelingen/sikringsskapet er ikke tette. Hovedtavlerom, skap hovedsikring fordeling tilfluktsrom plassert bak kondensatorbatteri.TiltakUbenyttede innføringer i fordelingen/sikringsskapet må tettes (FEL §10). Lukkingsfrist25.05.202027.11.2019 10:12:44 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres31/48AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1UF underetg., Bytesteinen 1ID: 51159Kurser i fordelingen/sikringsskapet er ikke sikret i henhold til kursfortegnelsen. Fordeling F1 fyrrom, kurs F16 er 16A ikke 10A som dokumentert. Kabling sjekkes med tanke på strømføringsevne for kabel og sikring skiftes om nødvendig. Kursfortegnelse oppdateres. e100 hovedsikring er 200A ikke 250A som dokumentert.Tiltak