Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
Konstant temperatur I anlæg med en fast anlægskarakteristik, for eksempel brugsvands- anlæg, er det relevant at regulere pumpen i henhold til en konstant returløbstemperatur.Differenstemperatur • Sikrer et konstant differenstemperaturfald over varme- og kølean-læg.Pumpen opretholder en konstant differenstemperatur mellem pum- pen og den eksterne sensor.Pumpen opretholder en konstant differenstemperatur mellem pum- pen og den eksterne sensor.Konstant flow Bemærk: Fås til pumper med produktionskode fra 1838. • Pumpen opretholder et konstant flow i anlægget, uafhængigt af løf-tehøjden.Det er ikke muligt at bruge en ekstern sensor. I stedet bruger pum- pen sin interne sensor.Det er ikke muligt at bruge en ekstern sensor. I stedet bruger pum- pen sin interne sensor.HHauto_minHHfacHauto_minHHsetHset 2HHHHA125 %A3Q maxΔtHset1A2Hset290 %Q maxQ facQsetQQQQQQQFor yderligere informa- tion, se afsnit 7.3.2 AUTOADAPT.