Title: +175=411.001_4B Drift- og systeminfo Generelle anlegg.Beskrivelse.pdf
Den årlige testen er en "kapasitetstest", Det betyi at en skal sjekke at alle armaturene lyser minst en time etter brudd i normaltilførselen. For armatur med selvtest foregår dette på samme måte som den månedlige testen, men armaturen tester seg selv over 1 time, resultatet vises på diodene. Dette resultatet må loggføres, og eventuelle feil utbedres. Det betyr at 1 mann må gå gjennom bygget og notere alle resultatene i loggboken. For armaturer uten selvtest, kan dette gjøres ved at man legger ut t ãg en kurs med f, eks 10 minutters mellomrom, og etterS5-60 minuttergår tilbãke til det arealet en startet med å legge ut strømkurser i rømningsveien, og loggfører resultat etter en visuell kontroll.FEILSøKINGDriftsforstyrrelserLysarmaturen virker ikke i normal driftMulig årsak A. Svikt på strømtilførselen B. Feil på elektrisk anlegg C. Reaktor / forkobling erdefektD. Lysrør / glødelampe