Title: 362.02  Avtrekksvifte kjokken.pdf
For å beskytte motoren mot overoppheting har sileo viftene i størrelse opp til 311 integrert motorvern (gjøres strømløs for reset) ihh. til EN 60335-2-80. Fra størrelse 355 har viftene innebygd termormokontakt med utlagte ledere som tilkobles termokontaktmotorvern.DVS/DVSI sileo har vertikal utblåsning DHS sileo har horisontal utblåsning DVSI sileo har 50 mm mineralullisoleringTekniske dataDefault groupSpenning230VFrekvens50HzFase1~Input power (P1)466 WStrøm2,32AMaks luftstrøm3992 m³/hrpm.1344r.p.m.Maks temp på transportert luft60°CMaks temp på transportert luft ved regulering60°CLydtrykknivå ved 4 m46dB(A)Lydtrykknivå på 10 m38dB(A)Vekt27kgIsolasjonsklasseFKapslingsklasse54IPKondensator9µFErP50 Hz 36100 | Version: 50 Hz 50 Hz 50 Hz 36100 36100 DVS SILEO 400E4 ERP | Artikkelnummer: 36100 DVS SILEO 400E4 ERP DVS SILEO 400E4 ERP Navn: DVS SILEO 400E4 ERP