Title: +038=360.001-#####._05-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Installasjons- og vedlikeholdsanvisning.pdf
Ved kanaltilbehør i isolert kabinett leveres aggregatet uten tilkoblingsgavl. Aggregatet kan også leveres med full face-tilkoblingsgavl (tilbehør).StørrelseABCDEFGHIJKLMVekt, kg0701273,526371815565162100018002640320625418,543621603322-36450801273,526371815565162100018002640320625418,543621603426-378520www.swegon.com10. GENERELLE TEKNISKE DATAStør- relseLuftmengde ved SFPv 1,8 (m3/s)Min. l uftmengde (m3/s)Kjøleeffekt (kW)1)Varmeeffekt (kW)2)Kjøle- medium (kg)KraftmatingEER1)COP2)0110,890,4514,8 / 8,244,0 / 4,163 x 400 V ±10%, +N +PE 16A4,73,50120,970,5015,9 / 8,947,4 / 4,883 x 400 V ±10%, +N +PE 25A4,63,50141,480,7524,2 / 13,672,0 / 7,983 x 400 V ±10%, +N +PE 25A5,33,60201,530,7525,0 / 14,174,1 / 8,4103 x 400 V ±10%, +N +PE 25A4,43,40252,070,9533,7 / 19,1100,1 / 11,5103 x 400 V ±10%, +N +PE 25A4,43,4030