Title: +038=360.002-#####._02-360.002 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
2014168/EU - Pressure Eguipment Directive (PED) §11 Batteriet faller utenom kravene PED og lages etter god ingeniørpraksis.Inkluderte Tillegg • Emballasje; Standard • Dekkplate, stokker, FeZn plate 1.5 mm • Kopperstokk; Luft & tappenippelNotat Varmebatteri i aggregat - Tilkopling Høyre side sett i luftretningen (Vi) For Aggregat HM-3,0 / Tegning = A 3004 66 / iVersjon 7.6.5.1 Dato 23.08.2018, Side 170,0 00 30,0 00 0,43 us 0,43 m/s 985,600 kg/m3 4 182,00 J/kg/K 0,649 W/m/K 0,504 mPa.s 2,55 kPa49,33 m28,94 dm3Al, 0.13 - 2,OmmI x I 1/2” BSPTTC NORGE AS, P0. Box 54. N-1851 Mysen. TIf. +47 69 84 51 00TTC NORGE ASKunde Attention TilbudRAN DEM & HUBERT AIS ARILD BUSENGDAL 201813841 jtbReferanse: Produktkode:4- DXB DX-ES-2,5-1 050-900-3R-8-V1 -Cu/AlKapasitet — Luft Data34,00 kW— Kuldemedie dataBarometrisk trykk Tetthet Luftmengde Luft hastighet Lufttemperatur inn/RH Lufttemperatur ut/RH Følbar kjøling Kondensatmengde Trykkfall luft101,325 kPa