Title: +175=311.001_KN001_KIMA System.Produktinformasjon.pdf
Rørsystem, branntestet ved SP i Borås. Bildene viser testoppstillingen som ble brukt.Temperaturen på røret måles under hele testprossessenmed en temperaturmåler plassert 20 mm fra betongens overflate. Testen gikk over 121 minutter, da de vanligste kravene mot brannskiller er 30, 60, 90 eller '120 minutter.KJ-MA systemets motstand mot brann ved ulike tykkelser bjelkelag og rørdimensjonerDE 75 DN 1OO DN1 50160 160 160>120 87 48>120 >120 110DE 75 DN 1OO DN 150180 180 180>120 81 65>120 >120 >1 19DN 1OO DN 150200 200>120 81>120 >120DN 1OO DN 150220 220>120 102>120 >12036Den beskyttelse KJ-MA systemet gir motbrannspredning, bygger bl. annet på at skorsteinseffekten elimineres ved at systemets integritet (tetthet) består under en brann. KJ-MA systemet er branntestet med samtlige koblinger som finnes til systemet.Det er vesentlig for systemets tetthet under en brann at for klamring og fiksering følges