Title: 360.002 Teknisk underlag.pdf
K3G560-PB31-71EBM-Papst 10 439 200 287 491 535 1 319 79,82 1,944Opptatt effekt [KW] Spesifikk vifteeffekt [W/(m3/s)2,170681 SFP1Dør med hengsel og enkelt håndtakSpjeld:Tetthetsklasse (EN1751) Utløses av Antall spjeldarmer Vridningsmoment [Nm]3 Utløser 1 12Luftmengde [m³/h] Lufthastighet [m/s] Trykkfall [Pa]ÅpningLInspeksjonsvinduRundLampeETLED HIDDENNominell dataWith cableStøyberegningLydeffekt [dB]Frkv. Hz63 125 250 500 1000 2000 4000 8000Avtrekk Avkast Aggregathus63,9 63,0 65,7 49,4 69,7 75,6 73,9 75,8 54,7 64,6 54,9 48,844,8 43,2 37,5 22,6 75,0 73,1 76,7 66,3 48,0 47,1 48,7 34,3Toleranse +5 dB for 125 Hz, +3 db for 250-8000 Hz17.12.2021 07:46CoventAir v11.07Bjerke VentilasjonProsjektnr.:200690Systemnummer: 02Tegning-ID:02RavinenSystem mark:360.02Revisjon:1Side:6 / 8453 mm2,12 m269 kgPaDimensjoner [mm]400,0 x 870,0Dimensjoner mm 1400 x 310 x 125 Antall110 0,01Ramme Blad TypeAluminium Aluminium Covent