Title: TA-FUSION-P_NO_low (2).pdf
Overﬂ atebehandling: DN 32-50: Ubehandlet. DN 65-150: Elektroforetisk lakk.Tilkobling: DN 32-50: Innvendige gjenge lik ISO 228. Gjengelengde lik ISO 7-1. Innvendige gjenge Rc lik ISO 7-1. Utvendig gjenge lik ISO 228. DN 65-150: Flenser i samsvar med EN-1092-2, type 21. Byggelengde i henhold til EN 558 serie 1.3IMI TA / Reguleringsventiler / TA-FUS1ON-PMålenøyaktighetMaksimalt avvik i vannmengden ved forskjellige innstillingerDN 32-50± [%]1816141210864200102030405060708090100 *)) Innstilling (%) av helt åpen ventil.Korreksjon for forskjellige væskerMengdeberegningene gjelder for vann (20 °C). For andre væsker som har tilnærmet lik viskositet som vann (≤20 cSt = 3°E = 100 S.U.) er kun korrigering for volumvekten nødvendig. Ved lave temperaturer blir viskositeten høyere og laminær strømning kan opptre i ventilene. Dette gir opphav til enStøyFor å unngå støy må anlegget være korrekt innregulert og tilstrekkelig avgasset.Aktuator