Title: +038=453.004-LZ001._03-Installasjonsveiledning Varmematter Devi.pdf
Між тонким матом і перешкодами має бути принаймні половина відстані між лініями кабелю (С–С).Тонкі мати мають завжди щільно приляга- ти до теплорозподільника, наприклад до бетону.Завжди розгортайте тонкі мати нагрівальни- ми кабелями догори.Завжди розгортайте тонкі мати нагрівальни- ми кабелями догори.Будьте обережні, аби не зробити залом на тонкому маті.Будьте обережні, аби не зробити залом на тонкому маті.Мінімальний діаметр вигину нагрівального кабелю дорівнює 6 діаметрам кабелю. • Тонкі мати не призначені для монтажу наМінімальний діаметр вигину нагрівального кабелю дорівнює 6 діаметрам кабелю. • Тонкі мати не призначені для монтажу нанерівних поверхнях.Конструкція чорнової стяжки має бути надій- ною, аби уникнути зсувів після монтажу. • Належним чином підготуйте місце для мон- тажу: приберіть гострі предмети, бруд тощо.