Title: +038=370.101-SP012T_01-FDV-dokumentasjon - IMI Hydronic Engineering AS - VA_VVS 8522437 med flere - STAPSTAD KPA Nordic.pdf
For flere installasjonseksempler, se håndbok nr 4 – Innregulering med differansetrykkregulatorer. STAD – se katalogblad “STAD”.3IMI TA / Differansetrykkregulatorer / STAPDimensjoneringDiagrammet viser det laveste trykkfallsom en STAP-ventil trenger ved de forskjellige vannmengder, for å være i sitt arbeidsområde.q [l/s]0,000,280,560,831,1150DN 15DN 20DN 25454035] a P k [30n m V p ∆i252015105001000200030004000q [l/h]q [l/s]0,000,561,111,672,222,783,333,894,445,00502DN 32DN 40DN 50454035] a P k [30n m V p ∆i252021510520020004000600080001000012000140001600018000q [l/h]4Eksempel: Prosjektert vannmengde er 6 000 l/h, ΔpL = 23 kPa og tilgjengelig differansetrykk ΔH = 60 kPa.1. Prosjektert vannmengde (q) 6 000 l/h.2. Les av trykkfallet ΔpVmin fra diagrammet.DN 32 ΔpVmin = 50 kPa DN 40 ΔpVmin = 22 kPa DN 50 ΔpVmin = 6 kPa