Title: Felles romregulator møterom.pdf
Typ (standard) CR2032 litiumknappcellMérkspanning 3V Kapacitet 210 mAh Matt 20 mm x 3,2 mmAnvéndardata fran CASE Engine och &ndrad data (dvs. &ndrad via BACnet klient) sparas pemmanent i Flash minne och behéver ej batteri backup.Det ar rekommendabelt att géra backup av anvéndardata (CASE Engine) och &ndrad data (dvs. BACnet DM-BR) i alla fall.www.sauter.se& SAUTERFar en héllbar uivecklingAtgérder vid strémavbrott Nar der géller strémavbrott skiljer man melianMikroavbrottVid mikroavbrott talas det i allmanhet om mikrosekunder(0...999 psek.). Dessa avbrott Gverbryggas utan nagra som helst avstangningar eller andra konsekvenser. Anlaggningen kors vidare i normallage.« Normala avbrottVid dessa avbrott talas det i alimanhet om sekunder eller minuter. Fér ecos500 innebér detta en ordentlig avstangning och vid ater- komst av natspanning en ordentlig paslagning efter prioriteter. Rumsregulatorn ecos500 genomfor denna ordentliga avstangning och igangkorning automatiskt.Fér BACnet