Title: +135.01=332.001-RF001T_01-FDV_BA_Turbo-Lux_3_FM_VdS_SV.pdf
1005460 - 230020044"/ DN 100400160 - 8001005600 - 300050054"/ DN 100450180 - 9001005680 - 340050056"/ DN 150500200 - 10001005760 - 380050056"/ DN 150750300 - 150020041130 - 5650100056"/ DN 1501000400 - 200020041500 - 7500100056"/ DN 1501250500 - 250050051900 - 9500100058"/ DN 2001500600 - 300050052200 - 11000200048"/ DN 2002000800 - 400050053000 - 15000200048"/ DN 20025001000 - 5000100053800 - 19000200048"/ DN 20030001200 - 6000*100054500 - 2250020004Tab. 1: SkalindelningEfter användningEfter mätningen ska sidoflödesmätaren skruvas av, tömmas och läggas tillbaka i förpackningen.Först måste man emellertid säkerställa att rörledningen är tom och utan tryck. Den öppnamätflänsen måste återförslutas trycktätt med skyddslocket.2/2016 BA FO_Turbo-Lux 3 FM VdSwww.mecon.deSida 9 / 16Tekniska data5 Tekniska data 5.1 Konstruktion