Title: +038=360.028-#####._07-360.028 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Antall rørraderAntall kretserAnslutningsnummerLamellavstandTrykkfallLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighetØnsket batterieffektBatteriets overkapasitetVæsketemperaturVæskemengdeVæsketrykkfallBatteriets væskevolumNominell rørtilbkobling, ventilVæsketrykkfall åpen ventilTilbehørAntallProdukt1Ventilsats, varme og kjølingAntallAvtrekk1Anslutningsgavl, AvtrekkStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonenDato: 09.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-1000056855822720 utv.2,0 mm24 Pa2,82 m/sInnUt6,620,0°C5824%27,50 kW6 %InnUt60,036,0°C0,279 l/s15,3 kPa4 I15 utv.16,2 kPaArtikkelbenevningTBVL-3-025-15 Pa1,26 m/sSide: 14/17AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.028 - 360.028 GOLD25FRXHC +/- 7.600 m³/h - 80%