Title: Brannkonsept.pdf
branntekniske mangler i eksisterende byggg. Det forutsettes at branntekniske mangler som er angitt her blir utbedret i denne byggesaken.2.2 Areal, planlgsning og virksomhetBYGGPLAN ~ " [ BRIUTTO ’ | FUNKSJON/KOMMENTAR o Kjeller Ca. 3.300 m* | Garasje, teknisk rom1. etasje Ca. 7.000 m" | Salgslokale2, ctasje Ca, 7.000 m" | Salgslokale o 3. etasje ca.200m? | Teknisk rom2.3 BrannenergiDimensjonerende spesifikk brannenergi vurderes ut fra niverende bruk og planer vurderes til 4 bli mellom 50 - 400 MJ/m,2.4 Dimensjonerende personantallAntall personer er hovedsakelig ansatte og besekende pa kjepesenteret. Personantallet er avgjarende for dimensjonering av remningsveier iht. VIEK. Persontallet i dette prosjektet er beregnet ut fra 4 m? pr. person i den delen av bygget som er butikker, det er et fravik fra VTEK (viser il kap. 3.9.4 og 5).1 1. etasje blir dimensjonerende persontall 1.225 og i 2. etasje 1.125.2.5 Brannvesen og tilkomst