Title: Funksjonsbeskrivelse ventilasjon.pdf
Oppstartsekvens Først åpnes spjeld for inntak og spjeld for avtrekk. Når spjeld er åpne gis det signal til styreenhet. Tilluft/avtrekksvifter startes og reguleres i henhold til innstilt trykk/luftmengde.Temperaturregistrering For aggregater inngår følgende temperatur givere: - Inntak (RT401) - Tilluft (RT400) - Avtrekk (RT500) - Avkast (RT501) - Retur varme-batteri (RT550) - Tilluft Etter gjenvinner (RT402)Frostsikring varmebatteri Hvis temperatur RT550 måler temperatur lavere enn innstilt grense (3°C): Pumpe JP401 vil starte, reguleringsventil SB501 vil åpne fullt opp.Frostvernregulering: Når tilluftstemperatur RT400 kommer under grense (5°C) så vil reguleringsventil SB501 gradvis åpnes mot 100%. Aktivering av startkommando for varme ved lav inntakstemperatur RT401, er stilt til 5°C.