Title: FDV-DOKUMENTASJON.pdf
Driftsinstruks Start, normal drift, stopp og nødstopp Følgende forholdsregler sjekkes før start: Hovedbryter i fordelingen er slått av. Kursene er klare for spenningssetting. Sjekk spenning inn på hovedbryter er 400V mellom fasene og ca 230V mellom fase og jord. Følgende start sekvens bør følges: Legg inn effektbryter i hovedtavle til den aktuelle tavle. Legg inn hovedbryter i den aktuelle tavle. Legg inn en og en kurs.107FDV-DOKUMENTASJONProsjektnr:41119Prosjekt:FDV komplett Elbil ladeanlegg Vaxa432 System for hovedfordelingerNormal stopp:Slå av kurs bryter.Nødstopp:Slå av hovedbryter.DriftsforstyrrelserProblemer med styring av effektbrytere. Feil på normal kraft. Feil på styrestrømkurs.Tiltak ved driftsforstyrrelser Normal kraft faller ut:Sjekk effektbryter i hovedtavle. Sjekk effektbryter i den aktuelle tavle. Mål om det er spenning inn til bygget.En enkel kurs løser ut:Sjekk tilkoplet last på kursen. Sjekk eventuell kortslutning/jordfeil/tilkoplinger.