Title: 10 EX Gipsmørtel - Montasjeanvisning.pdf
≥ 100MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 1200 x 2400mmEX Gipsmørtel dybde ≥ 50mm50mm støpeplate av steinull ≥ 150kg/m3Kabler ≤ Ø21mm, single eller i bunt, uisolert leder ≤ 95mm2 og PVC trekkerør ≤ Ø16mm, med eller uten gjennomgående kabelbroSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dett e dokument beskriver.LINEÆRE FUGER BRANNMOTSTAND EI 240 (E 240)≥ 100MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks fugebredde 800mmEX Gipsmørtel dybde ≥ 100mmKABLER BRANNMOTSTAND EI 180 (E 180)≥ 100MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 1200 x 2400mm