Title: Technical document Report Ventilasjon 36.01 Padel og Klatrehall 26.01.2023 Bytesteinen 1 Kristiansun (ID 1301489).pdf
Utstyr 36.01 Padel og KlatrehallKontrollpunkterKontroll av trykkfallKommentarerTilluft m³/h (volum) | 25111 Avtrekk m³/h (volum) | 26600Elektriske målingerKommentarerStrømmåling tilluft (L1-L2-L3) | 12,2 12,9 14,3 Strømmåling avtrekk (L1-L2-L3) | 12,6 12,7 13,7 Spenning 230/400v| 230v;Kontroll av automatikk og innstillinger KommentarerStatus | OKServicerapport VentilasjonOrdrenummer 36094206 Kontrakt nummer 40041947Besøksdato 26.01.2023 - 26.01.2023VEN 4VEN 5VEN 8Side 2 / 5Kunde (#0010443863) BS1 EIENDOM AS Addresse Avd Ello KristiansundBytesteinen 1 6517 Kristiansund NKontaktperson Ralf Petter LarssenKontrollpunkterKontroll av driftstiderKontroll av driftstider | OKVisuell og mekanisk kontrollStatus | OKKontroll av sirkulasjonspumper, shunt ventil/motor og alarmgrenserStatus Frostgrense (alarminnstilling temp.) | 5| OKFirma Caverion Norge AS Leder ,Caverion referanse Tommy Utheim,Utstyr 36.01 Padel og KlatrehallKommentarer