Title: Referat fra særmøte ventilasjon 20.10.2016 (1).pdf
Beskrivelse I forbindelse med mangelfulle luftmengder og klager på ventilasjon har BH innkalt til møte vedrørende dette. Det er tidligere avholdt møter og befaringer vedrørende dette. TE/Gupex har kun innregulert nye ventiler. Ikke eksisterende i hele sykehjemmet. Aggregat 36.02 er i ubalanse. Mulige årsaker: Feil på aggregat- eksisterende kanaler på sykehjemmet er grodd med skitt- brannspjeld på eksisterende kanalnett har klappet sammen eller mistet strøm. TE/Gupex sjekker aggregat og avlesninger for å utelukke feil på dette BH har bestilt rengjøring av alle kanaler og sjekking av spjeld i eksisterende bygg. TE/Gupex sjekker aggregat og avlesninger etter at kanaler og spjeld på eksisterende kanaler er rengjort/ istandsatt. Eventuelle justeringer/ innreguleringer utføres.AnsvarTEBHTE TEFrist25.10.1607.11.1611.11.16 16.11.1601.03 Manglende ventilasjon/ kjøling på IKT-rom: