Title: fireray5000_cn.pdf
Dimensjoner (mm)Se installasjonshåndbok for monterings- og koblingsinstrukser. Installasjonen av FireRay® 5000 infrarød optisk linjedetektor må utføres i samsvar med nasjonale eller internasjonale standarder og regelverk.Tekniske spesifikasjoner ParametreMin.Typ.Maks.EnhetDriftsspenning (til systemkontroller)1428VDCStrømforbruk – lavstrømsmodus81012mAStrømforbruk – høystrømsmodus485052mAFølsomhet (Forhåndssatt 35%)0.45 103.98 60dB %Alarmforsinkelse – konfigurerbar (Forhåndssatt 10 sek)230sekFeilforsinkelse – konfigurerbar (Forhåndssatt 10 sek)230sekRekkevidde (separasjon)*Avvik fra optisk akse, detektor8100±0.3m oAvvik fra optisk akse, reflektor±5oOptisk bølgelengde850nmFeilnivå/ Hurtig blokkering av stråle (∆ ≤ 2 sek)DriftstemperaturLagringstemperaturRelativ fuktighet (ikke-kondenserende)104087+55+8593% oC oC %IP-grad (beskyttelsesgrad)54