Title: +135.01=332.001-QP002T_01-FDV_PS10-(alarmpressostat).pdf
zinkplaterat, dikromaterat stål rödlackerad aluminium NEMA type 4 dn15, nylonTill skruvar som anluter kåpan mot huset behövs en specialnyckel. Detta skyddar mot obehörigt tillträde till pressostaten.Kablarna dras genom en utslagbar kabelgenomföring till anlutningskruvarna nr. 6 och till jord- anslutningsskruven nr. 8.INSTALLATION PS10A är fabriksinställd och färdig för installation i larmventilsens trimsats. Bruk av gängtejp (teflon) som gängtätningsmedel rekommenderas.Observera!Brukas för mycket gängtätningsmedel kan detta resultera i igensättning av anslutningen till pressostaten med funktionsfel som följd.Ledare och elektroniska komponenter är tillverkade enligt kraven från mydighet med jurisdiktion och/eller National Electrical Code. En kabelanslutning med packning för utomhusbruk är krav enligt NEMA 4.Grinnell Sales & DistributionBILD B KONTAKTANSLUTNING