Title: Service og kontrollpunkter fase 3 Nittedal EPC.pdf
Les av tilgjengelig trykk og temperatur i hovedstokken, samt temperatur på alle tilgjengelige varmekurser. Spesielt viktig om bygget har varmepumpe.Elektrisk varmeanleggSD/ StyringssentralerSjekk innstilling av varmestyringssystem (romstyring og tidsstyring) og at det virker.Stille inn riktige verdier og juster settpunkt ovnerAutomatisk snøsmeltingSD-anlegg/teknisk romSjekk innstilling av automatikk. Bryter skal stå i auto.OljekjelerFyrromDriftes som før med service 1 gang pr. år. Feing vurderes ved service.VarmepumperTeknisk romKjøleteknisk serviceVarmepumperSD og EOSSjekk at varmepumpe er i drift og les av COPKontakt AFEMT ved alarmer eller redusert COP*.Vannbehandlings- anleggFyrromManuell tilbakespyling og bytte av filterEffekt regulering av el.kjelerSD-anleggOm el.kjelen har effektbegrensning i SD-anlegget så skal denne stå på riktig verdi, stilt inn i fase 2. Riktig grense for hver bygg er oppgitt i de respektive sjekklistene.