Title: 2023.08.30 Ventilasjon 36.04 Loft Industriveien 7 36770148.pdf
Servicerapport Ventilasjon 07.02 Ventilasjons rapportKunde (#10075969) INDUSTRIVEIEN 7 ASFirma Caverion Norge ASAdresseLeder Brevik Tore, ServiflexansvarligIndustriveien 7 6517 Kristiansund NUtførende tekniker (Tekniker) Bjørn Andre Hatlem, 99471900Kontaktperson Yngve SteiraUtstyr 36.04 LoftAdgang og tilkomst til anleggStatus | OKVisuell og mekanisk kontrollStatus | OKTemperatur målingerTemperatur inntak/ før varmegjenvinner (T1) | 17Temperatur etter varmegjenvinner (T2) | 20.5Temperatur tilluft | 18.1Temperatur avtrekk (T3) | 22.5Kontroll av trykkfall og luftmengdeTilluft m³/h (volum) | 7640Avtrekk m³/h (volum) | 8690Trykk total tilluft (Pa) | 130Trykk total avtrekk (Pa) | 155Elektriske målingerStrømmåling tilluft (L1-L2-L3)(A) | 4.4/4 3/4.5Strømmåling avtrekk (L1-L2-L3)(A) | 5.0/4.8/5.1Spenning | 230v;Strømtrekk v.batteri-Trinn 1(A) | 30/30/30v20230310Ordrenummer 36770148Kontrakt nummer 40020482Besøksdato 30.08.2023 - 30.08.2023