Title: +175=364.001_MR001_Jethette.Produktinformasjon.pdf
Løv med kort kastelengde er spesielt utviklet for tilfeller med kort avstand til motst' ende vegg.OPUS kan justeres for optimal tilpasning til hvert enkelt praktiske tilfelle. (Se diagram 25).Diagram 25.Normalt bruksområde for TLK-2kAvstand tll motstående vegg [m]012345678a10Kort kastelengde (Løv)Medium kastelengde (Løv)Lang kastelengde (Kløver)Variabel kastelengde (OPUS)11(Skr'stilte dyserStandard dysestillingrett oppFig. 3. Eksempler p. srømningsbilder med ulike dysestillinger for TLK -zk-V12Dysestilling rett nedDysestilling til sidenKASTELENGDER Diagrammene viser kastelengder til slutthastighet 0,25 m/s, avhengig av type front. Fig. 4 viser typisk strømningsbilde i et kontorlokale, med anbefalt dimensjonering av kastelengder iforhold til normalt komfortkriterium.lsoterme kastelengder int. EN 12238Diagram 26. Kort kastelengde (løv)Loøltl2t1co ø125ø1æ ø2û2,01152030 40 50 60 80 100 120 140 [/s]ou100200300 400 500 [mYhl