Title: Data tester Smestad skole - Detaljert.pdf
Remote: 36-45 29,6 26,7 2,9 499,00Worst Value: Local: 36-45 30,2 26,7 3,5 500,00Remote: 36-45 29,6 26,7 2,9 499,00dB 0501000Local250500 MHzdB 0501000Remote250500 MHzACR-F: PassPair: Value (dB): Limit (dB): Margin (dB): Frequency (MHz):Worst Margin: Local: 12-45 21,9 10,3 11,6 497,00Remote: 12-45 69,2 57,3 11,9 2,20Worst Value: Local: 12-45 21,9 10,2 11,7 500,00Remote: 12-45 22,3 10,2 12,1 498,00dB -20401000Local250500 MHzdB -20401000Remote250500 MHzPS-NEXT: PassPair: Value (dB): Limit (dB): Margin (dB): Frequency (MHz):Worst Margin: Local: 36 28,9 23,9 5,0 496,00Remote: 36 28,4 23,8 4,6 500,00Worst Value: Local: 36 28,8 23,8 5,0 497,00Remote: 36 28,4 23,8 4,6 500,00PS-ACRF: Pass Worst Margin: Local: 12 72,6 61,2 11,4 1,00Worst Value: Local: 45 20,8 7,4 13,4 491,00Remote: 45 72,1 61,2 10,9 1,00Remote: 12 20,6 7,4 13,2 488,00