Title: 76875.pdf
Ekstern på/av Ekstern potensialfri (tørr) kontakt. Lukker for å aktivere systemet. Still inn parameter: Installatørmeny > Ekstern regulering > Ekstern på/av = På5 67 89 1011 12Uteføler (Påkrevd) SIReOTX (inkludert).Tilbakestillingstemperatur Ekstern potensialfri (tørr) kontakt. Lukk for å aktivere nattemperatur. Alltid aktiv.Ekstern alarm INN Ekstern potensialfri (tørr) kontakt. Lukkes for å angi en alarm. Hvis den brukes som filtervakt, still inn parameter: Installatørmeny > Filtervakt > Ekstern filtervakt = På Alltid aktiv.Ekstern rpm 0–10 V DC INN Regulering av viftehastighet 0–100 %. Still inn parameter: Installatørmeny > Ekstern regulering > 0–10 V Vifteregulering = På17 1819 2021 22Dørkontakt (Påkrevd) Ekstern potensialfri (tørr) kontakt. SIReDC (inkludert) eller annen kontakt (f.eks. i BMS eller automatisk dør). Åpen dør = Lukket kontakt Lukket dør = Åpen kontakt