Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
Strømforsyning til installasjoner som skal ha en funksjon under brann og slokking må sikres ved at kabler legges i innstøpte rør med overdekning minimum 30 mm, eller ved at det brukes kabler som beholder sin funksjon og driftsspenning minst 60 minutter.5.11 § 11-11 Generelle krav om rømning og redning1 Bredde på fluktveierYtelseskrav Minst 0,86 mMinst 1,16 m4 Fluktvei i branncellen