Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (13.07 m²)9214.00 lm 94.0 W 7.19 W/m² (1.82 W/m²/100lx)Arbeidsplass Arbeidsfelt 1 Em Emin Emin/Emid (Uo) PosisjonArbeidsfelt396 lx 376 lx 0.95 0.75 mOmgivelser364 lx 218 lx 0.60Bakgrunn392 lx 289 lx 0.74 0.75 mEvalueringsområde 1 BrukerprofilEm Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (1.6H 2.6H)Referanseplan 1.1 Kontorer 5.26.2 (EN 12464-1, 8.2011) Skriving, skriving med skrivemaskin, lesing, databehandling (Ra >80.00) Horisontal 395 lx 289 lx 0.73 0.66 <=17.1(>= 500 lx)(>= 0.60)(< 19.00)Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 133/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202232.012 Kontor3.2 Sammendrag, 2.012 Kontor3.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1Posisjon0.75 mHovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 80 lx 212 lx 181 lx 210 lx 270 lx