Title: +175=364.001_MR001_Jethette.Produktinformasjon.pdf
For sirkulaere kanaler leverer vi lyddemper type LKR i brannisolert utførelse i brannklasse 430 alternativtA60 ihht. Byggeforskrift 1 987.!.YDDATAI tabellen under er statisk dempning for hhv. 430 og 460 vist. Alle data er eksklusive enderefleksjon.Tabell2. Egendernpn¡ng 430, lengde 1200 mrnHz Dim. 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 100 36 46 125 32 44 160 29 36 204 25 33 250 24 21 315 22 29 400 30 27 ât 500 24 630 23 800 2218 14 13 I 7 þ 5 6 5 412 12 I I þ 7 5 5 4 323 22 17 13 12 11 10 16 15 1350 46 40 óJ JÓ 37 42 42 43 4450 45 42 41 44 38 50 47 38 3949 47 45 43 28 37 36 31 21 1936 34Tabell3. Egendempn¡ng 460, lengde 1200 mmHz Dim. 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 100 36 49 125 34 44 160 35 36 204 25 33 2s0 24 21 3'!5 23 27 3l 400 28 500 óo 26 630 37 25 800 35 2417 16 12 10 7 o19 15 19 13 12 12 11 10 10 I25 27 30 23 20 18 12 17 'lô 1450 46 43 41 44 37 50 50 40 4150 50 46 36 33 37 44 44 45 4650 47 45 43 30 37 38 33 25 227 7 Þ 5