Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
PP rør ≤ Ø75mm med veggtykkelse 1.2-6.8mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge siderPVC TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 240 U/C (E 240)Maks lysåpnings- bredde 30mmDEKKEKONSTRUKSJONERPVC-U & PVC-C rør ≤ Ø40mm med veggtykkelse 1.6-3.7mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderKabler ≤ Ø21mm single eller i buntSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge siderPP TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 180 U/C (E 180)Maks lysåpnings- bredde 30mmDEKKEKONSTRUKSJONERPP rør ≤ Ø40mm med veggtykkelse 1.2-1.8mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderKabler ≤ Ø21mm single eller i buntSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0046 & 21/0035Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 11 (37) 2020 12 7Detaljtegninger Protecta® FR AkrylKABEL BRANNMOTSTAND EI 60 (E 120)≥ 50MM DT-ELEMENTER ELLER LIGNENDEMaks utsparing 100x1000mmKabel ≤ Ø21mm