Title: Akkreditert kontroll.pdf
veiledninger for apparater og utstyr6.2 |Apparater og utstyr etter norm, EN, NS Tank: CE 1221 Peller 1SO og er CE-merket Fordamper: CE 06856.3 |Riktig trykk og gasskategori pé utstyr Alle rgr og deler minimum PN 5 PGasskategori: G30/316.4 |PED Samsvarsvurdering Tank: Kategori IV-CPED 97/2 PKategori og modul?7 ELEKTRISKE INSTALLASJONER 15.97.1 |Elarb. som er utenfor produkt er utgrt av NEK 420 manglet, dette blir ordnet med el installatgr. Faut. el. installatgr, -SamsvarserkleeringSkal veere utfgrt ihht. produsentensinstruks og evt. NEK 400 evt. NEK 420(Ex)7.2 |El. utstyr i Ex omréde er ATEX sertifisert Fordamper OK. 113G EXnRIIATAGc PKONTROLL PA ANLEGGET8 GASSBEHOLDER8.1 |Flaskeskap: plassering, avstander N8.2 | Overgrunnstank: plassering, avstander 15.2.2 |Plassert p& betongplate, inngjerdet omrade med Padgangskontroll.8.3 | Fare for statisk elektrisitet, jording 15.10 |Gasstank ikke jordet F8.4 |Nedgravd tank: plassering, avstander 15.2.3 N