Title: +175=324.001_QO001_SGP Membran Sikkerhetsventiler.Produktinformasjon.pdf
Kapasiteten for SGP membran sikkerhetsventiler. I t/4" BarIU2"3t4"2.. SYRts 2.0 2.5 3.0 3.54.0 45 5.0 s.4 6.0Tillatt for kjeleytelse inntil s0 kw (43000 kcal/h)Tillatt for kje leytelse inntil 75 kW (64.500 kcal/h)kV/ kcal/h 315 271000 380 326600 444 38 | 100 508 436800 574 492t00 639 -s47500 697 -598100 768 6-58900 820 706800 867 747600kW kcal/h 436 3745m 525 ,150100 612 525t00 7O2 601800 790 678000 880 7541OO 960 rì24000 l0-59 907800 I 130 973800 l 195 I 030000kV/ kcal/h 650 -58-5000 778 700200 900 7.50000 tot7 915300 n20 960500 1260 1134000 1390 I t92tü) t5t2 t360800 1590 t367400 1700 14ó2000I kjøleanlegget monteres 1 stk. sikkerhetsventil som dimensj oneres i henhold til DIN 4807 blad 4^ (l ltr./kWt):sikkerhetsventilsGP l/2" sGP 3/4" SGP I'' sGP I l/4"Maks ka1500 kv/ 1700 kv/ 3000 kw 4500 kwNRF NR. 562 s0 1l 562 50 t2 562 50 t7 562 50 36 562 50 38 562 50 4t 562 50 43 562 50 44 s62 s0 45 Andre typer og