Title: +135.01=370.002-JP501T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Det foreligger en feil, pumpen stanser umid- delbart. Foreligger feilen i > 5 minutter, økes telleren. Etter det 6. tilfellet av feilen blir dette til en permanent feil og må kvitteres av pum- pen. Ellers starter pumpen igjen automatisk.4DSom feiltype A, men feiltype A har høyere pri- oritet enn feiltype D.3ENøddrift: Advarsel med nøddriftturtall og akti- vert SSM2FAdvarsel – pumpen fortsetter å rotere111.1 Mekaniske feilFeilÅrsakUtbedringPumpen fungerer ikke eller det opp- leves driftsavbruddLøse kabelklemmerKontrollere alle kabelforbindelserDefekte sikringerKontroller sikringene og skift ut defekte sikringerPumpen fungerer med redusert effekt Sperreventilen på trykksiden lukketÅpne sperreventilen langsomtLuft i sugeledningenUtbedre lekkasjer på flensen, lufte pum- pen, skift ut den mekaniske tetningen ved synlig lekkasjeStøy eller ulyder fra pumpenKavitasjon på grunn av for dårlig for- trykk