Title: +175=311.001_KN001_KIMA System.Produktinformasjon.pdf
200I I 7 6 5405\I23898989,53050sannsynlig spillvannmengdel/sOvervannslednlnger' dimensjonering. Overvannsledninger skal dimensjoneres med utgangspunkt i sannsynlig regnvanns mengde. I grunnen skal dimensjonen være minst 75 mm.Overuannsledningens dimensjon skal ikke reduseres i strømningsretningen. Den sannsynlige regnvanns mengden kan beregnes etter følgende formel:1 2346A234682346A234'101 001000Summen av normal mengde l/s ved bolig, kontor, eldreboliger o IQ = is.(y1.A1 +Y2.42+Y3.43+.....)5 10 Summen av normal mengde l/s ved hotel, sykehus, skoler o Is0 100500 1000 4000Diagrammet angir godklent ¡nnvend¡g diameter for spillvannsledning. Den tykke lînjen angir anbefalt dimensjonering. Andre dimensjoner brukes kun ved untakstilfellê.