Title: +038=360.027-#####._04-360.027 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Innmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)Statisk trykkøking i SFPv beregningTemperaturheving p.g.a. vifteMin. hastighetTurtall i SFPv beregningDimensjonerende hastighetMaks. hastighetDimensjonert eleffekt til motor(er)Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffektMotoropsjonMotorbetegnelseAntall motorer/vifter i hver luftretningTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 92,0%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsramme, TilluftStatisk trykkfallDato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000572045InnUt26,016,0°C5083%30,22kW0,148l/minInnUt26,041,2°C5021%7 000 m³/h568 Pa517 Pa0,7 °C280 omdr/min1 608 omdr/min1 650 omdr/min1 890 omdr/min1,76 kW1,60 kW2,40 kW1DOMEL 748.3.492162,9 %