Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
Tabell II.4 Brannmotstandsklasse E 240/EI 240 Multiple gjennomføringer 150 x 355 mm.Rørisolasjon, type, densitetRørisolasjon, tykkelse (mm), lengde, FordelingTykkelse GPG (mm)Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Annet tilleggs- produktRør av støpejern (Multiple) Ø 40 - Ø 58 mm, 3.5 mm ≤ t ≤ 14.2 mm. U/CUisolertUisolertGPG 250Med eller uten bakdytt av steinullRISE Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 TrondheimBesøksadresse Tillerbruveien 202 7092 TillerTelefon 464 18 000E-post / web post@risefr.no www.riesfr.noForetaksnummer NO 982 930 057 MVARISEFR AA-050 FIRESAFE GPG MORTARSide 9 av 32Tabell II.5 Brannmotstandsklasse E 240/EI 120 Multiple gjennomføringer 150 x 355 mm.Rørisolasjon, type, densitetRørisolasjon, tykkelse (mm), lengde, FordelingTykkelse GPG (mm)Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Annet tilleggs- produktRør av støpejern (Multiple) Ø 59 - Ø 75 mm, 3.5 mm ≤ t ≤ 14.2 mm. U/CUisolertUisolertGPG 250