Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
I følgende tilfælde kan du anvende den analoge indgang til tilslut- ning af eksterne sensorer med henblik på at optimere pumpens ydelse:Funktion/reguleringsformSensortypeVarmeenergimonitorKonstant temperaturTemperatursensorDifferenstemperaturKonstant trykDifferenstryktransmitterNår der anvendes en differenstryktransmitter til at regulere flowet, skal du sørge for at pumpen er ind- stillet til at køre i konstanttryktilstand, og at "Diffe- renstrykregulering" er blevet aktiveret i "Analog ind- gang"-menuen på pumpens betjeningspanel. Se afsnit 8.7.6 "Analog indgang".2 1 6 01 2 2 35 0 M T2 1 6 08 4 9 25 0 M T31)K D(k s n a DD a n s k(D K)124VINVccSignal2Fig. 51 Eksempler på eksterne sensorerPos.Sensortype1Kombineret temperatur- og tryksensor, Grundfos type RPI T2. 1/2"-tilslutning og 0-10 V signal.2Tryksensor, Grundfos type RPI. 1/2"-tilslutning og 4-20 mA-signal.Du finder yderligere information i afsnit 11.4 Eksterne sensorer.BMS