Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Tryck eller bänd aldrig mot någon del av höljet (paneler, stolpar, framsidans åtkomstdörrar) på enheten. Det är bara fundamentet till enhetens ram som är konstruerat för att klara sådana påkänningar.9Innan kylanläggningen startas måste hela installationen, inklusive kylanläggningen, verifieras mot installationsritningarna, måttritningarna samt systemets rördragnings- och instrumenteringsdiagram och kopplingsscheman.Vid dessa kontroller måste gällande, lokala föreskrifter följas. För de fall där de nationella föreskrifterna inte ger några närmare instruktioner hänvisar vi till standarden EN 378 enligt följande:Yttre visuella installationskontroller:Kontrollera att maskinen är fylld med köldmedium. Kontrollera på enhetens märkplåt att ”transporterad vätska” är R410A ochinte kväve. Jämför hela installationen med kylanläggnings- och kraftmatningsdiagrammet.