Title: Målerapport System 360.009_360.019_360.028.xlsx
IDRIFTSETTING WISE LUFTMENGDE FUNKSJON Rom Merking Type Nodeadresse Tilluft/Avtrekksluft Min. luftmengde (m3/h) Maks. luftmengde (m3/h) SMB SMA Kjøleutgang Varmeutgang CU-trykk-/luftmengdegiver CU ekstern temp.giver Modbus trykk-/luftmengdegiver Luftmengderegulering Målt ved 100% pådrag Sign. Navn Testet 9-3XX Korridor +09=360.019-SK405 WISE Damper a 160 9232 T 39.6 119.999886 9-010 Stillerom +09=360.019-LD405 WISE Parasol a 592-B-PF-160 9226 T 41.104801 119.999886 98 9-012 Hette oppvask +09=360.019-SQ505 WISE Damper a 315 9247 A 180 2808 790 9-013 Hette kjøkkenøy +09=360.019-SQ401 WISE Damper a 315 9237 T 180 1569.999573 1620 9-013 Hette kjøkkenøy +09=360.019-SQ404 WISE Damper a 315 9238 T 180 1569.999573 1640 9-013 Hette kjøkkenøy +09=360.019-SQ501 WISE Damper 550-250 Rect Special 9239 A 416.159995 2374.999146 1750 9-013 Hette kjøkkenøy +09=360.019-SQ502 WISE Damper 550-250 Rect Special 9240 A 416.159995 2374.999146 1750 9-013 Hette kjøkkenøy +09=360.019-SQ402 WISE Damper a 315 9248 T 180 1040.000427 980