Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
MANUAL FOR ALARMER OG INFORMASJONSMELDINGERRX/PX/CX/SDGOLD Generasjon FFra og med programvaren 1.25Innhold1. Alarmbeskrivelse med fabrikkinnstillinger ........... 32. Informasjonsmelding ............................................ 22Dokumentets originalspråk er svensk2www.swegon.coml1. Alarmbeskrivelse med fabrikkinnstillinger Stopp Prioritet Forsinkelse . Alarmtekst r n m r a AFunksjon0=blokkert0=drifts=sekundA=A-alarm1=Stoppm=minuttNullstilling0=manuell1=automatiskB=B-alarmh=timeAlarmgruppe 1: Brannalarm1:11:21:3EKSTERN BRANNALARM NR. 1 UTLØST For brannvernfunksjon tilkoblet klemme 6-7. EKSTERN BRANNALARM NR. 2 UTLØST For brannvernfunksjon tilkoblet klemme 8-9. INTERN BRANNALARM UTLØST Aggregatets tilluftstemperaturgiver måler mer enn 70 °C og/ eller aggregatets avtrekkslufttemperaturgiver måler mer enn 50 °C. Funksjonen må aktiveres manuelt.A1)A1)A1)1113 s3 s3 s000