Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
Generelle tekniske- og operasjonelle betingelser, og også drifts- og tilbakespylingsstrømmer, er i henhold til betingelser gitt for EnwaMatic® i Tab 2 og Tab 3 (avsnitt 2.3).Maksimum glykolinnholdet i et system behandlet med EnwaMatic® BAF er 35% (vol%). For systemer med høyere innhold av glykol, vennligst ta kontakt med ENWA for en spesifikk prosjektvurdering.9.2.3 KontrollenhetenEnwaMatic® BAF er kontrollert av en Programmerbar Logisk Styringsenhet (PLS). Den kontrollerer ventilene på EnwaMatic® BAF systemet slik at tilbakespylingssekvensen utføres automatisk.PLSen kan også generere en alarm, hvis det av en eller annen grunn, gjøres en ufullstendig tilbakespylingssekvens eller at ventilene ikke åpnes/ lukkes som de skal i en programsekvens.Kontrollenheten kan tilkobles et sentralt driftstyringssystem (Building Management System, BMS/SD) som en opsjon (Vedlegg A).# 54/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 2015b: 300 mmh: 400 mmd: 210 mmPos. hBeskrivelse skapets høydeDimensjon (mm) 400