Title: 8512-5025 Konfigurasjon 36.02-1 (1).pdf
7000 m3/s 0 m3/s 600s ikke alarm7000 Pa 0 Pa 600s ikke alarm7000 Pa 0 Pa 600s ikke alarm7000 m3/s 0 m3/s 600s ikke alarm100000 -5 600s ikke alarm40000 m3/s -64 m3/s 3600s ikke alarm40000 m3/s -64 m3/s 3600s ikke alarm2 °C -64 °C 3600s Varsl.(C)101 % 50 % 600s Lav (B)Fabrikkinnstilling Egen innstilling8512-5025 Konfigurasjon 36.02-1Døli SykehjemTill.temp. brann Alarmforsinkelse Alarmklasse Fral.temp. brann Alarmforsinkelse Alarmklasse Drifttidsalarm vifte Alarmforsinkelse Alarmklasse Avviksalarm TF Alarmforsinkelse Alarmklasse Avviksalarm FV Alarmforsinkelse Alarmklasse Avviksalarm till.temp. Alarmforsinkelse Alarmklasse