Title: 310-Aiwell controll.pdf
2,5mm2 InstallasjonskabelAlle Bus kablerCat 6 4x2x0.5 skjermet, (3 ledere til + tvinnes sammen, og 3 ledere til - tvinnes sammen)NB! Skal være revolvert kabel!1 par brukes til BUS signal A og BAlle kabler må kobles som følgende:Pinne navn A B 24V 0VKabel farge Cat 6 Grønn Grønn/Hvit Blå-Brun-Orange, samles sammen Blå/Hvit – Brun/Hvit – Orange/Hvit, samles sammenNB! Meget viktig at BUS kabel blir montert rett i Aiwell utstyr, (ikke via skinne i tavler) Viktig: Det skal alltid monteres en 120 Ω (0,6W) motstand mellom pinne A og B på siste Sensor Interface. Dette for å slutte kretsen. Uten denne vil buss-signalene bli forvrengt, så kommunikasjonen kan feile. Spesielt på lange kabler.Eksempel bilde av tilkoblinger1.3 Temperatur begrensningerMinimum og maksimum operasjonstemperaturer er angitt i tabell under.System Unit