Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
31:7 TRYKKREGULERING, AVREKKSLUFTTRYKK UNDER BØRVER-B03)20 m0DIENS ALARMGRENSE Kanaltrykk avtrekksluft har understeget børverdien med mer enn 10 %, i over lengre tid enn 20 minutter (hvis trykkgivere er tilkoblet).31:8 TRYKKREGULERING, AVREKKSLUFTTRYKK UNDER BØRVER-B03)20 m0DIENS ALARMGRENSE Kanaltrykk avtrekksluft har oversteget børverdien med mer enn 10 %, i over lengre tid enn 20 minutter (hvis trykkgivere er tilkoblet).Alarmgruppe 32: ReCO2/Intermittent nattvarme 32:1 ReCO2, I/O-MODUL NR. 0 KOMMUNIKASJONSFEILA03)10 s1Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med I/O-modul nr. 0.32:2 ReCO2, TRYKKGIVER NR. 0 KOMMUNIKASJONSFEILA03)10 s1Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med trykkgiver.32:3 ReCO2/INTERMITTENT NATTVARME, OVERVÅKING AVB03)10 m0SPJELD FOR RESIRKULERT LUFT UTLØST Spjeldmotor går ikke til riktig posisjon. Posisjonssignalene ut fra spjeldet er ikke lik styresignalene inn.