Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
ALARM 6Fehlfunktion der Kondensatablaufpumpe (wenn vorhanden)Wenn Pumpe/Kontakt innerhalb des Geräts:Der Kontakt ist 10 aufeinander folgende Sekunden geöffnetWenn Pumpe/Kontakt außerhalb des Geräts:Der Kontakt ist noch aktiv, auch nach dem 4. ablesenALARM 7UV-Lampe (wenn vorhanden) ist defektALARM 8Kommunikationsfehler mit einer Fernbedienung (CRC2, ZUI),wenn der Fehler nach 3 aufeinander folgenden Versuchen noch bestehtALARM 9Kommunikationsfehler mit der MastereinheitWenn nach 10 Minuten das Ergebnis der „Temperaturprüfung“ nicht empfangen wird.ALARM 10Kommunikationsfehler mit der LeadereinheitWenn nach 10 Minuten das Ergebnis der „Temperaturprüfung“ nicht empfangen wird.ALARM 11Meldefehler vom CO2TvocWenn nach 10 Minuten keine CO2Tvoc Meldung von der Leadereinheit empfangen wirdALARM 12Kommunikationsfehler mit dem Master ZoningWenn nach 10 Minuten kein Zoning-Wert von der Mastereinheit empfangen wirdALARM 13Wartung ist fälligALARM 14EEPROM Fehler