Title: Dronning Maud 1-3 360.018 8 etg Kontroll måling.xlsx
ANLEGG : Dronning Maud 1-3 8 etg Dato : 2020-11-11 00:00:00 SYSTEM : 360.018 Ref. : Harald Jensrud TILLUFT TILLUFT AVTREKK ANMERKNING ROM NR. Prosjektert Målt Avvik Prosjektert Målt Avvik m3/h m3/h % m3/h m3/h % Korridor 301 400 399 -0.25 Heislobby309 80 79 -1.25 Kontor 124 420 418 -0.47619 Kontor 123 230 234 1.73913 Kontor 122 400 421 5.25 Kontor 121 140 140 0 Kontor 120 140 141 0.714286 Kontor 119 140 139 -0.714286 Kontor 118 140 139 -0.714286 Kontor 117 140 140 0 Kontor 116 140 140 0 Kontor 115 220 223 1.363636 Kontor 114 220 228 3.636364 Kontor 113 140 140 0 Kontor 112 120 121 0.833333 Kontor 111 140 141 0.714286 Gard 009 140 146 4.285714 Møte 007 440 454 3.181818 Møte 006 440 449 2.045455 Møte 005 320 317 -0.9375 Avlast Kjøkk 120 122 1.666667 Forrom 414 400 401 0.25 Wc 410 100 77 -23 Kanalvifte potmeter på maks! Wc 411 100 77 -23 Kanalvifte potmeter på maks! Wc 412 100 77 -23 Kanalvifte potmeter på maks! Wc 413 100 77 -23 Kanalvifte potmeter på maks! Forrom 401 650 651 Wc 408 100 77 -23 Kanalvifte