Title: DM 1-3 Integrasjonstest Baffelkurs varme.pdf
Prosjekttittel:Tittel:RevisjonDatoLeverandørs logo:Oppdragsnummer:12154Dronning Mauds gate 1-3Integrasjonstest tekniske anlegg system 320.102 Baffelkurs varmeRevideringen gjelderLagetKontrollert GodkjentAntall sider:Side: 1 av 3Fag:Fase:Revisjon:Utførelse12.05.202118.04.2021Prosjekt: Formål:Dato: Tidsrom:Dronning Mauds gate 1-3 Integrasjonstest Baffelkurs varme 12.05.2021 08.00-15.00Navn Kenneth Myhre Kjell LundGjennomføring / Hendelser (scenario) 320.102 Baffelkurs varme Varme plan 3-111. 30 Røranlegg Hendelse:SystemEndre settpunkt på temperaturgiver. utekompensert kurve320.102 Baffelkurs varmeStyring fra SD-anlegg 320.102 Baffelkurs varmeIntegrasjonstestFirma GK Inneklima Oslo-Akershus Rørleggerbedrift ASSammendrag fra test Kursen regulerer og virker som den skalObjektPumper: 320.201-JP401, 320.201-JP402 . Temperaturgiver: 320.102-RT402 regulering tur sekundær Utetemperaturgiver: 320.001-RT901 Reguleringsventil 2-veis: 320.102-SB501