Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
Backwash (TILBAKSPYLING)Alarm reset (NULLSTILL ALARM)EESCAPE tast: gå tilbake til forrige skjerm/ meny.FStatus field 1: On/Off – Run/StopGStatus field 2:“INGEN ALARM”“ALARM”HDato og tidIVentilposisjoner (ventil A, B og ventil C)J“Enwa Water Treatment” (EWT) menyKBAF tastFig 37: EnwaMatic® BAF kontrollenhetens betjeningspanel# 67/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 20159.8 DriftsinstruksjonerFig 38 viser hvordan man skal navigere mellom de ulike skjermbildene/ menyene når EnwaMatic® BAF er i drift.9.8.1 Å sette i drift/ stoppe EnwaMatic® BAF vannbehandlingNår det ikke er vannstrøm gjennom EnwaMatic® BAF enheten (ventil C er stengt) viser skjermen (Fig 38, 1) “Off/Stop” i statusfeltet. Når det ikke er vannstrøm gjennom enheten vil EnwaMatic® BAF vannbehandling være deaktivert..Prosedyre (Fig 37)TrinnBeskrivelseTrykk på menytasten “ON” (D). Ventil C åpnes.1