Title: DM1-3-HEA-8_5-D-Luftinntak-avkast.REV01.pdf
For noen av kombinasjonene av tradisjonell avkastrist og inntak er årsmidlet kortslutning lavere enn for en gjennomsnittlig verdi på en avlesningssirkel med en distanse 10 m fra avkast. For de resterende kombinasjonene er årsmidlet kortslutning ved inntak lavere enn den maksimale konsentrasjonen målt langs avlesningssirkelen. Slik vi vurderer standarden anser vi at den prosjekterte lokasjonen for inntakene tilfredsstiller BREEAM-kravet.Det konkluderes derfor med at kortslutningskravet i BREEAM er overholdt.n:\519\10\5191019\4 resultatdokumenter\41 rapporter\cfd analyse dronning mauds gate 1-3 - breeam hea 8.docx2020-01-13 | Side 20 av 27CFD analyse Dronning Mauds gate 1-3 BREEAM Hea 8 Oppdragsnr.: 5191019 Dokumentnr.: CFD-01 Versjon: 025 Vedlegg A – Sammenligning konsentrasjoner avkastluft,jethetter mot BREEAM-referanse5.1 Avkast 01 (360.010)JethetteBREEAM-referanseFigur 19: Årsmidlet konsentrasjon av avkastluft fra avkast 01 (360.010). NB: logaritmisk skala.