Title: +038=433.000-NI003._02-Testrapport elektriske anlegg - DM3.E3.433.11.01, Pareto plan 11.pdf
R: >200MQ Um: 263VUiso: 250VGrenseverdi: 1MQ10 | Dronning M.g.1-3 / E.433.11.01 TN-S / Sikring 002 GODKJENT *11.03.2020 09:54SPENDINGUln: 236VUlpe: 236VUnpe: 0OVf: 50.0HzR ISO GODKJENTR: >200MQ Um: 263VUiso: 250VGrenseverdi: 1MQDronning M.g.1-3 / E.433.11.01 TN-S / Sikring 006 GODKJENT * MNOSINZ 020 ETR0E 0SPENDINGUln: 234VUlpe: 234VUnpe: 0OVf: 50.0HzilR ISO GODKJENT R: 3.78MQ Um: 262V Uiso: 250V Grenseverdi: 1MQ Dronning M.g.1-3 / E.433.11.01 TN-S / Sikring 007 GODKJENT * 11.03.2020 10:14 SPENDING Uln: 234V Ulpe: 234V Unpe: 0Vf: 50.0HzR ISO GODKJENTR: >200MQ Um: 263VUiso: 250VGrenseverdi: 1MQg.13 / GODKJENT12:26SPENDINGUln: 234VUlpe: 234VUnpe: 0Vf: 50.1HzR ISO GODKJENTR: >200MQ Um: 262VUiso: 250VGrenseverdi: 1MQDronning M.g.1-3 / E.433.11.01 TN-S / Sikring 010 GODKJENT * 11.03.2020 10:05SPENDINGUln: 236VUlpe: 236VUnpe: 0Vf: 50.0HzR IS0 GODKJENTR: >200MQ Um: 262VUiso: 250VGrenseverdi: 1MQ