Title: +038=370.101-OE001T_07-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Installerings- og brukerveiledning.pdf
3.1 Montering av kuplinger og kort direktefølerer på flowmåleren Flowmålere og alle monterte blindplugger kan benyttes i forbindelse med både PN16 og PN25. Flowmåleren er tilgjengelig med enten PN16- eller PN25-merking etter ønske. Eventuelle forlengere og kuplinger kan brukes til både PN16 og PN25. I forbindelse med flowmålere med nominelle dimensjoner på G¾Bx110 mm og G1Bx110 mm, må det kontrolleres at det er tilstrekkelig med gjenger. Kuplinger og pakninger er montert som vist på figuren. Pass på at du plasserer pakningen riktig i fordypningen av gjengen som vist i detaljutsnittet i figuren.PakningMoment ca. 4 NmPakningKamstrup A/S • 55122084_B1_NO_2019-087MULTICAL® 6033.2 Montering av ULTRAFLOW® ≤ DN12590° 90°90° 90°90° 90°90° 90°Flowmåleren kan monteres horisontalt, vertikalt eller i en vinkel.Max. 45°Max. 45°