Title: +038=360.000-NI001._65-DM1-3. 360.010 (10 etg) R&H - Målerapport.pdf
MÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01 Blankett nr.: 68-091ANLEGG : Dronning Maud 1-3 SYSTEM : AHU 360.010 RomROM NR.10-009 Kjøkken 10-010 Møterom 10-012 Kontor 10-013 Kontor 10-014 Stillerom 10-015 Kontor 10-109 Taiga 10-110 Resepsjon 10-111 Møterom 10-112 Møterom 10-113 Kontor 10-114 Kontor 10-115 Kontor 10-116 Åpent kontorlandskap 1 10-116 Åpent kontorlandskap 2 10-309 Sluse 3 10-410 Forrom 10-411 HCWC Toalettkjerne/KjøkkenTILLUFT Prosjektert Målt m3/h 289 218 163 290 130 288 670 295 222 490 162 164 155 478 698m3/h285 200 150 250 120 250 600 260 200 435 140 140 140 400 600 80 350 635377 666AVTRE Avvik Prosjekt Målt m3/h m3/h%1,40 9,00 8,67 16,00 8,33 15,20 11,67 13,46 11,00 12,64 15,71 17,14 10,71 19,50 16,337,71 4,88Total5 2355 7559,9300KVALITETSHÅNDBOK Randem Hübert A/S - Stansevn. 11, 0975 OSLO - Telefon: 22 90 07 00 - Telefax: 22 90 07 10 E-mail: service@hybra.noDato : Ref. :Avvik %30.01.2020ANMERKNINGVentil mangler