Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
pulire o sostituire il fil tro del l'a ria dell'unità interna. - pulire e liberare da eventua li ostru zio ni la ba ci nel la e lo sca ri co del- la con densa dell'unità.con trol la re il ser rag gio dei con tat ti elet trici.Manutenzione straordinaria • Il quadro elettrico è facilmente accessibile.L'ispezione o la sostituzione dei componenti interni quali: motoventilatore, batteria di scambio termico, pompa scarico condensa, galleggiante di sicurezza, sonda batteria, riscaldatore elettrico (se montato), richiedono la rimozione della bacinella di scarico condensa.Rimozione bacinella scarico condensa • Durante le operazioni di rimozione della bacinella di raccolta condensa proteggere con un foglio di plastica il pavimento sottostante l'unità, dall'acqua di condensa che accidentalmente potrebbe cadere.Rimuovere l'assieme cornice-griglia svitando le viti. • Svitare le 4 viti di fissaggio staffe ai lati della bacinella e rimuovere la bacinella di scarico condensa con cautela.