Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
A1)13)4)3 s017:6246Kontroller innstillinger av reguleringsparametere, i og med at denne alarmen kan oppstå hvis veksleren har kommet i selvlukking som forårsaker hyppige start og stopp. 3 sekunder alarmforsinkelse ROTERENDE VARMEVEKSLER, MOTORSTYRING UNDERSPENNING Lav matespenning til den roterende varmevekslerens motorstyring.A1)13)4)3 s017:7247Kontroller innkommende spenning til aggregatet samt utgående spenning fra transformator. Spennin- gen skal ikke komme under 36 V -10 %. 3 sekunder alarmforsinkelse ROTERENDE VARMEVEKSLER, MOTORSTYRING OVERSPENNING Høy matespenning til den roterende varmevekslerens motorstyring.A1)13)4)3 s017:8248Kontroller innkommende spenning til aggregatet samt utgående spenning fra transformator. Spennin- gen skal ikke være over 36 V +15 %. 3 sekunder alarmforsinkelse ROTERENDE VARMEVEKSLER, MOTORSTYRING OVERTEMPERATUR Høy intern temperatur (90 °C) i den roterende var- mevekslerens motorstyring.A1)13)4)3 s0