Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Kontrollera att med hjälp av snabbtestfunktionen att förångar- och kondensorpumparna fungerar som de ska. - Kontrollera funktionen hos kylfläktar, frekvensomvandlare och kondensorpumpar.Kontrollera att med hjälp av snabbtestfunktionen att förångar- och kondensorpumparna fungerar som de ska. - Kontrollera funktionen hos kylfläktar, frekvensomvandlare och kondensorpumpar.VattenkretskontrollerGör ett täthetstest på kretsen.Service CUtför de åtgärder som ingår i Service B.KöldmediekretsKontrollera att kretsen inte läcker och att det inte finnsnågra skador på rörledningarna.Utför ett oljekontamineringsprov. Förekommer det spår av syra, vatten eller metallpartiklar ska du byta ut oljan i kretsen.Kontrollera åtdragningen av expansionsventilenstermostatmekanism.Drifttest vid fullast. Fastställ, förutom de kontroller som ingår i Service B, skillnaden mellan den utgående v a t t e n t e m p e r a t u r e n o c h d e n m ä t t a d e förångningstemperaturen.