Title: +038=433.002-FS016._09-Tavlebyggeren Testskjema.pdf
Verifikasjon av beskyttelsesleders effektivitet:Dette gjgres ved at motstanden mellom beskyttelsesleder og utsatte ledende deler males med instrument som gir en teststrgm p& minimum 10A gjennom en impedans pa 0,10hm Motstanden skal ikke overstige 0,10hmVerifikasjon av beskyttelsesleder Ihht EN 61439:Milested ——_ JOK | [Kommenter Fovedjord —Jordskinner T kabeffelt || Dgrer - jord ]Hgyspenningsprgving: Utfgres pa all hovedstrgm med alle vern pa. All styrestrgm, overspenningsvern, instrumentering og kWh-malere ma vaere avslatt eller| frakoblet fgr test! | Prgven anses som bestatt hvis det ikke forekommer gjennomslag eller overslag og grgnt lysProvespenning 300<Ui<690V 1890V||| : Kommentar||Isolasjonsmaling: Det skal utfgres isolasjonsmalinger mellom strgmkretser og utsatt deler med en malespenning pa 500V. Kravet er min 10000hm/V[ KVR V2NR VAN]]:|:!:%2jordL3jord