Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
Steder med direkte og vedvarende eksponering over for marine atmosfærer.I lokaler hvor saltsyre (HCI) kan danne syreholdige aerosoler som for eksempel kan sive ud af åbne beholdere eller behol- dere der hyppigt åbnes eller udluftes.Ovennævnte anvendelsesformål betyder ikke at MAGNA3 ikke må installeres. Det er dog vigtigt at pumpen ikke installeres direkte i disse miljøer.Varianter af MAGNA3 i rustfrit stål kan bruges til pumpning af svømmebadsvand. Se afsnit 6.2 Pumpemedier.For at sikre tilstrækkelig køling af motor og elektronik skal føl- gende krav overholdes:Placér pumpen på en sådan måde at den bliver tilstrækkeligt kølet.Placér pumpen på en sådan måde at den bliver tilstrækkeligt kølet.Omgivelsestemperaturen må ikke overstige 40 °C.3.1.1 KøleanlægVed køleanlæg kan der dannes kondens på pumpens overflade. I visse tilfælde er det nødvendigt at montere en opsamlingsbakke.12345678Fig. 3 Anbefalet værktøjPos.Værktøj1Skruetrækker, lige kærv2