Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.HORISONTAL LINEÆRE FUGER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 240)I EN ≥ 150MM VEGG ELLER MELLOM VEGG OG DEKKEMaks fuge- bredde 30mmSteinull dybde ≥ 20mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarendeFR Akryl dybde ≥ 25mmHORISONTAL LINEÆRE FUGER BRANNMOTSTAND EI 120 (E 240)I EN ≥ 150MM VEGG ELLER MELLOM VEGG OG DEKKEMaks fuge- bredde 30mmProtecta Mineralfiber BIO dybde ≥ 48mm eller tilsvarendeFR Akryl dybde ≥ 25mmVERTIKAL LINEÆRE FUGER BRANNMOTSTAND EI 120 (E 120)