Title: +038=360.014-#####._03-360.014 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
1074 W/(m3/s) 148 m2s/h 1070 Pa 9,7 m/s 73 kg 82/79 dB Oktav medelfrekvens 1) 63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz74/78/84/78/76/74/70/67 dB Utlopp LwOkt8 74/77/83/77/71/66/63/61 dB Inlopp LwOkt5Den oktava ljudeffektnivån kan uppgå till högre värden i medelfrekvensbanden än angivet.1) Nätspänning Nätfrekvens (fN) Nätspänning (UN) Motordata Fas-Spänning-Frekvens Byggstorlek-Poltal Effekt (PN) Varvtal (nN) Ström (IN) Begränsningar Max. fläktvarvtal (nvmax) Max. driftfrekvens (fmax) Temperaturområde transportmedium (tmin ...tmax) ErP-data vid optimal verkningsgrad och densitet 1,20 kg/m^3 Mätning- / Verkningsgradskategori Status varvtalsreglering Systemverkningsgrad (ETAopt) Målvärde, verkningsgrad (Nist) Erforderligt målvärde för verkningsgrad 2013 / 2015 (N) Flöde (Vopt) Tryckökning (dpopt) Fläktvarvtal (nvopt) Motor, ineffekt (P1opt)50/60 Hz3~ 380-480 V3~400-158 V-Hz150-70 / IE5-102.80 kW 1900 min-1 7,0 A2350 min-1 196 Hz -20...40 CA / statiskt integrerad varvtalsreglering77,6 % 83,5 58 / 61