Title: 32 Expansjonskar Sekundær side.pdf.pdf
Spesiﬁkk vannvolum, tabell 4. Systemdesign, beregning av innhold. Installert varme effekt i kW.VeEkspansjonsvolumEN 12828Ve = e · VseEkspansjonskoefﬁsient for tmax , tabell 1Vwr VannreserveEN 12828Vwr ≥ 0,005 · Vs ≥ 3 Lp0 Minstetrykk 2)Nedre grenseverdi for trykkvedlikeholdp0 = Hst/10 + 0,2 bar ≥ pzHst pzStatisk høyde Minimum nødvendig trykk ved utstyr. Eks. NPSH ved pumpe eller kjelepa Min. driftstrykkpa ≥ p0 + 0,3 barLaveste grense for opti- mal trykkvedlikeholdStaticoPFTrykkfaktorPF = (pe + 1)/(pe - p0)pe Maksimalt trykkØverste grense for opti- mal trykkvedlikehold Oppvarming: Kjøling:EN 12828pe ≤ psv - dpsvcSWKI 93-1 pe ≤ psvs/1.3pe ≤ psv - dpsvcpsvsdpsvsc dpsvsc dpsvscResponstrykk sikkerhetsventilSikkerhetsventilens toleransetrykk = 0,5 bar for psvs ≤ 5 bar 4) = 0,1 · psvs for psvs > 5 bar 4)VN Nominelt volum 5)EN 12828 SWKI 93-1 VN ≥ (Ve + 1.1 · Vgsolar 6) + 2 3) ) · PF