Title: +038=66.009-##003._02-5DB - Brukermanual.pdf
premereeper 4 sec; il display visualizza “SP”Per selezionare un parametro:premereoPer modificare il valore di un parametro:premerepremereoentro 15 spremereo non operare per 15 sPer uscire dalla procedura:premereeper 4 sec o non operare per 60 sec.Parametri di configurazioneLABEL SPMIN. r1MAS. r2U.M. °C/°F (1)SETPOINT DI LAVORO setpoint di lavoroLABEL CA1 P0 P1P2MIN. -25 0 00MAS. 25 1 11U.M. °C/°F (1) - -INGRESSI DI MISURA offset sonda cella tipo di sonda (0=PTC, 1=NTC) punto decimale grado Celsius (per la grandezza visualizzata durante il normale funzionamento) (1=SI) unità di misura temperatura (2) (0=°C, 1=°F)9MIN. 0.1 -99 r1MAS. 15 r2 99U.M. °C/°F (1) °C/°F (1) °C/°F (1)REGOLATORE differenziale del setpoint di lavoro minimo setpoint di lavoro massimo setpoint di lavoroMIN. 0 0MAS. 240 240U.M. min minPROTEZIONE COMPRESSORE ritardo compressore dall’accensione dello strumento durata minima dello spegnimento del compressore