Title: +038=360.000-LC007T_03-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Drifts- og vedlikeholdsinstruks.pdf
Design Designet av den hydrauliske kretsen er essensielt for å sikre riktig drift for systemet. Dreneringspunkter må derfor plasseres riktig og i tilstrekkelig antall. Filtersiler må også plasseres i kretsen, i tillegg til lufteventiler på høyeste punkter på kretsen. Balanse ventil (type TA-ventil eller til- svarende) og avstengingsventiler på hver coil ved behov.Filtrering Et effektivt filtreringssystem, med en effektivitet på 0.5mm, bør plasseres på både inngående og utgående vann.Skylling av systemet Hele vannkretsen må skylles igjennom og fylles med behandlet vann for å hindre opphoping av slagg og urenheter i kretsen. Når kretsen skylles igjennom, åpne termisk ventil / 3-veisventil på enheten for å hindre at urenheter legger seg i coilen.2 alternativer for åpning av 3-veis termisk ventil:o Fjern servomotoren og sett på hetten, som vil føre til at trykkpåføres akseltappen og ventilen åpneso Still på regulator for reguleringsventilen slik at ventilen åpner