Title: Anleggskontrakt-Telenor 03.07.2015.pdf
EntreprenorGodkjentForfatter Godkjent avSystembeskrivelse:System for distnibusjon av DC380V 1l RRU installasjoner fra et sentralt ikerettersystem.DC-48V fra sitens likerettersvstem transformerestil DC380V, som vianye eller eksisterende kabler forsyner en enhet ved RRU ene som transformerernedtil DC-48V igen Det hoyere spenningsnivietkrever ved max.6 stk RRU pr sektorkun 1 stk DC380V kabelpr. sektor. og tillater betydeliglengre avstand mellomhikerettersystem og RRU plasseringErstatter DC- 48V distnbusjon ved middels til lange avstander, og eliminerer montage av eget hikerettersystemved RRU ene. Stor fordel athele radiosystemet BBU-RRU forsynes fra samme battenback-up og derved har samme gangtid ved strombrudd Dette forenkler ogsi beregning installasjon av nodvendigbattenkapasitet, i forholdtil myndighetskravet tilback-up tidRRU mas 63tkOutdoor remote unitFPS 1500W 4.8 5tk ’DC380V kabelSentral Office unitFPS TSOW 243tkRevidert 03.07.2015 HFVtelenorSide 13 av 56Dokumentmal dato: