Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
Monteer het vat in de retourleiding, zo dicht mogelijk bij de ketel, aan de zuigzijde van de pomp. Monteer het vat zo dat het water erin niet mee kan circuleren. 1. Breng PTFEtape (G) (gebruik geen hennep!) aan op de aansluiting6. Als de watertemperatuur gedaald is tot ca 50 °C de installatie bijvullen tot 0,3 bar boven de voordruk van het expansievat. Let op dat de vulslang ontlucht is.6. Als de watertemperatuur gedaald is tot ca 50 °C de installatie bijvullen tot 0,3 bar boven de voordruk van het expansievat. Let op dat de vulslang ontlucht is.van het expansievat. (fig. 5)2. Sluit het expansievat aan op de installatie (Flexconsole, T-stuk of expansieleiding).2. Sluit het expansievat aan op de installatie (Flexconsole, T-stuk of expansieleiding).3. Onderhoud en service4. DemontageAanbevolen wordt het expansievat jaarlijks te laten controleren door gekwalificeerd personeel.