Title: Brukerhåndbok for styresentral.pdf
Tabel for SVM 24V-5A/8A tilladelig spændingsfald 15% = 3,6VSprinklerfunktion: DIP 9 On - der træder en speciel funktion i kraft, som bruges, hvor der er installeret sprinkleranlæg. Med denne funktion aktiveret, lukkes aktuatorudgang, hvis røg-/termomelder indgang aktiveres. Hvis brandtryk aktiveres, åbnes aktuatorudgang.Strøm- forbrug pr. gruppe i ampere2x1,5 mm²2x2,5 mm²Kabeltværsnit og antal ledere4x1,5 mm² (2x1,5+2x1,5)4x2,5 mm² (2x2,5+2x2,5)2x6 mm²