Title: Døli Sykehjem - Styrings-skjemaer (1).pdf
Vannbatteri kulde styres i sekvenser. Ved økende kuldebehov åpnes ventildyse SV2.Roterende varmeveksleren styres i sekvenser. Ved driftsfeil på varmeveksleren aktiveres en alarm.Varmebatteri styres i sekvenser. Ved økende varmebehov åpnes ventildyse for mer varme. Ved behov kan ventildyse, SV1, åpnes etter en utetemperaturavhengig kurve for å forvarme batteriet ved oppstart. Frostmåler, GT8, overtar reguleringen av ventildyse, SV1, ved frostrisk. Synker temperaturen ytterligere, stopper aggregatet og en alarm aktiveres. Ved stoppet aggregat holdes varmebatteriets temperatur konstant. Vid stoppat aggregat konstanthålls värmebatteriets returtemperatur.No.REVISIONSIGN.DATERA 2015-11-13 15:00:28TRYKKREGULERING: Trykkmåler GP3 og GP4 holder lufttilførselen i til- og fraluftkanalen konstant via respektive frekvensomformere. Hvis tilførsel avviker fra utregnet verdi etter innstilt tid, aktiveres en alarm. Aktuell luftstrøm i til-/fraluftkanalene avleses via håndterminalen.