Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Minsta flöde för maximal tillåten temperaturskillnad vid minimal utgående köldbärartemperatur T Enheter utan pumpmodulMinsta flöde för maximal tillåten temperaturskillnad vid minimal utgående köldbärartemperatur5.7 - Minsta vattenmängdOavsett system anges vattenkretsens minsta volym i nedanstående tabell:61WG/30WG/30WGA storlek202530354045Endast vattenl538807107713461615183061WG/30WG/30WGA storlek5060708090Endast vattenl26935944953861061WG/30WG/30WGA storlek110120140150170190Endast vattenl269323366192231261VIKTIGT: Minsta vattenmängd som krävs mellan enheten och eventuella ventiler som kunden tillhandahåller utanför enheten.Industriella processtillämpningarVissa industriella processer kan kräva hög stabilitet hos det utgående vattnet. I sådana fall måste de ovanstående värdena ökas.