Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Rådfråga närmaste servicekontor om den här typen av test. Här nämns endast principen för ett test utan borttagning av pressostaten:Kontrollera och anteckna börvärdena för pressostaterna och tryckutjämningsanordningarna (ventiler och eventuella sprängbleck)Var beredd att stänga av huvudbrytaren till kraftmatningen om pressostaten inte löses ut (undvik övertryck eller överskottsgas om det finns ventiler på högtryckssidan med återvinningskondensorerna)Anslut en kalibrerad manometer (värdena som visas på operatörspanelen kan vara felaktiga om de läses av för snabbt, eftersom en granskningsfördröjning tillämpas i styrenheten)Utför den högtrycksprovning som ingår i programvaran (seIDU av styrenheten för närmare information).Undersök skyddsanordningarna (ventiler, pressostater) grundligt minst en gång om året. Om maskinen används i en korrosiv miljö måste skyddsanordningarna inspekteras oftare. - Utför regelbunden läcksökning och reparera eventuella läckor omedelbart.