Title: +038=360.022-#####._01-360.022 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Drifts- og vedlikeholdsanvisning.pdf
8,9Ekstern brann-/røykfunksjon 2Ekstern brann- og røykfunksjon. Tilkoblet ved levering. Hvis forbindelsen brytes, utløses funksjonen og slår alarm.10,11Ekstern alarm 1Ekstern kontaktfunksjon. Valgfri lukkende/brytende.12,13Ekstern alarm 2Ekstern kontaktfunksjon. Valgfri lukkende/brytende.14,15Ekstern lavfartEkstern kontaktfunksjon. Overstyrer koblingsuret fra stopp til lavfartsdrift.16,17Ekstern høyfartEkstern kontaktfunksjon. Overstyrer koblingsuret fra stopp eller lavfart til høyfartsdrift.18,1920,21BehovsstyringSirkulasjonspumpe varmeInngang 0-10 V DC. Innsignal påvirker børverdiene for tillufts-/avtrekksluftmengde ved behovsregule- ring. For tilkobling av giver, for eksempel CO2, CO og VOC Frittliggende kontakt, maks. 5 A/AC1, 2 A/AC3, 250 V AC. Lukker ved varmebehov.22,23Sirkulasjonspumpe kjøling alt. kjøling on/off 1 trinnFrittliggende kontakt, maks. 5 A/AC1, 2 A/AC3, 250 V AC. Lukker ved kjølebehov.24,25Kjøling on/off 2 trinn