Title: Swegon Ventiler_baffler-Injusteringsguide.pdf
27LåghastighetsdonLåghastighetsdonDBCDRIDIRDRCFigur 6. Exempel låghastighetsdon, mätning med en slang enligt mätmetod C121.DBCStorlek 200 250 315 400 200-600 300-600DBCa – tilluft 34,0 54,0 89,5 142,5 122,0 185,0Antal mätslangar: 128Injusteringsguide 2014:12www.swegon.comVattenburna klimatsystemVattenburna klimatsystemBeräkningsformelq = k · √ pi(l/s)q = primärluftﬂöde (l/s) p = injusteringstryck i (Pa) k = enhetens k-faktor k-faktorn gäller vid 20 °C och 1013 mbarMätställe Samtliga klimatbafﬂar och komfortmoduler är försedda med mätslang. Vid injustering ansluts en manometer mot mätslangen vars inre diameter är 4 mm.Mätslangens placering beror på typ av produkt:ADRIATIC – mitt på baffeln.PARAGON och PACIFIC – vid kanalanslutning.PARASOL och Parasol EX - ett av produktens hörn.ADAPT Parasol och ADAPT Parasol EX – ett av produktens hörn och mitt på produkten.Injusteringsguide 2014:12www.swegon.com37VAV/CAV och injusteringsspjäll