Title: TTC_Aktivt taktilluftsdon.pdf
Lw = LPA + K0Egendämpning enligt tabell 3-6. Mätningarna har utförts enligt ISO 9614-2 samt ISO 691:1995.Tabell 6: Egendämpning [dB] / Enbart spridardelen TTCTTCOktavband [Hz]63125 250 5001K2K4K 8K250202215181815162140021191521171514204(5)6Tillbehör Exempel på vanligt förekommande tillbehör i Lindinvents typrumslösningar.Koldioxidgivare (CO2) Genom att ansluta koldioxidgivare kan man åstadkomma perfekt luftkvalitet, rätt koldioxidhalt och rätt temperatur. Enheten finns både som väggivare och kanalgivare.Flödesbalansering TTC har möjlighet att styra ett frånluftsspjäll utrustat med spjällmotor och flödesgivare, se slavreglering DCV-SL. För balansering av flera samverkande TTC-don, se flödesbalans- reglering DCV-FB.Börvärdesomställare För att ändra temperaturbörvärdet i ett rum kan man en väggmonterad omställare installeras för ändring av temperaturbörvärde.