Title: 4. Leieavtaler.pdf
Et anslag over lndre belastning for en gjennomsnittlig arbeidsplass er: 1 person a 100 W 1 PCa300W Belysning: 15 w/m2 Utleier mA ta h0yde for tilstrekkelig tilf0rsel av ventilasjonf kjl/Jling for en arbeldsplass pr. 6 m2Datarommet, evt. rommene: Datarom skal tllfredsstille kravene i NS/EN 1047-2, samt spesifikke Autronica UTC kravKopi/prlnt: 1 kopimaskln /printer (kombi) pr. funksjon / avdellng eller geografisk omrAde 1 printer for de funksjoner hvor dette kreves, i hht. naermere spesifikasjonM111terom:~ • ,5 persone, p, m•, tys og utsty, 20 Wlm'.Nye lokaler Kravspesiflkasjon 1.04Dato:August 2014 Side 12 av 18Ytre belastning Ved dimensjonering av anleggene skat f0lgende utetilstander benyttes:Sommer:Som dimensjonerende utetilstand om sommeren ska! det regnes J plifflllgende d0gn med skyfri himmel og f01gende temperaturforhold:Maksimumstempemtur • Minimumstemperatur • Middelstemperatur arbeidstid28,0 °C kl. l 5.00 (OUT sommer) 13,0 °C kl. 03.00 22,0°C