Title: +135.01=523.001-OQ001T_02-Datablad undersentral PXC3.PDF
140 3)Max. 64- enheterMax. 72 fysiska in-/utgångspunkterMax. 64 seriekopplade enheter 4)PXC3.E75 S55376-C102Normalt 8 rum Normalt 16 rumssegment 2)280 3)Max. 64- enheterMax. 200 fysiska in-/utgångspunkter-PXC3.E75A S55376-C103Normalt 8 rum Normalt 16 rumssegment 2)280 3)Max. 64- enheterMax. 200 fysiska in-/utgångspunkterMax. 64 seriekopplade enheter 4)1) Arkitektoniska byggnadsnät (även kallad rumsaxel) 2) Om V6-applikationer laddas ner i en V5.1-enhet, kommer mindre utrymme att stödjas, eftersom V6 kräver mer minnesutrymme.1) Arkitektoniska byggnadsnät (även kallad rumsaxel) 2) Om V6-applikationer laddas ner i en V5.1-enhet, kommer mindre utrymme att stödjas, eftersom V6 kräver mer minnesutrymme.Använd beräkningsverktyget DCM för beräkningen av last.3) Totalt antal datapunkter som används av TX-I/O, KNX PL-Link och DALI.För mer detaljerad information, se Desigo Technical principles CM110664, avsnitt 18.4) De flesta DALI -seriekopplade enheter med en DALI-adress2/12