Title: Kontrollplan BL.pdf
Status 13.08.21: Lekkasje oppsto Mandag 26.07. Ikke vært nedbør på lang tid før dette. Tiltak for hindre vannskade hos Pecunia ble utført umiddelbart etter oppdagelse. Etter dager med mye nedbør ble det ikke økt mengde drypp. Vanningsanlegget ble slått av ved oppdagelse av lekkasje. Renne på sørside ble sjekket to ganger av Protan for skader, men ingen avvik oppdaget. Videre ble blomsterkasse, parasollfot vanntestet samt vanningsanlegg påskrudd. Da kom det på nytt vann ned hos Pecunia. Blomsterkasse ble testet alene, men ingen økning i drypp. Ved å skru på vanningsanlegget ble det på nytt økning i drypp ned hos Pecunia. For videre lokalisering vil det bli satt på varmvann på vanningsanlegget og scannet med termokamera for å se hvor lekkasjen er. Tiltak videre vil bli bestemt uke 33 i samråd med Pecunia, Øst‐riv og OAR. Status 20.08.21: OAR gått over med termografikamera, ikke lokalisert lekkasje. Gjør nytt forsøk ved kaldere og overskyet vær. Gjennomføres kontroll av drypp hvert døgn for å dokumentere mengde,