Title: +135.01=370.002-NT001T_01-Datablad AIR-SEP.pdf
Visning montert betegnelse plateAir-Sep Smartcontrol med display5Innledende igangkjøring5.1 System Krav(for tilkoblinger Se “2,2 prinsipp skisse” på side 7/8)1. Air-Sep enheten er innstilt på trykk i henhold til dine spesifikasjoner og i utgangspunktet trenger deningen korreksjon! (for pre-innstillinger se etiketten på det elektriske kabinettet)2. Tilkoblinger må gjøres i samsvar med 4,3 (Tilkoblinger).3. Røranlegg – med lukkede ventiler i Air-Sep (3a + 3b og 2b + 2C) - må belastes med minst 1,8 bar trykk.4. Tilførsels spenningen må kobles til i samsvar med 4,4 (Elektrisk-tilkobling).5. Overløp 2 og utløp VANNTILKOBLING systemadskillelse BA 1d må være koblet til kloakknett via bruttavløp 2a.(trakt el. sluk)6. Air-Sep enheten må være forhåndsfylt med vann via fylle og tømme ventil (5),til ca 12 cm over svartnivåbryter(eller opp til markøren når den finnes).Fylle høyde på innledende igangkjøring14Air-Sep Norge ASIgangkjøring