Title: 360.023 Swegon Gold RXF-12 +- 3.000 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Side: 15/20AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.023 GOLD RXF-12 +/- 3.000 m³/h - 63% samtidiighetDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-100005347042x(490x592x370-8)Lufthastighet i filterseksjonen0,85 m/sAnbefalt dim. trykkfall74 PaStarttrykkfall37 PaSluttrykkfall111 Pa1Roterende varmeveksler, GOLD012FRXP01XRoterende varmeveksler av typen RECOnomicStandard aluminiumTurtallsregulertTrykkfall, tilluft70 PaTrykkfall, avtrekk75 PaEkstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje0 Pa173 m³/hTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(86,4% ved samme luftmengde)86,4 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter43,3 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer0,0 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold100,0 %Årsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annet