Title: +038=54.000-NI009._05-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet  Bootcamp U1  Sluttrapport.pdf
Manuell melder 12.001 Røykdetektor 12.002/003Ventilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerVent /Aut=360.003-RY401 (tilluft)Ventilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerVent/aut.LagResultat testOK OKOKOKOKOKFeil ManglerSide 1 av 2Dato: Tidsrom:Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest Brann og sikkerhet- Bootcamp U1 Sluttrapport 12.02.2021 05:00- 06:302. Strømbrudd Hendelse:SystemStrømbruddBrannsentralStrømbruddNødlys / antipanikkbelysningStrømbruddVentilasjonssystem 360.0133. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbrudd Hendelse: System3. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbrudd Hendelse: SystemLøse ut brannalarm - brannalarmanleggetBrannsentralUtløst brannBranndetektorer flashUtløst brannNødlys / antipanikkbelysningFullskalatestObjektBrannsentral - Egen UPSNødlys / antipanikkbelysning - Egen UPS / batteriVentilasjonssystem 360.013Objekt