Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
Serievolumet som skal doseres (f.eks. 125 ml) er angitt i menyen "Setup > Dosing timer cycle". Dose- ringstiden som er påkrevd for dette (f.eks. 1:54) vises, og kan endres. I menyen "Operation" vises totalt serievolum (f.eks. 125 ml) og gjenværende serievolum som ennå ikke er dosert. Ved pauser i doseringen vises tiden som gjenstår før neste doseringsprosess (f.eks. 1:21).9 0 1 17 0 1 14 0 M T0 1 1 17 3 1 14 0 M TOperationTimer125 ml1:211 1 0 26 3 1 14 0 M TFig. 27 Dosing timer cycle6.4.6 Dosing timer week I denne driftsmodusen defineres opptil 16 doseringsprosedyrer for en uke. Disse doseringsprosedyrene kan finne sted jevnlig på én eller flere ukedager. Innstillingsområdet for serievolumet tilsvarer verdiene i avsnitt 6.4.4 Batch (pulse-based).