Title: +135.01=659.001-FA000T_02-WE-5,5 3x230-400-2018-rev2 - Brukerveiledning.pdf
Før oppstart sjekkes følgende: - Korrekt tilførselsspenning og jording - Korrekt tilkobling av faser på motor, riktig innstilt motorvern, rett sikret hovedkurs - Sjekk fysisk dreieretning på vifte. Dersom impeller har feil dreieretning, blir avsuget dårlig. - Sjekk motorvern-innstillinger, er disse innstilt litt over merkestrøm på motorer? - Sjekk at alle mikrobrytere er korrekt innkoplet på panel - Korrekt innfesting av posefilter og avfallsposen - Dører lukket og strammet («falsk» luft kan medføre at sekk suges opp og gir alarm) - Kapasitiv giver må justeres rett. Justeringsskrue for følsomhet sitter under svart dekkskrue. - Test enheten ved å sette sort bryter i posisjon «Local» - Filterrens går ca. 20 sekunder etter stans - Sett sort bryter i «Remote» og test start og stopp fra spjeld/ventiler/mikrobrytereSide 9 av 207 Bruk, anvendelse og alarmerTilkobling av hovedbryter, aggregatet i stand-by Vri den røde bryteren i stillingen "ON" - Den gule lampen (-H1) tennes.