Title: 360.028 - Swegon GOLD25FRXHC +- 7.600 m³h Ventilasjonsaggregat_Datablad.pdf
Lydeffekt til kanal målt iht. ISO 5136 Innsettingsdempninger medregnet til kanal. Lydeffekt til omgivelsene målt iht. ISO 3741Frekvensband631252505001k2kTil tilluftskanal777273757270Til inntakskanal777578716763Til avtrekkskanal787678716763Til avkastkanal797476787574Til omgivelser716356624847GOLD - aggregat med integrert automatikkKomponenter ordnet etter luftretningenEffekt kW1,4127,501,474k68595972468k6859597244Dato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 10000761020Trykk PaLydnivå dB(A)50743584140961952561820078100745791479630516735081AlldB78dB(A)dB74dB(A)dB74dB(A)dB81dB(A)dB60dB(A)10/17AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.028 - GOLD25FRXHC +/- 7.600 m³/h - 80%AntallTilluft1Spjeld, TBSA-6-120-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærretur