Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Kontrollera regelbundet att vibrationsnivåerna är acceptabla och ligger runt nivåerna från när enheten började användas.Kontrollera regelbundet att pumpen inte läcker på de enheter som är utrustade med pump. Höga halter av glykol angriper de mekaniska pumptätningarna.21.3 - Underfyllning av köldmediumFinns det inte tillräckligt med köldmedium i systemet, syns detta på att det förekommer gasbubblor i synglaset.Är underfyllningen påtaglig visar sig stora bubblor i synglaset och förångningstrycket faller. Kompressorns sugöverhettning ökar också. Maskinen måste återfyllas när läckan har tätats.S ö k r ä t t p å l ä c k a n o c h t ö m s y s t e m e t h e l t m e d e t t återvinningsaggregat. Utför reparationen, gör en läckagekontroll och återfyll sedan systemet.VIKTIGT: När läckan är lagad måste kretsen provas, men utan att överskrida det maximalt tillåtna arbetstryck för lågtryckssidan som framgår av enhetens märkplåt.