Title: +038=360.000-NI001._55-DM1-3. 360.026 (7 etg) R&H - Målerapport.pdf
KONTROLLPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01Blankett nr.: 68-091ANLEGG : SYSTEM :TILLUFTROM NR.Stillerom - 7-102 åpent kontorlandskap 7-103 åpent kontorlandskap 7-104 heis lobbyDronning Maud 1-3 +07= 360.026 TILLUFT Prosjektert Målt m3/h 342 1 339 1 336 130m3/h 400 1 540 1 540 120Avvik %6,88 8,69 8,44 8,33AVTRE Prosjek Målt m3/h m3/hTotal3 6003 1479,2700KVALITETSHÅNDBOK Randem Hübert A/S - Stansevn. 11, 0975 OSLO - Telefon: 22 90 07 00 - Telefax: 22 90 07 10 E-mail: service@hybra.noDato : Ref. :Avvik %06.07.2021Didrik AlmANMERKNINGMålt ved 80% pådrag Målt ved 80% pådrag Målt ved 80% pådrag Målt ved 100% pådrag