Title: Lysberegningsresultater.pdf
Tilkobling 5-polet 2,5 mm² innstikksklemme forberedt for gjennomgangskobling.Integrert nødlys Kan leveres med nødlys (Standard (S), selvtest (ST) eller DALI adresserbar).Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.comv2015.02.00.11Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1Adm. Direktør - MASTERISOLUX-diagram Beregningsareal rom Midlere belysningsstyrke Emid = 276 lux Jevnhet Emin/Emid: 0,50 Emin/Emax = 0,2516.11.201514Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.comv2015.02.00.11Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1Adm. Direktør - MASTERISOLUX-diagram Nærområde 1 Midlere belysningsstyrke Emid = 467 lux Jevnhet Emin/Emid: 0,70 Emin/Emax = 0,5916.11.201515Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.comv2015.02.00.11