Title: 050083 30 A 858 51 001 Vert.det. Prinsippdetalj parapet( akse H )(over 2.etg).pdf
150 2 2 1601201818 19848 13 135 3 1 1A0 1Dobbelt stansfalsede skjøter og dryppnese -Beslag pulverlakkeres, for RAL kfr. ARK.OK. parapet over 2. etasje kt.+202,22Fall 1:50320mm takkonstr. i huldekke/korr. stål. Kfr. RIB-prefab -0,2mm PE-folie diffsperre, kfr. PRO tekking -min. 350mm isolasjon, kfr. fallplan/ Energirapport 02 for iso.tykkelse. -50mm trykkfast/ubrennbar isolasjon 2 lag taktekking/belegg, kfr. PRO tekking0 5600OK. hulldekke kt.+201,160 2 32.056 Lite ensemblerom/gr.romUK. hulldekke kt.+200,844 8 40 1 6Diff.sperre klemmes/teipes til hulldekke -Brannisolasjon, konf. Firesafe -300 I-bjelke, kfr. RIB-Prefab -100mm isolasjon, kfr. RIAku -2x13mm gips, hengt på sylomér- klosser, kfr. RIAku -Systemhimling0 0 13 13 1200,23 0 6 2150x300 HEB-stålbjelke, kfr. RIB- PrefabUK. himling kt.+199,97199,71Teipes i overgang OSB/ toppkarm -10mm fuge med dytt. -12x58mm Gerikt. -19mm foring.+Rev.DatoBeskrivelseSign.Godkjent/dato: