Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16.pdf
NEK 400:2014400 V TN-SSørumsandvegen 931921 SØRUMSANDVer.5.5.06Side13(27)Tel: 63825575Dato.29.04.2015av42BeregningsresultaterKurs nr.F16Kombinert vernIk [kA]cos phiî [kA]Kabel t=k²S²/I² [s]t utkobling [s]Ik3p max7,3000,8010,7160,2710,010Ik3p max ende3,6790,925,3111,0670,010Ik3p min2,6200,963,7792,1040,010Ik2p max6,3210,809,2780,3610,010Ik2p max ende3,1860,924,5991,4230,010Ik2p min2,2690,963,2732,8050,010Ik1p max3,5000,805,1381,1790,010Ik1p max ende1,8070,922,6084,4220,011Ik1p min1,4870,972,1456,5300,012Ij max3,4990,805,1360,4160,010Ij max ende1,5320,962,2102,1690,012Ij min1,2210,981,7613,4140,014@ = Vernet tilfredsstiller ikke alle krav i forskrift/norm # = Ikke forskriftsstridig, men vær oppmerksom på løsningenAnleggets adresse:Beregningsresultater for anlegget: Døli Pleie og OmsorgshjemSørum Elektriske AS