Title: +135.01=370.002-LC001T_01-Skjema-med-manual - Fancoils.pdf
Regulator T-MB kan styre inntil 20 fancoil i Master / slave løsning. • Når flere fancoil skal styres av en felles T-MB regulator må det monteres MB styrekort i alle fancoil • Ved Master / slave løsning må Dip switcher og jumpere innstilles som vist i denne instruksen • MB styrekortet kommer ferdigmontert på fancoilen fra fabrikk og kan ikke ettermonteres • Maks avstand mellom regulator T-MB og fancoil er 20 meter • MB-kortet kan tilknyttes sentral driftskontroll og styres via Modbus RTU-RS 485 • Se egen instruks for bruk og betjening av T-MB regulator • NB! Kun autoriserte elektrikere kan utføre kabling som vist i denne instruksenKontrolleren har følgende funksjoner 1) Av/på bryter 2) Viftehastigheten 3) Temperatur 4) Innstilling av driftsmodus 5) Kjølemodus 6) Varmemodus 7) Vifte 8) Automatisk modus 9) Elektrisk varmebatteri aktivert 10) Ventilasjon 11) Romtemperatur måles / SET / OFF 12) Klokke 13) Timer aktivElektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MBFig 1Fig 2Fig 31)2)3)