Title: Årskontroll gassanlegg-1.pdf
2 TETTHETSKONTROLL AV ANLEGG2.1 Hele anlegget lekkasje Ingen avviktestesKOMMENTAR/TILTAK Tett2.2 Utfart ihht. Ingen avvikSjemaldok./prosedyreTETTHETSKONTROLLKOMMENTAR/TILTAK Testet | 30 min.3 KONTROLL AV TANK OG RGRSYSTEM3.1 Ingen skader Ingen avvikKOMMENTAR/TILTAK VFntiler under tanken er | sort utfarelse. Det er rustdannelse. Dette tas opp med Flogas.3.2 Korrosjonsheskyttelse intakt Maling utfert ihht. M-KUT- 300/1-GKOMMENTAR/TILTAK3.3 Synlig merking pa ror og Ingen avvik tankKOMMENTAR/TILTAK3.4 Undergrunnstank: Maling avkatodisk beskyttelse ihht. MKUT300GKOMMENTAR/TILTAK3.5 Undergrunnstank: Maling avkatodisk beskyttelse medpatrykt spenning ihht. MKUT301GKOMMENTAR/TILTAK4 KONTROLL AV KOBLINGSSKAP/INNTAKSSKAPKONTROLL4.1 Tilstand, Ingen skader, las, Ingen avvik tetthetKOMMENTARI/TILTAK4.2 PErgr, beskyttelse Ingen avvikKOMMENTAR/TILTAK Ok4.3 Pakjeringsvern ngdvendig Ingen avvik KOMMENTAR/TILTAK Er montert