Title: MA rør.pdf
Ivertikale ror ber rersikringer ikke monteres for langt fra hverandre slik at for hoy belastning pa gummiringen unngas.Vanngjennomstremningen i rerene mareduseres for a redusere stoy:For overgang fra et nedlopsror med en hoyde pa 10 m eller mer til et horisontalt rer ber det brukes bend med stabiliseringsavstand.For tilkobling av nedlepsrer til horisontalt ror ma det brukes 45° gren og 45° bend.For tilkobling av horisontalt rer til nedlopsrer ma det brukes 88° gren med 45° tilgangsvinkel.Det reelle stoynivaet beror sveert mye pa korrekt installasjon, men er ogsa avhengig av mengden vann og vekt pr. m? for vegger og tak.Testing og sertifiseringSom bekreftet ved sertifikat nr. P-BA 443/1995 fra Fraunhofer-instituttet, har Diiker stopejernsror nadd et stoyniva pa 19,9 dB(A) i rommet diagonalt overfor roret. Dette ble malt med vegger pa 220 kg/m? og en vannmengde pa 4,01/s.Fraunhofer testesystema)0,51/sb) 1,01/s) 2,0l id)4,0l/svannmengde testet: Hoverste etasjenederste etasje