Title: Sprinklerhode sidewall.pdf
5. Listad av Underwriters Laboratories, Inc. som quick response-sprinkler för användning i låg- eller normalriskbyggnader. 6. Listad av Underwriters Laboratories, Inc. som quick response-sprinkler för användning i Kanada (C-UL) i låg- eller normalriskbyggnader. 7. Godkänd av Factory Mutual Research Corporation (FM) som quick response-sprinkler för användning i lågriskbyggnader. 8. Godkänd av Loss Prevention Certification Board (LPCB Ref. No. 094a/06 och 007a/04) som quick response-sprinkler. 9. Godkänd av New York stad under MEA 354-01-E. 10. Godkänd av Loss Prevention Certification Board (LPCB Ref. No. 094a/06) som quick response-sprinkler vid 4" till 6" (100 till 150 mm) avstånd mellan spridarplattan och taket. LPC klassar inte värmekänsligheten för horisontella väggsprinkler.