Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
BB03)03)10 s5 m2)1111:141645 minutter alarmforsinkelse (regulerbar). Xzone, ROMTEMPERATUR VIA KOMMUNIKASJON, KOMMUNIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet mottar ingen temperatur via eksternt kommunikasjonsgrensesnitt innen den innstilte tidsgrensen.B03)5 m2)111:151655 minutter alarmforsinkelse (regulerbar). UTETEMPERATUR VIA KOMMUNIKASJON, KOMMU- NIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet mottar ingen temperatur via eksternt kommunikasjonsgrensesnitt innen den innstilte tidsgrensen.B03)5 m2)15 minutter alarmforsinkelse (regulerbar).Alarmgruppe 12: Aggregat, temperaturavvik12:1166TILLUFTSTEMPERATUR UNDER BØRVERDIENS ALARMGRENSE Tilluftstemperatur understiger innstilt børverdi (ved FRT-, URT-, URF- og tilluftsregulering) eller har et avvik fra tilluftsregulatorens aktuelle børverdi (ved avtrekksluftregulering) i over 20 minutter.A13)20 m0