Title: BW-1F.pdf
Enheter som skal brukes sammen med BS-systmet, md kobles via en BN-tilpasningsenhet. Sprinklerkontrollen kobles til i bisleyfa ut fra BN-enheten. (B+ og A-). En far feil fra BN-enhetens adresse ved:Manglende 24V forsyningsspenning. Brudd i kabelen frem til sprinklerkontakten.Avstilling av alarmAvstilling av alarm kan skje pd 2 mdter:o1. Ved a bryte 24V forsyningsspenning. 2. Ved & koble ut enheten ved hjelp av utkoblingsbryteren. Valg av forsinkelsestidTiden mellom at sprinklerkontakten aktiveres og enheten gir alarm pa sleyfa, kan varieres mellom ca. 1 sek. og 1 min. Denne tiden kan forandres ved & forbinde pkt. 2 (se fig.) med ett av pkt. c til i. Forbindelse mellom pkt. 2 og pkt. i gir den lengste forsinkelsen, mens forbindelse mellom 2 og ¢ gir den minste.Valg av inngangssignal