Title: Tømmervåg Roar_14_43_19-01-2022.pdf
1. Visuell inspeksjon (Er det teikn til at noko unormalt har skjedd?). 2. Sjekk berøringsbeskyttelsen. 3. Sjekk jordingsforbindelsar. 4. Rengjering av tavla, spesielt isolasjonsdelar og ventilasjonsopningar. Fjern alt synlig støv.5. Ettertrekk skruer på samleskinner. Kontroller moment på kabeltilkoblingar (spesieltviktig for Alu-kabel). 6. Test brytarfunksjonar. 7. Test utløysarmekanismen på automatiske vern (Der dette er praktisk mulig). 8. Rens kontakter ved synlig smuss. 9. Mål temperatur på termineringar (under drift) ved termografering eller anna instrument. Registrer forskjellar mellom fasar for å avsløre eventuelle høge overgangsmotstander, dårlige forbindelsar eller lavt kontakttrykk.