Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Blinker - Dette segment blinker altid som indikation for, at både måler og display er aktive. Konstant tændt - Målerens konfiglog er fuld, og det er derfor ikke længere muligt at ændre konfigurationen. Blinker - Det er muligt at tilgå ”SETUP loop”. Segmentet blinker, så længe måleren enten er i transporttilstand, eller 4 minutter efter at regneværkstop og -bund har været adskilt. Slukket - Det er ikke muligt at tilgå ”SETUP loop” eller konfigurere måleren via METERTOOL HCW. Konstant tændt - Målerens optiske interface er deaktiveret, og optisk kommunikation er derfor ikke mulig. Blinker - Det optiske interface er midlertidigt aktivt, blinker 4 minutter efter at regneværkstop og -bund har været adskilt. Det er i dette tidsrum muligt at aktivere det optiske interface permanent. Slukket - Det optiske interface er aktivt og det er muligt at kommunikere med måleren.1 Det optiske interface kan deaktiveres og aktiveres via optisk læsehoved og METERTOOL HCW. Se Teknisk Beskrivelse for METERTOOL HCW (5512-2096).