Title: +135.01=744.001-UP001T_03-O80 LED brukermanual.pdf
Isolationstest Die Leuchten können mit einem Maximum von 500 V DC getestet werden. Die Spannung wird zwischen Erde und gepaarten Phasen10angelegt. Bitte beachten: Trennen Sie die Nennspannung vor dem Lösen der Neutral- leiter. Wenn der Isolationstest nicht korrekt ausgeführt wird, beschädigt dies die Elektronik die Leuchte.Treiber / Betriebsgerät Die Lebensdauers des Betriebsgerätes wird durch Temperatur und Qualität der Versorgungsspannung beeinflusst. Nennausfall der Komponenten liegt bei 0,2% pro 1000 Stunden bei der maximal zulässigen Leuchten-Umgebungstemperatur. Es ist jedoch während dieser Zeit ein Verlust von ca. 10% zu erwarten. Einschaltstöße und Spannungs- spitzen sowie Verbindung zu gestörten Stromnetzen werden die Lebensdauer drastisch verkürzen.Lichtsteuerung Wenn die Leuchten gedimmt werden, sollten zum Dimmen entwickelte elektronische Vorschaltgeräte / Treiber genutzt werden und geeignete Dimmer installiert werden.