Title: 8512-5025 døli.pdf
Kunde: Gupex ASKontakt: Atle Hjort Kunde tlf:Mobil: 907 58 248 Dir. tlf:Arbeidsbeskrivelse:IgangkjøringRAPPORT:360.02- Ryddet ut av aggregatet - - - Manuellkjørt pumpe og shunt for rørlegger så han fikk luftet batteriet. - Tilkobling av røykføler. - Stilt til Kontinuerlig drift. - Har anbefalt å sette IL-føler på avtrekksmåleren. - Testet ut og innganger. - Kjørt i gang aggregatet. - Kjølebatteri er ikke tilkoblet. 360.01 Trekke kabel og tilkobling av frostvakt temp.føler. Invertert Feilsignal pumpe.- Ryddet ut av aggregatet - - - Manuellkjørt pumpe og shunt for rørlegger så han fikk luftet batteriet. - Tilkobling av røykføler. - Stilt til Kontinuerlig drift. - Har anbefalt å sette IL-føler på avtrekksmåleren. - Testet ut og innganger. - Kjørt i gang aggregatet. - Kjølebatteri er ikke tilkoblet. 360.01 Trekke kabel og tilkobling av frostvakt temp.føler. Invertert Feilsignal pumpe.Trekke kabel og tilkobling av frostvakt temp.føler. Invertert Feilsignal pumpe.