Title: Lockzone Wall.pdf
5. Sprederdelen trykkes fast i festerammen.InnreguleringInnregulering skal foretas med spredningsdelen montert. Maleslange og spjeldregulering trekkes ut av ventilen gjennom perforeringen. Manometer kobles til maleslange. Ved hjelp av ventilens k-faktor kan gnsket innregulering- strykk beregnes. Innreguleringsspjeldet stilles inn i riktig posisjon. En knute kan lages pa spjeldets snorer for & indikere spjeldets posisjon. Deretter ldses snorene mot laseskruen i luftfordelingsbaffelen. Se figur 1.K-faktor er oppgitt pd merkingen av produktet, samt i gjeldende innreguleringsguide pa var hiemmeside.MmummmmiinmmminmnmmnmmmummmmRengjoringVentilen rengjeres ved behov med lunkent vann tilsatt oppvaskmiddel. Kanalsystemet er tilgjengelig nar spre- derdelen felles ned, luftfordelingsbaffelen trekkes ut og innreguleringsspjeldet apnes helt. Se figur 1.Miljo Byggevaredeklarasjon kan lastes ned pa var hiemmeside.