Title: 310-Aiwell controll.pdf
Brudd i kabel til temperatur føler.Brudd i kabel til temperatur føler / Combi enhet defektVann nivå er høyere en 50mm (default) Vann nivå er høyere en 65mm (defaut)Mulig løsningSjekk tilkobling for kontakt I Combi sensor Dersom flere sluk med følere montert, vil en annen føler overta funksjonen til den defekte føleren. Sluk vil fungere. Sjekk tilkobling for kontakt I Combi sensor Dersom flere sluk med følere montert vil en annen føler overta funksjonen tilø den defekte føleren. Sluk vil fungere. Inspiser og rengjør sluk hvis behovRengjør sluk93101-104160ALARM_MOTOR_PRO TECTION_ACTIVE ALARM__BAD_RELAY 1_TOLERANCEFROST_CONTROL _ACTIVE>>Motorvern for pumpe er aktiver<< >>Mulig kabel brudd<< (101-rele1, 102-rele2, etc)>>Frost sikring aktivert<< Se program informasjon for instruksjonMotorvern aktivertStrømforbruk er lavere sammenlignet med Set punktet ved oppstart. Frost sikring er aktivert, som betyr at retur vann er under 6 grader.Sjekk pumper