Title: 360.023 Swegon Gold RXF-12 +- 3.000 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
2 500 omdr/min0,66 kW0,59 kW2,40 kW2DOMEL 748.3.496158,6 %94,0 %7266,0 %0,79 kW/(m³/s)14 Pa12520 utv.Side: 11/20AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.023 GOLD RXF-12 +/- 3.000 m³/h - 90% samtidighetLamellavstandTrykkfallLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighetØnsket batterieffektBatteriets overkapasitetVæsketemperaturVæskemengdeVæsketrykkfallBatteriets væskevolumTilbehørAntallProdukt1Elektrisk anslutningssatsAntall1Anslutningsgavl, AvtrekkStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)2x(490x460x520-8)Lufthastighet i filterseksjonenAnbefalt dim. trykkfallStarttrykkfallSluttrykkfallTilbehørAntallProdukt1Inntak i topp, filter1Roterende varmeveksler, GOLD012FRXP01XTilbehør og tekniske data, se tilluftDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-100005347042,5 mm20 Pa2,22 m/sInnUt14,920,0°C2115%4,62 kW30 %