Title: +038=360.000-LC007T_04-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Manual.pdf
Voor klanttoepassingen, moet het elektrische schema worden ontworpen met de geleverde schema's als uitgangspunt: - Bekabeling van het apparaat in 2-pijpsconfiguratie, zonder condenswaterpomp (Fig. 10). - Bekabeling van het apparaat in 4-pijpsconfiguratie, zonder condenswaterpomp (Fig. 11). - Bekabeling van het apparaat in 2-pijpsconfiguratie + 2 elektrische verwarmingselementen, zonder condenswaterpomp (P = 900 W of max. 1200 W) (Fig.12). (cid:49)(cid:17)(cid:37)(cid:17)(cid:29) indien nodig kan het vermogen van de elektrische batterij worden verminderd met 300 W door de shunt te verwijderen tussen de klemmen 8 en 9. CIAT schrijft een regeling van het apparaat op het water (actief op het of de ventiel(en)) voor bij gebruik van een elektrische batterij. Alle elektrische aansluitingen zijn ondergebracht in de elektrische box met het. De elektrische box heeft kabelgeleiders om de kabels gemakkelijk