Title: bn304_cn.pdf
Normalt åpen kontakt med 'aktiv' motstand, feilovervåket for brudd eller kortslutning.Inngangskonfigurasjon B aktiveres når kontaktene er åpnet. Enheten vil også overvåke om det er feil på strømkabelfeil i form av brudd eller kortslutning mellom kontaktene og enheten, enten før eller under aktivering.S1.5 AVS1.6 PÅNormalt lukket kontakt med 'aktiv' motstand, feilovervåket for brudd eller kortslutning.Inngangskonfigurasjon C aktiveres når kontaktene lukkes. Enheten kan overvåke om det er feil på strømkabelen i form av brudd eller kortslutning før aktivering. En kortslutning i kabelen vil aktivere enheten.S1.5 PÅS1.6 AVNormalt åpen kontakt uten 'aktiv' motstand, feilovervåket for brudd.Inngangskonfigurasjon D aktiveres når kontaktene åpnes. Enheten kan overvåke om det er feil på strømkabelen i form av brudd.S1.5 PÅS1.6 PÅNormalt lukket kontakt uten 'aktiv' motstand, feilovervåket for brudd.