Title: Reduksjonsventil tappevann.pdf
Ventilinnsatsen er utskiftbar.Spesielt lavt støynivå.Bør monteres horisontalt. (Kan monteres vertikalt).Bør monteres horisontalt. (Kan monteres vertikalt).Størrelser: ½’’ - 2’’.D06F er den mest anvendte reduksjonsventilen i Norge.Holder konstant utgangstrykk uavhengig av varierende inngangstrykk.Holder konstant utgangstrykk uavhengig av varierende inngangstrykk.Mål og dimensjonerDimensjonR ½" ¾"1"1 ¼" 1 ½"2"MålskisseVektD06F D06FI D06FH D06FNKg0,8 0,7 0,8 1,41,0 0,8 1,0 1,61,4 1,2 2,2 2,42,0 1,6 2,4 2,83,3 2,9 3,4 4,44,5 3,6 5,1 5,6Byggemål i mm.D06F / FI / FH / FNL140 160 180200225255D06F / FI / FH / FNI8090100105130140D06F / FI D06FH D06FNH89 96 14889 96 148111 140 185111 140 185173 172 210173 172 210D06F / FI D06FH / FNh58 5658 5664 7764 77126 113126 113D06F / FI D06FH D06FND54 54 7354 54 7361 72 8361 72 8382 82 10282 82 102Kvs. verdierD06F / FI D06FH / FN2,4 2,43,1 3,1