Title: +038=66.009-##003._02-5DB - Brukermanual.pdf
porte). L’alarme est considérée en tant qu’alarme de haute et de basse température. time out door Open. Retard d’activation de l’alarme de porte ouverte. temperature Alarm Override. Temps retard signalisation alarme température. External Alarm Lock. Alarme extérieure de blocage des régulateurs (n=ne bloque pas, y=bloque). COMUNICAZIONE Indice du dispositif au sein de la famille (valeurs valables de 0 à 14). Famille du dispositif (valeurs valables de 0 à 14) Le couple de valeurs FAA et dEA représente l’adresse de réseau du dispositif qui est indiquée sous le format suivant “FF.DD” (où FF=FAA et DD=dEA). AFFICHEUR LOCk. Verrouillage du point de consigne Voir le paragraphe correspondant. Il est néanmoins possible d’entrer en programmation paramètres et de les modifier, y compris l’état de ce paramètre pour permettre le déverrouillage du clavier. n = non ; y = oui. PAssword 1. Mot de passe 1. Quand il est habilité (valeur différente de 0) représente la clé d’accès pour les paramètres de niveau 1. PAssword 2. Mot