Title: Monteringsanvisning - FR brannplate.pdf
Maks utsparingsmål 75 x 75mmAlupex rør ≤ Ø16mm13-25mm gjennomgående cellegummi≥ 20mm steinull ≥ 80 kg/m3 ≥ 50cm på begge siderAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge yttersider2 lag 60mm Brannplate 1-SProtecta Rørstruper 2 lag 50mm breddeAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge sider60mm Brannplate 2-SALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 90PLASTRØR PVC/VP/PP BRANNMOTSTAND EI 240DEKKEKONSTRUKSJONERDEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparingsmål 1200 x 2400mmAlupex rør ≤ Ø75mmMaks utsparingsmål 600 x 1200mmPlastrør ≤ Ø42mm≥ 20mm steinull ≥ 80 kg/m3 ≥ 50cm på begge siderAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge sider60mm Brannplate 2-S2 lag 50mm Brannplate 1-SAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge yttersiderVENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 60Maks utsparingsmål 1200 x 2400mmDEKKEKONSTRUKSJONER≥ 30mm steinull ≥ 100kg/m3 eller tilsvarende ≥ 100cm på begge siderVentilasjons- kanaler ≤ 1000x1000 eller Ø1100mm