Title: THMontPlate.pdf
Plus A pabegge yttersiderDETALJTEGNINGER Thermax Brannplate3 (4) 2006 8 30STALR@R BRANNMOTSTAND EI 90LETTBETONG OG BETONGVEGGER OG DEKKERVelges en annen typerorskal, begrensesbrannmotstanden til denvalgte isolasjonsmetoden40mm Rorskal avsteinull 80kg/m? ellertilsvarende, min. 60cmpa begge sider. Festesmed tre stykk staltrad.KOBBERR@R OG STALR@R BRANNMOTSTAND El 120 LETTBETONG OG BETONG - VEGGER OG DEKKERVelges en annen typerorskal, begrensesbrannmotstanden til denvalgte isolasjonsmetoden40mm Rerskal avsteinull 80kg/m? ellertilsvarende, min. 60cmpé begge sider. Festesmed tre stykk staltrad.PLASTRZR BRANNMOTSTAND EI 240LETTBETONG OG BETONGVEGGER OG DEKKERIntuPlus A minimumdybde 25mm ogbredde 29mm rundtroret pa begge siderPlastror <= @42mm2 lag 50mm — Brannplate 1-S BB — | Intu-PlusApa 2 begge siderVENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 60LETTBETONG OG BETONGVEGGER OG DEKKERVentilasjonskanaler opptil1000x1000mm