Title: 360.028 - Swegon GOLD25FRXHC +- 7.600 m³h Ventilasjonsaggregat_Datablad.pdf
AnslutningsgavlFilter1,57Roterende varmeveksler2,7220,0/-13,026,0/26,0Ekstra trykkfallBatteri RX/HC1,9113,0/-16,426,0/41,2VifteAnslutningsgavlSpjeldAvkastkanalLydeffekt til kanal målt iht. ISO 5136 Innsettingsdempninger medregnet til kanal. Lydeffekt til omgivelsene målt iht. ISO 3741Frekvensband631252505001k2kTil tilluftskanal817677797674Til inntakskanal817981736864Til avtrekkskanal828082736865Til avkastkanal837880827978Til omgivelser756760655049GOLD - aggregat med integrert automatikkKomponenter ordnet etter luftretningenEffekt kW2,1134,372,394k72616176478k7262637648Dato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 10000761020Trykk PaLydnivå dB(A)50765810419215127622102620082100778101203151446711155085AlldB82dB(A)dB76dB(A)dB77dB(A)dB85dB(A)dB63dB(A)2/17