Title: 03 - Døli pleie- og omsorgssenter 18.03.2016.pdf
AF Energi og Miljøteknikkside 23Døli pleie- og omsorgssenter4 Energiforbruk4.1 ForbrukshistorikkGraddags-korr. (%)201220132014Fastkraft60 %1 097 5361 059 4291 044 612Elkjele90 %985 1941 060 845907 358Olje90 %11 6508827572 094 3802 121 1561 952 7272 119 7212 162 5902 204 099349356363Energibruk før ENØK (kWh/år), gjennomsnittEnergibrukshistorikkSpesifikt (kWh/m²år), gjennomsnittSpesifikk energibruk (kWh/m²år)Energibruk, uten graddagskorrigering (kWh/år)3562 162 137Energibruk, graddagskorrigert (kWh/år)Som beregningsgrunnlag er det benyttet gjennomsnittet av de tre siste årene. Tallene ergraddagskorrigert, dvs. korrigert for utetemperatur. Korrigeringen tar hensyn tilgjennomsnittsklimaet og normaliserer det faktiske energiforbruket. Klimastasjon Nittedal erbenyttet for denne bygningen.4.2 Energibruksdiagram363148050100150200250300350400Før enøkEtter enøk (alle tiltak)[kWh/m²år]EnergibrukAF Energi og Miljøteknikkside 24Døli pleie- og omsorgssenter4.3 EnergibudsjettEtter enøk