Title: DM1-3-HEA-8_4-D-Sensorer_behovstyring.pdf
Alle nye aggregater skal ha direktedrevne vifter og roterende gjenvinner, med unntak av aggregat for restaurant som får kryssveksler.Eksisterende ventilasjonssjakter må tømmes før nye sjakter kan etableres. Eksisterende trapp ved akse 16 fjernes og erstattes med ventilasjonssjakt. Se foreløpige tegninger som viser hvor hovedsjakter er tenkt i bygget. Plan 3 og 4 skal ikke bygges om nevneverdig i denne omgang og for disse arealene fortsetter dagens løsning med forsyning via søylekanaler. Aggregat som skal dekke plan 3 og 4 dimensjoneres for større fremtidig luftmengde.Det legges vekt på god luftkvalitet og et støvfritt anlegg. Kanaler og utstyr skal derfor holdes forseglet i byggetiden og anlegget må ikke igangsettes før alle områder er rengjort og klare til bruk.