Title: +038=360.000-LD051._05-Paragon Fan-coil Swegon - Produktdatablad.pdf
1.2.3.4.Anslutning luft Luftkanal Ø 125 mm ansluts direkt till fast nippel inklusive packning.I de fall tilluftkit ingår i installationen ansluts delarna i följande ordning sett från PARAGON:Komfortmodul PARAGONLuftkanal Ø 125 mmLjuddämpare CLALuftkanal Ø 125 mmLUNA Då PARAGON är försedd med fabriksmonterad reglerut- rustning LUNA är ställdon (kyla och värme) kopplade mot en kopplingsplint som nås enkelt genom att demontera recirkulationsluftsgallret i undersidan av PARAGON. Efter- som intelligensen i LUNA finns integrerad i rumsenheten finns ingen regulator monterad i PARAGON. Regulatorn är då istället levererad separat väl emballerad tillsammans med PARAGON. För att starta upp regleringen måste regulatorn strömförsörjas. Detta sker endera genom för- sörjning via ett 24 V AC nät eller genom tillägg av separat transformator.5.Motordrivet spjäll CRT