Title: 320-Reguleringventil STA-F.pdf
44,5 52 60,5 6841 55 68 8080 98 115 132114 141 167 197207 242 279 3126.5 7 7.5 873 77 80,5 8592 103 113 120145 159 175 190220 249 276 300340 367 391 420DIAGRAMEKSEMPELHvilken innstilling får en DN 65 ventil med ønsket mengde 26 m3/h og et trykkfall på 25 kPa.Løsning: Trekk en linje mellom 26 m3/h og 25 kPa. Dette gir Kv = 52. Deretter en horisontal linje fra Kv til søylen for DN 65 og vi leser av en ventilforinnstilling 5 (5 omdreininger fra stengt ventil).OBS! Om vannmengden ligger utenfor diagrammet, kan man avlese på ﬂ g. måte. Hvis vi går ut fra eksemplet over som gir 25 kPa, Kv=52 og vannmengde 26 m3/h. Ved 25 kPa og Kv=5,2 får man vannmengden 2,6 m3/h og ved Kv=520 får man 260 m3/h. Man kan alltså for kjente trykkfall lese av 0,1 eller 10 ganger vannmengden og Kv.6STAFINNREGULERINGDIAGRAM DN 65-15027,810010000,11700207010546050 45403530201550040030025020015010070508 7 658 7658 76548 7654