Title: 563-Kamstrup-Energimåler Multical 403.pdf
V1 Luft V1 Forkert flowretning V1 > qs i mere end én time Pulsindgang A Lækage i systemet Pulsindgang A Ekstern alarm Pulsindgang B Lækage i systemet ** Pulsindgang B Ekstern alarmEksempel:10200090Denne parameter i infokoden vil ikke kunne ses af den aktuelle infokode, da den kun vil være aktiv, mens måleren er uden forsyning. Infokoden gemmes i infologgen, hvormed det er muligt ud fra infologgen at se, at måleren har været uden forsyning. ** Infokode for lækage på pulsindgang B skal aktivt tilvælges.Denne parameter i infokoden vil ikke kunne ses af den aktuelle infokode, da den kun vil være aktiv, mens måleren er uden forsyning. Infokoden gemmes i infologgen, hvormed det er muligt ud fra infologgen at se, at måleren har været uden forsyning. ** Infokode for lækage på pulsindgang B skal aktivt tilvælges.