Title: Teknisk Rapport IK elektro 2022, Bromstadvegen 59 03.05.2022 Bromstadvegen 59 Trondheim.pdf
Det må monteres bruksanvisning for jordfeilbryter (FEL §12, $36). Gå en runde å lime opp bruksanvisninger. Lukkingsfrist27.09.202228.04.2022 17:54:54 - www.norik.noTG 1: Mindre avvikTG 1: Mindre avvik6/17AvvikTunga Invest II AS Bromstadvegen 59hele, Bromstadvegen 59ID: 74184Fordeling 433.32. Kursfortegnelse er ikke i samsvar med innhold i hovedfordelingen. Kursfortegnelse uoversiktlig da det ligger 2 eksemplarer og det er skrevet forskjellige tillegg på begge. Det må lages en komplett oppdatert kursfortegnelseTiltakKursfortegnelse må oppdateres (FEL §12, §32).Lukkingsfrist27.09.202228.04.2022 17:54:54 - www.norik.noTG 1: Mindre avvik7/17AvvikTunga Invest II AS Bromstadvegen 59hele, Bromstadvegen 59ID: 74185Kjeller parkering, fordeling 433.k1. Komponenter er ikke tydelig og varig merket.TiltakKomponenter må merkes forskriftsmessig (FEL §13, §32).Lukkingsfrist27.09.202228.04.2022 17:54:54 - www.norik.noTG 1: Mindre avvik8/17Avvik