Title: 365 IV D - 2.1.2 001 Drift og vedlikehold Aggregater.pdf
Væskeutskillerer m ontert for å hindreflytendekuldemedi e å kommeinn i kompressoren. Til å overvåke prosessener det manometresomviser hvilketfordampningstrykk anlegget arbeider med. Lavtrykk førkompress oren bør ligge på 3-6bar. H øytrykk etter kompressoren bør ligge på 10-25bar. Avhengigavkuldemedia og driftsforhold. En pressostat (HP/LP)vilstoppekompressoren om det blirforlavtellerfor h