Title: Funksjonsbeskrivelse - 360.012 Luftbehandling.pdf
SB501VARMEVENTIL styrer vanntemperaturen i varmebatteri -LV401 ved å endre pådraget av varmtvann.SB502KJØLEVENTIL styrer vanntemperaturen i kjølebatteri -LK401 ved å endre pådraget av kaldtvann.RD401TRYKKFØLER over inntaksrist gir melding ved angitt trykkfall over risten. Settpunkt skal kunne stilles fra SD. Det skal kjøres trendkurve på trykkfallet som og skal vises i SD bildet. Ved for høyt trykk stanser aggregatet med alarm i SD.RD402TRYKKFØLER over inntaksfilter -MF401 gir melding ved angitt trykkfall over filter. Settpunkt skal kunne stilles fra SD. Det skal kunne kjøres trendkurve på trykkfallet som og skal vises i SD bildet..RD501TRYKKFØLER over avtrekksfilter -MF501 gir melding ved angitt trykkfall over filter. Settpunkt skal kunne stilles fra SD. Det skal kunne kjøres trendkurve på trykkfallet som og skal vises i SD bildet..RP401