Title: Igangkjøring aggregat.xlsx
System nr testet : 360.006 Plassering : plan 6 akse 1 ryggsekken Dato for test : Dato test 2 :Beskrivelse Test metode Verdi Godkjent Aggregat stopper ved brann testet å funker ok Røyksensor tilluft lagt opp å testet ok Bacnet innstilt lagt in å testet ok IP adresse lagt opp å testet 192.168.30.21 ok Trykkføler tilluft koblet / testet lagt opp å adressert testet ok Trykkføler avtrekk koblet / testet lagt opp å adressert testet ok Brannspjeld er tilkoblet og testet koblet opp å testet ok Teknisk nett aggregat lagt opp å testet testet ok Teknisk nett director parret å klar 192.168.30.22 ok Optimaiser er programmert gjort ok Pumpe varme koblet koblet å testet testet ok Shunt varme koblet å testet testet ok Kjølekompressor tilkoblet ikke aktuelt ok Kjølekompressor testet ikke aktuelt ok Isvann shunt tilkoblet / testet koblet å testet testet ok Service bryter IO tilkoblet ventilasjon koblet ikke testet ok Service bryter IO tilkoblet kompressor ikke aktuelt okAlt testet og i orden: