Title: 310-Aiwell controll.pdf
4. Sett riktig adresse iht. kapitel 12.5. Sett på lokk.Merk: Maxi får sin spenning fra Aiwell Control 3000 og Port UP. «Power» inngang skal derfor ikke brukes. Her skal det sitte en jumper mellom «In og out 24V».AC3000 Installasjon og Bruker ManualRevisjon 22Dokument: 300100AC3000 Installasjon og Bruker ManualSide 17 av 407.2 Maxi koblingsskjemaViktig: Det skal alltid monteres en 120 Ω (0,6W) motstand mellom pinne A og B på siste Sensor Interface. Dette for å slutte kretsen. Uten denne vil buss-signalene bli forvrengt, så kommunikasjonen kan feile. Spesielt på lange kabler.AC3000 Installasjon og Bruker ManualRevisjon 22Dokument: 300100AC3000 Installasjon og Bruker ManualSide 18 av 408. Værstasjon8.1 Installer Snø Sensor Bakke (SS-G)Anbefalt monterings lokasjon for snøsensor