Title: [Untitled].pdf
Vannforsyning: Enkel vannforsyning, vannverksledning P/Q-krav ved sprinklerventil: p = 1,90 bar Q = 1084 |/min Vannfarsyningens kapasitet: Mélte verdier P/Q-graf: Tilfgrsel 1: Tilfrsel 2: Titforsel 1+2: | 6,50 bar Py 0,00 bar Py 0,00 bar 0 |/min Qi1 0 Vmin Q1 0 VYmin ‘ 5,50 bar P> 0,00 bar P2 0,00 bar ‘ 2000 I/min Q2 0 I/min Q2 0 I/min 4,30 bar P3 0,00 bar P3 0,00 bar ] 3500 |/min Q3 0 I/min Q3 0 |/min E Pox Pex . | ° o2 ] 3. | x x x oo 1308 mQ o 3 1300 WJQ%\ - s 130 »xo,xmrl Kommentarer: KONKLUSION: Vannforsyningens kapasitet tilfredstiller anleggets Q/P-krav. BYGNINGSMESSIGE, BRUKSMESSIGE ELLER ANDRE ENDRINGER I FORHOLD TIL PROSIEKTERT Kommentarer:Er det foretatt bygningsmessige endringer? Ja Driften ved anlegget er nedlagt og utstyr ifarbindelse med produksjon er under demontering, det samme er enkelte repoer.Har endringene betydning for bygningens risikoklasse? NeiEr det foretatt bruksmessige endringer? Ja Produksjonen er avviklet.Lokalene var ved kontrollentomme og utstyr underdemontering.