Title: 5177454 Smestad Skole - Fraviksdokumentasjon Z04.pdf
hovedsak ivaretatt med prosjektert løsning. Unntaket fra dette er to røykskillende dører med kapasitet E30C. Basert på dette antas det at sprinkleranlegget vil kunne bidra til å forhindre eller forsinke en brannsmitte forbi REI60 skillet – da dette vil måtte skje enten via de nevnte dørene, eller via ytterkantene/randsonene av konstruksjonene alternativt andre svekkelser. Summert vil prosjektert løsning ha to tiltak som bidrar mot brannsmitte mellom sprinklet og usprinklet areal – frem til påregnelig slokkeinnsats iverksettes. Dette gir en større sannsynlighet for at minst ett av disse virker som forutsatt ved et branntilløp i flerbrukshallen. For materiell sikkerhet kan det stilles stor lit til sprinkleranlegget i følge VTEK. Tar man eksempelvis et RKL 5 bygg kan man uten sprinkler, men med brannalarmanlegg bygge 1800m2 i en etasje, mens man med sprinkler i prinsipp kan bygge 30 000 m2 (10 000 m2 åpent over tre plan). For den branncellebegrensende konstruksjonen så antas det lite sannsynlig med en