Title: +175=311.001_KN001_KIMA System.Produktinformasjon.pdf
Går avløpsledningen gjennom et membransjikt skal gjen- nomgangen utføres slik at den fortsatt er tett ved bevegelser i rørene. Rør og rørdeleî i gråjern lfølge den europeiske standard, EN 877, skal rør og rørdeler være fri for synlige defekter som kan påvirke deres funksjon eller levetid.Mindre synlige feil i oveÍlaten tillates så lenge produktenesmekaniske egenskap holder standardens krav. Se tabell.Mekaniske egenskaper pä rør og rørdeler i KJ- MA-systemetRør i gråjern iflg. lso 185 Rørdeler av grå- jern.< 260< 260> 200> 150> 350Elastisitetsmodulen, E, lor rør og rørdeler i KJ-MA-systemet er minst 110 GPa.Rørenes retthet.Rørenes retthet kan awike etter følgende0,15o/o av lengden for nominell diameter >75 mm 0,20o/o av lengden for nominell diameter <75 mmUtvend¡g diameter og godstykkelser på rør og rørdeler?ørDIMDN 40DN 50DE 75DN 70DN 1OODN 125DN 150DN 2OODN 250Tolerans,mm mm 48 58 75 78 110 ¡2 135 +2 160 ¡2 210 r2,5 274 ¡2,5 326 t2,5+2/-1+2/-1