Title: +175=325.001_IK001_FDV luft_vann varmepumpe teknisk rom terapibasseng Manual-P-serien.Produktinformasjon.pdf
3. Tryck in Av/På-knappen på displayen i cirka en sekund. Enheten ska sedan starta efter några sekunder.3. Tryck in Av/På-knappen på displayen i cirka en sekund. Enheten ska sedan starta efter några sekunder.4. Efter några minuter, kontrollera att utblåsluften är kallare än utomhustemperaturen (5-10 ºC).4. Efter några minuter, kontrollera att utblåsluften är kallare än utomhustemperaturen (5-10 ºC).5. Stoppa poolens cirkulationspump och kontrollera att poolvärmepumpen stoppar automatiskt och visar E03.6. Låt systemet gå dygnet runt tills önskvärd temperatur uppnåtts. Poolvärmepumpen slår av först när den överstigit den önskade temperaturen med 1º. Poolvärmepumpen startar därefter återigen då temperaturen i poolen understiger den önskade temperaturen med 1º.