Title: 310-Aiwell controll.pdf
Fra Maxi softwaren versjon 1.05 er det mulig og manuelt å operere shunter og pumper. Dette gjøres ved å trykke på bryteren på Maxi kortet (bryter SW3 midt på kortet) i bestemte mønstre. Ved manuell operasjon vil Maxi kortet bli satt i en egen test modus. Det medfører at hvis AC3000 sentralen vil starte en applikasjon som bruker den aktuelle Maxi’en, vil ikke den applikasjonen virke.Shunter og Pumper kan ikke testes samtidig. I Shunt Test Modus vil LED 3 på Maxi kortet blinke Rødt/Grønt 2 ganger i sekundet. I Rele Test Modus vil LED 3 på Maxi kortet blinke Rødt/Grønt kaotisk fort.21.1 Shunter (0..10V / 4..20mA utganger)MERK: Maxi kortet må være tilkoblet en AC3000 sentral og anlegget må være konfigurert. Dette for å sette riktig utgangsnivå (spenning eller strøm styring) på shunter.Alle de fire Analog Inn/Ut portene på Maxi kortet styres likt. Hvis det er tilkoblet utstyr på en av portene som ikke må aktiveres, må denne frakobles kortet.