Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
Alarmgruppe 27: Aggregat, interne filtre27:1 AGGREGATFILTER, TILLUFTSTRYKKGIVER NR. 3/4 KOMMU-B03)10 s1NIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med giver til aggregatfilter tilluft.12www.swegon.comPrioritetStoppForsinkelseNullstilling. Alarmtekst r n m r a AFunksjonl0=blokkertA=A-alarm B=B-alarm0=drift1=Stopps=sekundm=minutt h=time0=manuell1=automatisk27:2 AGGREGATFILTER, TILLUFT SKITTENTB03)10 m0Trykket over aggregatfilter tilluft har oversteget innstilt alarmgrense i mer enn 10 minutter.27:7 AGGREGATFILTER, AVTREKKSLUFTGIVER NR. 3/4 KOMMU-B03)10 s1NIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med giver til aggregatfilter avtrekksluft. 27:8 AGGREGATFILTER, AVTREKKSLUFT SKITTENTB03)10 m0Trykket over aggregatfilter avtrekksluft har oversteget innstilt alarmgrense i mer enn 10 minutter.Alarmgruppe 28: Etterfilter28:1 ETTERFILTER, TILLUFTSTRYKKGIVER NR. A KOMMUNIKA-B03)