Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Elanslutning Se tabell Elektriska data i slutet av detta avsnitt.79Dimensionering, installation, mått och viktGOLD RX, roterande värmeväxlare, storlek 070/080 Storlek 070 (Frånluftsfläkt storlek 080 kan väljas, se nästa sida)Luftflöde, m3/hSFPv2.52.01.5FrånluftsfläktEa Pff.-v,g n n k ö s k c y r t l a t o ti21Ef f.-var.1ar.2l e b n o p s i DiL w,tot75dB80859095Tilluftsfläktff . -var.2Ef f.-v21ar.195L w,tot75dB808590Luftflöde, m3/sUndre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering.Begränsningslinje för Ecodesign 2018 är beräknad med effektvariant 2 och full face anslutningsgavlar (tillbehör). Medelvärde för tilluft och frånluft skall ligga innanför begränsningslinje. Aggregatet motsvarar krav enligt Ecode- sign 2016. Övriga värden i diagram är beräknade för aggregat med standard anslutningsgavlar.