Title: +038=67.011-##033._03-Ø3_Elektrisk ekspansjonsventil.pdf
Ventilens åbningsgrad skal derfor være mellem 50 % og 75 % ved regulering. Dette sikrer, at ventilen har et tilstrækkeligt stort reguleringsområde, så den kan håndtere ændrede belastninger ved eller nær det normale arbejdspunkt. Kapacitetsændringen som følge af afvigelsen i kølemidlets massefylde er inkluderet i denne korrektionsfaktor.Korrektionsfaktor for overgangstilstande og fordampningstemperatur (te)Fordampningstemperatur te°C AKVH 1010 til -50 1,65) Bestemmelse af ventilstørrelse Når den ventilstørrelse, der opfylder den påkrævede kapacitet, skal vælges, er det vigtigt at bemærke, at kapacitetsangivelserne er ventilens nominelle kapacitet, dvs. når ventilen er 100 % åben.5) Bestemmelse af ventilstørrelse Når den ventilstørrelse, der opfylder den påkrævede kapacitet, skal vælges, er det vigtigt at bemærke, at kapacitetsangivelserne er ventilens nominelle kapacitet, dvs. når ventilen er 100 % åben.