Title: bw200_cn.pdf
PolykarbonatLys gråBetjeningsknapper24V for ekstern indikasjonBW-200 har en utgang for parallell indikasjon/ kontroll. Utgangen krever 24V kraftforsyning.Enheten har en innebygd kortslutningsskillebryter. Ved kortslutning vil kortslutningsområdet bli isolert.Spenning Al_Com (detektorsløyfe)Strømforbruk: HvileMiljøkrav16-26 VDC0,3 mAEN 54-5/EN 54-7BeskyttelsesgradIP66BW-200 er laget for bruk sammen med Autronicas interaktive branndeteksjonssystem.Arbeidstemperatur20 - + 70°CFuktighet (ikke kondenserende)Maks. 95% RHVedlikeholdKrever ikke vedlikeholdServiceBytt hvis defektGodkjenningerSe Autronicas hjemmesider116-P-BW200/CN, Rev. C, 2009-07-06Vi verner liv, miljø og verdier…Utkoblingsenhet med betjeningsknapper - BW-200Dimensjoner (mm)Artikkelnummer Beskrivelse 116-BW-200Utkoblingsenhet med betjeningsknapperOversiktDISABLED FUNCTION / AREABN- 320 BN- 320 BN- 320FIRE ALARM FIRE ALARM FIRE ALARM Interface unit Interface unit Interface unit