Title: 365 IV D - 2.1.2 001 Drift og vedlikehold Aggregater.pdf
ømmer gjennom batteriet.øyt trykki anlegget.System komponenter 1.Kompressor 2.Kondensator 3.Fordamper 4. Tørrefilter 5.Seglass 6.Ekspansjonsventil 7.Avstengningsventiler 8.Magnetventil 9.Pressotat 10.Manometer 11. Væsketank 12. Væskeutskiller 13. 4 – veisventil 14.Tilbakeslagsventil7101097L 112137 11 745 814 614614M1 (når varmepumpe eridrift)Kontroll Seetterlekkasje (det blirsom regel olje rundt lekkasjepunkter). Kontroller at manometreneviserverdierinnenfor det normale. Kontrolleriseglass om det er tilfredsstillendefyllingavkuldemedia (sm å bobler ernormalt). Kontroller atelektriskekoplinger er tildratt.14Systemfeil PressostatHP har manuellresetifront.LPharautomatisk res I automatikk tavle er detmotorv ærnmedmanuell reset. Kompressoren er utstyrtmedinternsikring avviklingene.Hviskompressoren blir forvarmvil den stoppe. I dettetilfelle t bør produsentenkontaktes. Kjøletekniskvedlikehold utføres av kjøletekniker. OM KJØLEENHETEN IKKELARSEGRESETTE M Å NOVEMA KONTAKTES.