Title: Brukerhåndbok for styresentral.pdf
Kabeldimensionering Det er meget vigtigt at bruge de rigtige kabeltyper og dimensioner for at sikre, at røgventilationsanlægget overholder normerne og fungerer korrekt i en nødsituation. De to vigtigste faktorer er kablernes evne til at modstå varme samt at sikre, at spændingsfaldet i kablerne til aktuatorerne ikke overskrider 15% ved fuld belastning på motorudgangene.Der anvendes brandsikre kabler iflg. IEC 60331 til flg. funktioner:El-oplukning med aktuatorer 24VBrandtryk 24V Røgmelder 24V Termomelder Buskabel mellem centraler2 leder, se dimensionsgraf. (3 leder ved extern linieovervågning) Min. 6 x 0,5 mm² Min. 2 x 0,5 mm² Min. 2x0,5 mm² 3 x 0,5 mm²Der kan anvendes alm. installationskabler til flg. funktioner:Forsyning til central 230VAC Komfortventilationstryk 24V Vind- og regnføler 24 VF.eks. 3 x 1,5PVIK-J Min. 3 x 0,5 mm² Min. 4 x 0,5 mm²1617Reservedelsnr. og almindeligt ekstraudstyrBetegnelseBeskrivelse