Title: Montasjeanvisning FR-akryl med ventilasjonskanaler.pdf
Ved branntetting av hulldekkeelementer så må ensidige fugeløsninger utføres på begge sider. Alternativ løsning finnes i Byggdetalj 2-2006, 520.342 pkt.32.TOSIDIG TETTING I GIPSVEGGERType tetting Maks dimensjonUtførelse Min. fugedybde og bakdyttEI Min.2.Ved branntetting i sjaktvegger bestående av gips på kun én side så benyttes anvisningene for gipsvegg med tetting kun på siden med gipsplater. Man må da påse at sjaktveggene i alle etasjene tettes på samme måte.Åpen fuge13mm akryl på 20mm steinull90Kabel Ø55mm13mm akryl på 20mm steinull603.Der overflaten er malt med maling som ikke tåler fugemasser (spesielt enkelte støvbindere) bør man først påføre grunning med en PVA-Primer.Stålrør Ø219mm13mm akryl på 20mm steinull90Cu-rør Ø54mm13mm akryl på 20mm steinull1204.Fugemassen er vannbasert, og enkelte metaller må beskyttes mot korrosjon.Kanal 500x50013mm akryl på 20mm steinull60