Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Lorsque la température ambiante atteint le niveau requis par le thermostat ou lorsque l’alimentation électrique est coupée, la vanne est fermée en 3 minutes environ côté batterie et est ouverte côté by- pass.En cas d’urgence, après avoir dévissé la bague, la vanne peut être ouverte manuellement en enlevant l’actionneur électrique. Une fois que la manipulation d'urgence est terminée, se souvenir de rétablir le fonctionnement automatique de la vanne, en remettant en position l’actionneur électrique. Sinon, il pourrait y avoir formation de condensats en raison du passage de l’eau, même si l’unité est hors tension.Instructions en cas d'utilisation de vannes fournies par l'installateur Raccordements hydrauliques • Installer les vannes en suivant les instructions du fabricant; consulter les schémas pour être en mesure d’effectuer les raccordements à l’unité..