Title: 360.023 Swegon Gold RXF-12 +- 3.000 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
20 PaSide: 2/20AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.023 GOLD RXF-12 +/- 3.000 m³/h - 100% samtidighetDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-100005347042x(490x592x370-8)Lufthastighet i filterseksjonen1,37 m/sAnbefalt dim. trykkfall114 PaStarttrykkfall64 PaSluttrykkfall164 Pa1Roterende varmeveksler, GOLD012FRXP01XRoterende varmeveksler av typen RECOnomicStandard aluminiumTurtallsregulertTrykkfall, tilluft131 PaTrykkfall, avtrekk143 PaEkstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje0 Pa326 m³/hTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(84,9% ved samme luftmengde)84,9 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter42,5 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer0,0 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold89,4 %