Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
См. приложение 3 Агрегат WINTSYS® необходимо устанавливать в хорошо проветриваемом месте, не подверженном воздействию сквозняков. Обеспечить свободную циркуляцию воздуха вокруг конденсатора и под компрессором. Устранить загромождения с передней и боковых сторон агрегата для предотвращения повторной циркуляции воздуха в конденсаторе. Помимо прочего, это позволит избежать чрезмерного повышения температуры конденсации. Агрегат должен устанавливаться на ровной поверхности. Для агрегатов, устанавливаемых на большой высоте над уровнем моря, следует учитывать воздействие плотности воздуха.■ 3.4. Акустика Во время монтажа следует принять некоторые меры предосторожности для предотвращения возникновения шумовых помех или вибраций: - агрегат должен быть надёжно закреплён на прочной,жёсткой опоре,2 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИтрубопроводы должен быть достаточно гибкими для предотвращения передачи вибраций.трубопроводы должен быть достаточно гибкими для предотвращения передачи вибраций.