Title: 03 - Døli pleie- og omsorgssenter 18.03.2016.pdf
OppvarmingTransmisjonsdelGrunnYtterveggVinduTakPlan U/1/2, renovert 2003GulvVeggVinduTakAreal [m2]2 2223 0027512 222U-verdi [W/m2K]0,150,221,600,15Kjeller, org.byggeår 1971GulvVeggVinduTakAreal [m2]57230516572U-verdi [W/m2K]0,150,221,600,15NavnGulvVeggVinduTakAreal [m2]U-verdi [W/m2K]4197281 227419Transmisjon50,08kWh/m²år111,7AnleggnavnSum alleByggets Volum19 101m3/homs/h dag0,100ms/dagoms/h natt0,05Oms/dagInfiltrasjon12kWh/m²årSum oppvarming62,48kWh/m²år27AF Energi og Miljøteknikkside 27Døli pleie- og omsorgssenter