Title: +135.01=370.002-JP501T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Øk fortrykket, ta hensyn til minstetrykket på sugestussen, kontroller skyvebryteren på sugesiden og filteret, rengjør ved behovMotoren har lagringsskaderLa WILO-kundeservice eller et fagfirma kontrollere pumpen og eventuelt sette den istandMonterings- og driftsveiledning Wilo-VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E43Norsk11.244FeiltabellGrupperingAnlegg-/ systemfeilPumpefeilMotorfeilElektronikk- modulfeilKommunika- sjonsfeilNr.Feil0ingen feilE004 UnderspenningE005 OverspenningE006 2-fasedriftE007 Advarsel! Generator-drift (gjennomstrømming i strømningsretningen)E010 BlokkeringE020 Overtemperatur vik-lingE021 Motor overbelastetE023 Kort-/jordslutningE025 KontaktfeilVikling avbruttE026 WSK/PTC avbruttE030 Overtemperatur elek- tronikkmodulE031 Overtemperatur hybrid/effektdelE032 Underspenning mel-lomkretsE033 Overspenning mel-lomkretsE035 DP/MP; samme identi-tet tilgjengelig flere gangerE050 BMS-kommunika-sjons-timeout