Title: +038=360.000-LH005T_04-WISE Parasol Konfortmodul Swegon - Produktdatablad.pdf
Beregningseksempel – varme I et cellekontor med målene b × d × h = 2,4 × 4 × 2,7 m (samme rom som i eksempelet for kjøling) er det om vinteren et varmebehov på 450 W. Primærluftmengden skal være den samme som i sommertilfellet, 16 l/s, og kanaltrykket holdes også nå konstant. Dimensjonerende romtemperatur (tr) 22 °C, varmevannets temperatur (tilløp/retur) 45/39 °C og primærluftens temperatur (tl) 20 °C gir: ∆Tv= 6 K ∆Tmv= 20 K ∆Tl= -2 KLøsningOppvarming Primærluftmengden 16 l/s i kombinasjon med primærluft- temperaturen 20 °C gir en negativ innvirkning på varme- kapasiteten: 1,2 x 16 x (-2) = -38 W. Varmekapasitetsbe- hovet fra varmevannet økes dermed til 450 + 38 = 488 W. Ut fra Tabell 6 oppnås ved ∆Tmv = 20 K og primærluft- mengden 16 l/s en varmekapasitetPv = 585 W fra en enmodulsenhet med dyseinnstilling LHLH, noe som er tilstrekkelig for å håndtere varmebehovet.