Title: +135.01=370.001-JP501T_02-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Begge elektronikkmodulene melder feilen via ESM/ SSM-kontakten. • Slavepumpen går i nøddrift (manuell drift), i henhold til nøddriftsturtallet som er forhåndsinnstilt på master (se menypunktene <5.6.2.0>). Fabrikkinnstillingen av nøddriftsturtallet ligger på ca. 60 % av maksimalt turtall for pumpen.Monterings- og driftsveiledning Wilo-Stratos GIGA, GIGA-D, GIGA B (11-22kW)196.420Funksjonsmåte for slavepumpenFunksjonsmåte for masterpumpenYtterligere funksjonerSperre eller aktivere pumpeEtter kvittering av feilmeldingen vises statusvisningen på begge pumpedisplayene så lenge kommunikasjonsavbruddet varer. Dermed tilbakestilles samtidig ESM/SSM-kontakten. • På displayet til slavepumpen vises symbolet (pumpen går i nød-drift) blinkende.