Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
20, 1150, LSGPG 50Tabell II.38 Brannmotstandsklasse E 120/EI 120. Gjennomføring av enkeltrør.Rørisolasjon, type, densitetRørisolasjon, tykkelse, lengde (mm), FordelingTykkelse GPG (mm)Stålrør: Diameter(D): 40 ≤ D ≤ 42 mm, Veggtykkelse (t): 2,6 ≤ t ≤ 14,2 mm. U/CSteinull 85 kg/m320, 550, LSGPG 50Glassull 75 kg/m340, 600, LIGPG 50Stålrør: Diameter(D): 42 ≤ D ≤ 168,3 mm, Veggtykkelse (t): 4,5 ≤ t ≤ 14,2 mm. U/CSteinull 85 kg/m330, 1150, LSGPG 50Tabell II.39 Brannmotstandsklasse E 120/EI 90. Store rørgjennomføringer ≤ 1000 x 1000 mm.Rørisolasjon, type, densitetRørisolasjon, tykkelse, lengde (mm), FordelingTykkelse GPG (mm)Stålrør: Diameter (D): 42 ≤ D ≤ 219 mm, Veggtykkelse (t): 3,2 ≤ t ≤ 14,2 mm. U/CSteinull 85 kg/m330, 1150, LSGPG 50Tabell II.40 Brannmotstandsklasse E 120/EI 90. Gjennomføring av enkeltrør.Rørisolasjon, type, densitetRørisolasjon, tykkelse, lengde (mm), FordelingTykkelse GPG (mm)