Title: SPMF.pdf
(Längd som pipen på sprutan – kanske 1 cm) Används på sprutans pip för att täta mot silikonslang 5-8Börja med att rensa mätdonet med uttag för kontrollmätning.1 st silikonslang 5-8 (Längd kanske 30 cm) En flexibel slang som används till sprutan enligt ovan för att förbinda sprutan med mätuttag på mätdonet.1 st silikonslang 5-8 (Längd kanske 30 cm) En flexibel slang som används till sprutan enligt ovan för att förbinda sprutan med mätuttag på mätdonet.Vid funktionskontroll och mätning av luftflöde behövs instrument samt tillgång till mätvärden från aktuell uppkopplad regulator.Vid funktionskontroll och mätning av luftflöde behövs instrument samt tillgång till mätvärden från aktuell uppkopplad regulator.Tillvägagångssätt 1. Börja med att rensa det kontrollmätdon (+ och -) som inte är anslutet till givaren. Sprutan (I utdraget läge) med tätslutande silikonslang ansluts i tur och ordning till respektive nippel på mätuttaget. Tryck och dra några kraftiga tag med sprutan.