Title: +175=432.001_432 Hovedfordelinger.Beskrivelse.pdf
r Protection des réseaux à courant alternatif : le choix du déclencheur est fonction du type de réseau protégé et de la tension d'emploi du disjoncteur. 4 références de déclencheur permettent de protéger tous les types de circuits, de 60 à 630 A, quelle que soit la tension d'utilisation du disjoncteur tr U < 525 V : STR23SE ou STRS3UE tr U > 525 V: STR23SV ou STRS3SV. Les déclencheurs-STRS3UE et STRS3SV proposent un plus grand nombre de réglages de la protection auquel s'ajoutent, pour le STRS3UE, des fonctions optionnellés de protection, mesure et communication. Les déclencheurs STR se montent indifféremment sur les Compact NS400 et NS630, de type N, H ou L, 3P et 4P. Les disjoncteurs 4P sont équipés en standard d'un commutateur de protection du neutre à 3 positions (3d ,3d + N/2,4d). r AC netr^rorks: the cholce of a trip unit depends on the type of neiwork to be protected and the rated Õperatìonal voltage of the circuit breaker.Four models cover the protec'tion needs of ali iypes of cirouiis, v./hâtever