Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16 (1).pdf
1921 SØRUMSANDVer.5.5.06Side21(35)Tel: 63825575Dato.29.04.2015av42BeregningsresultaterKurs nr.Q55Kombinert vernIk [kA]cos phiî [kA]Kabel t=k²S²/I² [s]t utkobling [s]Ik1p max1,7300,932,4970,0710,010Ik1p max ende0,3920,990,5651,3770,010Ik1p min0,2891,000,4172,5330,010Ij max1,4550,962,099Ij max ende0,3751,000,541Ij min0,2751,000,397@ = Vernet tilfredsstiller ikke alle krav i forskrift/norm # = Ikke forskriftsstridig, men vær oppmerksom på løsningenKombinert vernIk [kA]cos phiî [kA]Kabel t=k²S²/I² [s]t utkobling [s]Ik1p max0,3920,990,5650,5380,010Ik1p max ende0,2921,000,4210,9690,010Ik1p min0,2141,000,3091,8050,010Ij max0,3751,000,541Ij max ende0,2821,000,407Ij min0,2061,000,297@ = Vernet tilfredsstiller ikke alle krav i forskrift/norm # = Ikke forskriftsstridig, men vær oppmerksom på løsningenAnleggets adresse: