Title: V20-10-01 VVS-anlegg plan 10 - DM1.pdf
12DN 50 Ned =370.101+10 = 370.101 - OE 103 0.595 L/sLD006T Maks:165 m³/h Kjøling: 425 W 0.034 L/s Varme: 240 W 0.006 L/sLD006T Maks:165 m³/h Kjøling: 425 W 0.034 L/s Varme: 240 W 0.006 L/sLD001T Maks:220 m³/h Kjøling: 650 W 0.060 L/s Varme: 350 W 0.007 L/sLD001T Maks:220 m³/h Kjøling: 650 W 0.060 L/s Varme: 350 W 0.007 L/s13STAP/STAD DN2028 mm +c 3180MM 42 Ned =320.102Automatisk åpne-/lukkespjeldTørropplegg, nedDN 100 +c 2916DN 100mmAvkast 1200x1400,nedSTAD Dim:09/10 Stengt370.101: 35 mm +c 3273 370.101: 35 mm +c 3273370.101: 42 mm +c 3273 370.101: 42 mm +c 3273Skap for brannventilEC-vifte JV001T Ø200Hovedtrapp 1 10-308MA 110 UK = 3205LufteledningSF002T-200 200 m³/hEL/Tele 10-505.2-sSZ001T Ø200SK004T Ø200ø200 UK=3020360.021: ø500 UK=350 tilkobles avkastkanal under tilkobling trykkPareto TV 10-004ø160 UK=3135Møterom 10-003STAP/STAD DN 40SF002T-200ø160 UK=318015 mm +c 3273400x1300 UK=901Tørropplegg,opp