Title: 320.001_RP402.pdf
Vanntrykktransmitteren VPL er laget for å måle trykk på HVAC-applikasjoner; vann, varme, luftkondisjonering og kjølesystemer. Trykkfølerens element er laget ved å benytte tykkfilmsteknikk. For å forhindre trykkslag er følerelementet beskyttet. Utgangssignaler (0-10VDC eller 4-20mA) er direkte proporsjonal med trykket i rørene. Materialet for våte deler er i rustfritt stål (AISI316 / 1.4571) og huset for de elektriske tilkoblingene er laget av varmeresistant plastikk. Måleområdet kan bli valgt ved igangkjøring. En tilkoblingsplugg for et display er allerede installert. Displayet kan ettermonteres Type trykk: overtrykk, relativt Trykktilkobling: utvendige gjenger G1/2" Elektrisk forbindelse: tilkoblingsterminal M16x1,5 Kapsling: IP54 Materiale i hus: varmeresistant plastikk Medie: 0...85C Medie: væske Omgivelsestemp.: 0...60C Kan leveres med måleområde for trykk opp til 60 bar Effekt: 24Vacdc Utgangssignal: 0..10V eller 4..20mA Trykkområde: 0...2,5/6/10/16bar Maks. trykk: 50barModell: med display