Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
Hovedadkomst og hovedrømningsvei er via dør til rømningskorridor i plan 1 med utgang på terreng. Fastmontert utvendig stige med ryggbøyle er dermed en alternativ rømningsvei dersom korridoren skulle være blokkert.Da branncelleveggene rundt kontoret (samt mesanin) har EI 120 brannmotstand, vil personer som rømmer fra arealet ha vesentlig bedre sikkerhet mot brann- og / eller røykpåvirking i den tiden som er nødvendig for evakuering. I tillegg er utvendig stige kun aktuell å bruke dersom korridoren er blokkert, hvilket innebærer at brannen i et slik scenario er plassert i eller ved korridoren. Det fører til at personer i mesanin-området har minst ett brannskille mellom startbrannen og utgangen til stigen, og tiden tilgjengelig for evakuering er dermed minst 60 minutter. Basert på områdets personbelastning vil dette være mer enn tilstrekkelig for å evakuere området.