Title: +038=433.002-FS019._08-Tavlebyggeren Testskjema.pdf
Verifikasjon av beskyttelsesleders effektivitet: Dette gjpres ved at motstanden mellom beskyttelsesleder og utsatte ledende deler mélesmed instrument som gir en teststrgm pa minimum 10A gjennom en impedans pa 0,L.ohm Motstanden skal ikke overstige 0,10hmVerifikasjon av beskyttelsesleder Ihht EN 61439: Malested oK | [Fovedjord - jordskinner [ kabelfelt | | Rammeverk-jord | T porerjora |VKommentarSI<<Hgyspenningsprgving:Utfgres pa all hovedstrgm med alle vern pa.All styrestrgm, overspenningsvern, instrumentering og kWh-malere ma veere avslatt eller frakoblet fgr test!Prgven anses som bestatt hvis det ikke forekommer gjennomslag eller overslag og grgnt lysIsolasjonsmaling:Det skal utfgres isolasjonsmalinger mellom strgmkretser og utsatt deler med en malespenning pa 500V. Kravet er min 10000hm/VTegnforklaring i godkjenningsfelt: "V" tegn betyr godkjennelse av kontrollpunkt "0" tegn betyr ikke aktuellt for tavien"-" tegn betyr aktuelt for tavlen, men ikke utfgrt