Title: Lysberegningsresultater.pdf
Bromstad-VN59 BT.1Data - MASTERRomdimensjoner:Lengde x (m) Bredde y (m) Høyde z (m) Areal (m²)7,31 3,72 5,3 21,54Mont.høyde z (m)Arbeidsplan (m) Vedlikeholdsfaktor Randsone5,330,75 0,7 0,5RefleksjonTak0,8Gulv0,2Vegger 1-60,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6BeregningsresultatBeregningsareal rom [0,75m]Emid = 287 luxJevnhet Emin/Emid: 0,73Emin/Emax = 0,59Samlet installert effekt Spesifikk effektbelastning0,33 kW 15,51 W/m² 5,40 W/m² /100 luxArmaturdataNRPosNrAnt ArmaturtypeAnt lysk.LmLyskilde Watt32GIR T5 280 pos LHF212300T5 80W HO167Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.com16.11.2015v2015.02.00.1121Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1Data - MASTERArmatur Info GIR T5 280 pos LLyskilde 1 x T5 28, 35, 49, 54, 80W 2 x T5 28, 35, 49, 54, 80W 3 x T5 28, 35, 49, 54W Leveres med eller uten lyskilder.LED 7000 830/840 LED 9000 830/840