Title: 32 Aktuator 24 V 0-10 V 0621 FINAL.pdf.pdf
Versjon NC: Normalt lukket med og uten gjenkjenning av slaglengde I fabrikkinnstilling holder NC- og NO-aktuatorer ventilen åpen. For NC-aktuatoren oppnås dette med “First-Open” - funksjonen. ”First-Open”-funksjonen låses først opp for NC-aktuatoren etter at den har driftsspenning for første gang. Deretter bestemmer begge aktuatortypene (NC og NO) automatisk ventilens lukkepunkt. For aktuato- rer med gjenkjenning av ventilslag registreres slaglengde i tillegg. Etter denne prosessen beholder aktuatorene sin normale drift.