Title: +135.01=370.002-JP501T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
FARE! Livsfare! Hvis pumpen eller enkeltkomponenter faller ned, kan det føre til livstruende skader.Sikre pumpekomponentene mot at de faller ned under installa- sjonsarbeid.Sikre pumpekomponentene mot at de faller ned under installa- sjonsarbeid.Under innkjøringstiden må man regne med noe drypping. Også under normaldrift av pumpen er det vanlig med lettere lekkasje av enkelte dråper. Av og til bør man likevel utføre en visuell kontroll. Ved tydelige lekkasjer må man skifte tetning.Wilo tilbyr et reparasjonssett som inneholder de nødvendige delene for utskifting.1. Koble anlegget spenningsløst og sikre det mot uautorisert gjen- innkobling.1. Koble anlegget spenningsløst og sikre det mot uautorisert gjen- innkobling.2. Lukk stengeventilene foran og bak pumpen.3. Bekreft spenningsfrihet.4. Jord arbeidsområdet og kortslutt det.5. Koble fra strømledningen. Hvis tilgjengelig, må kabelen til diffe- rensialtrykktransmitteren fjernes.