Title: Funksjonsbeskrivelse Varmeanlegg Døli - V.2017.08.04.doc
SC004 åpner (mot veksler for varmedumping i energibrønn) SC003 stenger for å isolere energibrønn fra fordamper. SC006 stenger SC002 åpner JP402 sirkulerer isvann til tak fra utgjevingstank. Varmepumpen mister signalet på varmeproduksjon og regulerer nå på konstant isvannstemperatur ca 3-4 grader.JP401 går på minimums turtall til temperatur kondensator krets overstiger setpunkt på RT401 (50-55°) ved økende kjølebehov vil turtallet å JP401 øke til maks.JP403 går 24/7 og turtallsreguleres på temperatur differanse fordamper. (proposjonal regulering) fra 10 til 50HzJP404 går 24/7 og turtallsreguleres på temperatur differanse Kondensator. (proposjonal regulering) fra 10 til 50HzLoggingAlle analoge verdier har til en hver tid logg som går en uke tilbake i tid. Alle alarmer har langtidsloggFølere og givere