Title: Brannkonsept.pdf
Dersom heissjakt ikke har mellomliggende rom utfert som egen branncelle, ma den reykventileres. I kjeller méa det vaere brannsluse mot heissjakt og trapperom. Brannslusen ma vare ventilert slik at eksosgasser fra garasjen ikke kommer inn i bygningens svrige rom.3.5 Brannseksjoner (§ 724)Da bygningskonstruksjonenc vil bestd av ubrennbare materialer (mur og betong) vil kun inventaret bidra til brannbelastningen. Brannbelastningen i bygget (ut fra bruken) vil her vaere mellom 50-400 MJ/m?.Sterste bruttoareal pr etasje uten seksjoneringBrannbelastning | Normalt Med i Med sprinkleranlegg | Med brannventilasjon i f } brannalarmanlegg | 50-400 1200 m’ 1 800 m™Brannalarmanlegg i kategori 2 med direkte varsling til brannvesen._10000m’ | 4000m?Seksjoneringskravene ivaretas ved at hele bygget skal fullsprinkles.Merknader: