Title: +038=360.023-#####._09-360.023 Gold RXF-12 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Objekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 (877695) Dato: 02.05.2019 Aggregatnavn: 360.023 GOLD RXF-12 +/- 3.000 m*h - 16/1.0.20190424.1180148 100% samtidighet Aggregat ID: AD-10000511825 Antall Produkt Artikkelbenevning 1 Inntak i topp, filter TBXZ-1-91-12 1 Roterende varmeveksler, GOLD012FRXP01XTilbeher og tekniske data, se tilluft1 VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemalingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.Avtrekksluftmengde 0,833 md/sInnmonteringens innvirkning pa viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse