Title: Funksjonsbeskrivelse - 360.012 Luftbehandling.pdf
TRYKKFØLER i tilluftskanal gir signal til undersentral for avlesning og styring av tilluftsviften -JV401-2 (via frekvensomformer) for å holde riktig trykk i tilluften til VAV enhetene. Settpunkt skal kunne stilles fra SD. Det skal kunne kjøres trendkurve på trykkfallet. Settpunktet skal justeres avhengig av behovet ute i VAV enhetene (trykket skal være høyt nok til å levere riktig luftmengde.)Assemblin AS Teglverksveien 1, 3413 Lier Tlf 09030, www.assemblin.com5 / 7RD403LUFTMENGDEMÅLER i tilluftskanal (-RD403 over tilluftviften) gir signal til undersentral for avlesning og forstilling av luftmengden i fraluft, slik at det blir balanse i til - og fraluftmengde. Det skal kunne kjøres trendkurve på luftmengden.Dersom luftmengden synker under innstilt minimums grense gis alarm om viftesvikt og aggregat går til posisjon stans. SP for lav grense skal kunne stilles i undersentral via SD terminal.RD503