Title: +175=325.001_JP001_Cirkulationspumper Serie 100.Produktinformasjon.pdf
Medie' og omgivelsestemperatur Pumpernes medietemperaturer fremgår af oversigtsta- bellen på side 5.For standardprodukter med en tilladelig medietempe- ratur fra +2"C til +110'C bør omgivelsestemperaturen altid være lavere end medietemperaturen, da der ellers er risiko for dannelse af kondensvand i statorhuset.Driftstryk Unionspumpe PN 10: Flangepumpe PN'l 0:Maks. 1,0 MPa (10 bar)Maks.0,6/1 ,0 MPa (6/10 bar).Pumpe m. Grundfos flanger: Maks. 'l ,0 MPa (10 bar)TilløbstrykFor at undgå kavitationsstøj og risiko for beskadigelse af pumpens lejesystem kræves følgende minimumstryk ved pumpens sugestuds:Medie- temperatu r85'C90"c110'CTillobstryk0,5 mVs0,049 bar2,8 mvs0,27 ba(11,0 mVs1,08 baro',*oao= XSerie 100Ku rvebetingelser For kurverne på de efterfølgende datablade gælder følgende retningslinjer:1. De kraftigt optrukne kurver viser det anbefalede driftsområde, mens de tynde kurver kun er retn ingsgivende.