Title: +038=621.001-NI009T_04-3. Vedlikeholds Manual_Jun. 2019_N_Rev.Br.pdf
2 m/s -300 -30 1900 4300 3550 2050Forklaring av tabellen over:Verdiene i tabellen er avstanden aktiveringspunkt og nederste etasjeDe positive verdier viser posisjoner lavere enn gulvet i øverste etasje, mensnegative (-) verdiene viser posisjoner høyere enn gulv i øverste etasje.Toleransen til bryterens aktiveringspunkt er +/- 15 mm.Merknad:1: Gjelder kun for heiser som er utsyrt med denne bryterenPosisjon for indiksjonsplaten i endeetasjeNavn3D4D5D6D7D 8D DSRMerkehastighet (m/s) 5,0 6,0 3,5 4,0 4,5 – 6,0 2,5 3,0 - 6,0 2,0 2,5 - 6,0 2,0 - 6,0 2,0 - 6,0 2,0 - 6,0Plasering X (mm) 20300 29000 11100 13800 16800 6600 8600 4700 4700 2500 1300 750Toleranse (mm)+/-450+/-250+/-150+/-100+/-75 +/-50 +/-25Forklaring av tabellen over: • Tallet “X” er avstanden mellom platen og senter av detektorsensoren på stolen når den står i nederste etasje.Om retardasjonsbryterne DSR, 1DSD, 1DSDA eller 1DSDB er levert blit platen ikke installert.© Uniheis AS – 202070 -