Title: 03 - Døli pleie- og omsorgssenter 18.03.2016.pdf
Dagens situasjon:Foreslått tiltak:Grunnlag for besparelser:Antall ventiler og størrelser fremkommer i vedleggFor beregning av energibesparelsen Det benyttes 30 mm isolasjoner det benyttet beregningsmetodei PRENØK 5.14Temp.differanse vann/rom30 °CDriftstid pr år8 760 t/årEnergibesparelse22 452kWh/årBEREGNEDE ÅRLIGE BESPARELSER:Energipris:52øre/kWhEnergibesparelse:22 452kWhsom tilsvarer11 686kr Besparelse i CO2-utslipp7,8tonn/årEffektpris780kr/kWEffekt besparelse:3 kWsom tilsvarer1 999kr Vannkostnad25kr/m3Vannbesparelsem3-kr Totalt:Brutto kost.besp.13 686kr KOSTNADER:Materiell:13 096krDagens servicekost.-kr Arbeid:29 346krNy servicekost.-kr krkrNetto årlig kost.besp.13 686kr krkrkrkrInternrente32 %Alle kostnader er eksl. mva0krinntjeningstid (år)3,5Total kostnad uten enøkstøtte42 443krEstimert enøkstøttekrTotal kostnad inkl. enøkstøtte42 443krØkonomisk levetid15Det er et unødvendig stort varmetap i fyrrom pga. manglende isolering rundt ventiler/koblinger. En rekke ventiler, flenser m.m. er ikke isolert og