Title: Tankdokumentasjon.pdf
Arbeider (f.eks. utgravinger) kan fere til uautoriserte endringer pa installasjonen. Sgrg for tilstrekkelig avstand til alle tennkilder. Installasjonen skal veere slik at gass som slipper ut gjennom sikkerhetsventilen fiernes pa en trygg mate. All bruk av varme uten produsentens samtykke er ikke tillatt. Antikorrosjonsbelegget skal sjekkes etter installasjonsprosedyren og flekklakkeres grundig ved behov.Det skal ikke vaere noen apninger til rom med lavere niva, som ventiler eller kjellervinduer i en radius pa 5 m rundt tanken. Pa hellende underlag nar tankens plassering er hayere enn kjelens, kan tilleggstiltak (f.eks. bygging av en vegg) veere nedvendig. Se for gvrig DSB veiledning / tabeller for avstander rundt tanken.Man skal plassere skilt inne i dekslet for a gjgre brukerne klar over farene forbundet med gassen (navn, faresymbol, identifisering av farer).