Title: +175=542.001_OS001_5D Dokumentasjon 542 Utstyr for brannalarm.Produktinformasjon.pdf
0 Detektorsløyfer (maks. 50 Ç2, 0,5 ¡rF)tverrsnitt2xI.5 mnJ,f.eks. PR2x1.5 mmz 2x4.0 mrr:f,f.eks. PN2x4.0 mmz <10m -+ 4 ïrtfi] <20m -> 6 mm2 2xL0 mrrt,f.eks. BPR2x1.0 mm2<40m -+ 10 mm2(Evt. jordleder /skjerm sammenkobles gjennom sløyfen og termineres i bare ett felles jordpunkt i DELTA Dl modulen)0 Bisløyfer (maks. 5 O, 150 nF) 0 Alarmklokkekurser (maks. 5 Q. ikke stiernekobline) 0 StigekabelPFLP2x1.0 mmt, brukes i områder med elektrisk støy 2xI.0 mm2,f.eks. BPR2xl.0 mm'2xl.O nrt, f.eks. PR2x1.0 mm2 , PTS0.6 mm', PFSPl.5 mm2 f.eks. PTS0.6 mm', PFSP1.5 mm2(maks. 1 detektorsløyfe per stigekabel)mmØ, skjermet kabel, f.eks. YFSK 2x0.52x0.8 eller 2x1.3 mm Ø,Ívurrct, ikke skjerrnetkabel, f.eks. Belden 85102 eller Belden 84710 Nødalarm linien(se også "eBus nettverk - kabeltyper og terminering", side 8) 2xI mm', f.eks. BPR2xl eller MICC FP200 eller Skjermet YFSK4x0.5 tvunnet, aluminium skjerm: Alpha 547I eller Belden 9501 eller BICC H8093eBus nettverk - kabeltyper og term¡ner¡ng