Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Benyttes når særskilte behov og forhold gjør at den fabrikkinnstilte kurven i FRT-regulering 1 ikke gir ønsket resultat. Avhengig av hvilke innstillinger som gjøres, kan det være nødvendig å ha luftvarmer for ettervarming installert. En individuelt tilpasset kurve regulerer forholdet mellom tillufts- og avtrekkslufttemperatur. Kurven har fire innstil- lingsbare knekkpunkt.. Se diagram til høyre.C °r u t a r e p m e t s t f u222012Innstillinger:VerdiInnstillings- områdeFabrikk- innstillingAvtrekkslufttemperatur Avtrekksluftrelatert tilluft-2 X1 Avtrekksluftrelatert tilluft-2 X2 Avtrekksluftrelatert tilluft-2 X3 Avtrekksluftrelatert tilluft-2 X4 Børverdi tilluftstemperatur Avtrekksluftrelatert tilluft-2 Y1 Avtrekksluftrelatert tilluft-2 Y2 Avtrekksluftrelatert tilluft-2 Y3 Avtrekksluftrelatert tilluft-2 Y410-40 °C 10-40 °C 10-40 °C 10-40 °C10-40 °C 10-40 °C 10-40 °C 10-40 °C15 °C. 20 °C 22 °C 22 °C20 °C 18 °C 14 °C 12 °C