Title: 370.011 SV500, 511-515 Strupeventil STAD.pdf
Materiale: Ventilhus: AMETAL® Setetetning: Kjegle med O-ring i EPDM Spindeltetning: O-ring i EPDM Ratt: Polyamid og TPE Pressender: Nippel: AMETAL® Tetning (DN 25-50): O-ring i EPDMAMETAL® er IMI Hydronic Engineering avsinkningsbestandige legering.2Merking: Hus: TA, PN 20/150, DN og tommebetegnelse. Ratt: Ventiltype og DNTypegodkjennelse: Typegodkjent av SINTEF for tappevann.MåleuttakMåleuttakene er selvtettende. Ved måling løsnes lokket, og målenålen føres inn gjennom det selvtettende måleuttaket.AvtappingVentiler med avtappingsnippel for G1/2 eller G3/4 anslutning. Ventiler uten avtappingsnippel har foringshylse. Denne foringshylsen kan byttes ut mot avtappingsnippelen som leveres som tilbehør.DimensjoneringNår Δp og ønsket mengde er kjent, kan Kv-verdien beregnes ved hjelp av formlene eller diagrammet.Kv-verdierRattinnst.DN 10/09DN 15/14DN 200.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 40.090 0.137 0.260 0.480 0.826 1.26 1.470.127 0.212 0.314 0.571 0.877 1.38 1.98 2.52