Title: +038=370.101-OE001T_07-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Installerings- og brukerveiledning.pdf
D Akseptabel posisjon i lukkede systemer. E Bør ikke plasseres rett etter en ventil, medBCunntak av stengeventil (kuleventiltype) som må være helt åpen når den ikke skal stenge.ADF Bør ikke plasseres rett før eller etter enpumpe.G Bør ikke plasseres etter en dobbel bøy i toEnivå.FGFor å unngå kavitasjon må baktrykket på flowmåleren (trykket ved flowmålerens utgang) være min. 1,5 bar ved qp (nominell flow) og min. 2,5 bar ved qp (maks. flow). Dette gjelder temperaturer opp til ca. 80 °C. Flowmåleren må ikke utsettes for trykk som er lavere enn omgivelsestrykket (vakuum).Kamstrup A/S • 55122084_B1_NO_2019-089MULTICAL® 603Installasjoner med to ULTRAFLOW® flowmåler