Title: 2020 - Servicerapport automatikk, Nordomatic (2) .doc
Noterte avvik / forslag ;Nummer Kommentar Forslag Ansvar Testet signaler og styring opp mot sd-anlegg. Testet sjalting vinter/sommerdrift, viftehastighet og temperatur styring. Utbedret et par punkter i sd-anlegget og i programmet Anlegget stoppet på feil, noen punkter er utbedret slik at dette skal gå. Det anbefales å feilsøke videre på dette anlegget med leverandøren eller service ventilasjon hvis dette fortsetter. Meddelt vaktmester.Nordomatic AS Enebakkvn 302b , 1188 Oslo firmapost@nordomatic.no