Title: 360.028 - Swegon GOLD25FRXHC +- 7.600 m³h Ventilasjonsaggregat_Datablad.pdf
AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.028 - GOLD25FRXHC +/- 7.600 m³/h - 100%Dato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 10000761020GOLD F RX/HC Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende data360.028 - GOLD25FRXHC +/- 7.600 m³/hAggregatstørrelse025Luftdensitet1,200 kg/m³Tilluftsmengde7 600 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal50 PaTilluftskanal200 PaAvtrekksluftmengde7 600 m³/hStatisk trykkfallAvtrekkskanal100 PaAvkastkanal50 PaKlimatdataOslo, NorwayDimensjonerende utetemperatur, sommer26,0 °CDimensjonerende luftfuktighet, sommer50 %Laveste dimensjonerande uteluftstemperatur20,0 °CDimensjonerende luftfuktighet, vinter85 %Tilluftstemperatur, sommer16,8 °CTilluftstemperatur, vinter20,0 °CNøkkeldataSFPvRenblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje, Rene filtre1,98 kW/(m³/s)Tilluftens tørre temperaturvirkningsgrad82,4 %Eurovent energieffektivitetsklasseA+ 2016