Title: +038=744.004-UN003T_02-Montering og vedlikehold av Teknoware armaturer Nortek FDV.pdf
OSOITTEELLISET TAPSA CONTROL -YHTEENSOPIVAT VALAISIMET (K-MALLIT) Valaisimen osoite pitää aina asettaa ennen valaisimen asentamista tai jännitteen kytkemistä! Muista merkitä osoite ja valaisimen sijainti ylös.Joka valaisinryhmälle pitää olla oma nollajohdin Nollajohtimia ei saa kytkeä yhteen.Aseta osoite seuraavasti: 1. Etsi valaisimen sisältä osoiteyksikkö, jossa on DIP-kytkin 2. Tarkasta keskuksesta, mikä on keskuksen maksimiosoitemäärä (16 tai 32). Josmaksimi-osoitemäärä on 16, käytä LO-asetusta (=tehdasasetus).3. Aseta osoite arvojen 1-16 (LO) tai 17-32 (HI) väliltä.Huolehdi siitä, että jokaisella samassa ryhmässä olevalla valaisimella on eri osoite.DIP 5 OFF: OSOITTEET 1-16 (1-16 LO) DIP 5 ON: OSOITTEET 17-32 (17-32 HI) DIP 6 OFF: JATKUVATOIMINEN VALAISIN DIP 6 ON: AJOITTAIN TOIMIVA VALAISIN / TILAVAHTI-TILA (Katso kuva 1 sivulla 1)