Title: Rutinemessig kontroll tank.pdf
2 Testet under fylling:166 TANKOMRADE1661 Brennbart utenfor minimumsavstander:16-6-2 Tennkilder og andre risikomomenter utenfor sikkerhetsavst:16-6-3 Tilstand for pakjerselvern tankvern port gjerde: 16-6-4 Skilting merking:AS MiljgutviklingHestmarka 7805 NamsosNeiOverflaterust pa ventiler pa tankinstallasjon.Ingen anmerkning ved kontrollen.Ingen lekkasje i fylleventiler.Ingen anmerkning.Ingen anmerkning, tett ved kontrollen.Fjernavlesning. 83% ved kontrollen ingen anmerkning fra bru Fungerer som normalt.=Overgrunnstank innenfor avsperret omradet.NATank er jordet.Ikke montert jordingspunkt for tankbil. BlSkal byttes i 2023.ingen anmerkning.Ingen anmerkning.Ingen anmerkning.Ingen anmerkning pa drennshull.Ingen anmerkning, hetter pa.Ingen.Ingen.Ingen anmerkning.FjernavlesningNei.Ingen anmerkning.Ingen anmerkning.Ingen anmerkning.Ingen anmerkning.7427 44 99 www.miljoutvikling.noSide 2av 3