Title: Basix 180liter.pdf
A) Blå ledning (R) – Nøytral – er koblet til punkt «1» på sikkerhetstermostat. B) Brun ledning (S) – Faseleder – er koblet til punkt «3» på sikkerhetstermostat. C) Gul ledning med grønn stripe – Jord – er koblet til koblingspunkt på varmeelementet(sekskant messing)D) Internledninger fra element til termostat er koblet til hhv. punkt «4» på sikkerhetstermo- stat og punkt «2» på arbeidstermostat. Se illustrasjon.3.6.3 TiltrekkingsmomenterKomponent 5/4” varmeelement Termostatskruer Skruer på elementhodeTiltrekkingsmoment 60 Nm (+/- 5) 2 Nm (+/- 0,1) 2 Nm (+/- 0,1)R13SR ESE M 2 RESETT241THERM-O-DISC290°C60°C80°C70°CEl-kobling, skjematisk3.6.4 Montasjeinstruks! ADVARSEL!Produktet skal være fylt med vann før strøm tilkobles.!!