Title: BREEAM-NOR ver 1.1.pdf
a. Testing av alle installasjoner ved full belastning, dvs. oppvarmingsutstyr midtvinters, kjøle-/ventilasjonsutstyr midtsommers og under delvis belastning (vår/høst).b. Der det er hensiktsmessig, skal testing også utføres i perioder med ekstremt mange og -fåc.brukere i bygget. Intervjuer med brukerne av bygget (hvis de påvirkes av de komplekse tjenestene) for å identifisere problemer eller spørsmål i forhold til systemenes effektivitet.d. Restart av driftssystemene (etterfulgt av justeringer og tiltak ift. ytelse og last) og innarbeideeventuelle endringer i driftsprosedyrene i drifts- og vedlikeholdsmanualene (FDV).Der det forkommer særskilte installasjoner, så som avtrekksskap, mikrobiologiske sikkerhetsskap og kjølelagersystem, må revisor forsikre seg om at disse systemene er inkludert i ansvarsområde til teknisk fagkyndig.Enkle systemer (naturlig ventilert) – ekstern konsulent / driftsledelsen