Title: 365 IV D - 2.1.2 001 Drift og vedlikehold Aggregater.pdf
BATTERIGJENVINNER Gjenvinnerenbes tår av etbatteri p å avtrekkssidenfor opptak av energifra den brukteluften,samt et batteri på tilluftssidenhvorenergienavgistil denfriskeluften. Gjenvinneren reguleresmed et shuntanleggmedsirkulasjonspumpe. En væskeblandingmedvannogglycolsirkulererianlegget ogoverfører energien.KontrollM6 Batterieneluftesvedbehov. Kontroller atdetikkefinneslekkasje og at systemet harforeskrevet glycolblanding. Kontroller atvannl ås på avtrekksbatteri er påsattutl øpet.