Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
Giver for utetemperatur D er defekt eller ikke tilkoblet.11:13 ROMTEMPERATUR VIA KOMMUNIKASJON, KOMMUNIKA-B03)5 m2)1SJONSFEIL Aggregatets styreenhet mottar ingen temperatur via eksternt kommunikasjonsgrensesnitt innen den innstilte tidsgrensen.11:14 Xzone, ROMTEMPERATUR VIA KOMMUNIKASJON, KOM-B03)5 m2)1MUNIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet mottar ingen temperatur via eksternt kommunikasjonsgrensesnitt innen den innstilte tidsgrensen.11:15 UTETEMPERATUR VIA KOMMUNIKASJON, KOMMUNIKA-B03)5 m2)1SJONSFEIL Aggregatets styreenhet mottar ingen temperatur via eksternt kommunikasjonsgrensesnitt innen den innstilte tidsgrensen.Alarmgruppe 12: Aggregat, temperaturavvik12:1 TILLUFTSTEMPERATUR UNDER BØRVERDIENS ALARMGRENSEA13)20 m0Tilluftstemperatur understiger innstilt børverdi (ved FRT-, URT-, URF- og tilluftsregulering) eller har et avvik fra tillufts- regulatorens aktuelle børverdi (ved avtrekksluftregulering) i over 20 minutter.