Title: Dokumentasjon Tavler ved utbygging 2008-2009 - del 2.pdf
Instrumentet har et 2-linjers LCDdisplay:RdEdNår CBS-8 blir slått på vil man i displayet få informasjon om selveinstrumentet:CbS8 xxxx (cid:40) Program versjon(Programmeres avfrekvens bruker) Fabrikkinstilling = 50HzEtter noen sekunder vil instrumentet være klart for bruk, og vise det av detilgjengelige skjermbildene som er valgt av bruker.NB: Dersom meldingen “max” skulle dukke opp i displayet under normal operering betyr det at den målte jordfeilstrømmen er større enn den verdien som instrumentet er i stand til å vise. Denne maksimalverdien er avhengig av hvilken grenseverdi for aktivering brukeren har valgt for kanalen.⇒ Trykknapper:De fire trykknappene har følgende funksjoner i Normal mode: - Reset knappen: Ved å trykke og holde denne knappen i tre sekunder vil CBS-8 gå inn i reset-menyen. Her vil en få mulighet til å resette de aktiverte releene samlet eller ett for ett. I tillegg vil også tidtellere og gjenninnkoblingssekvenser bli nullstilt.