Title: +135.01=370.002-JP501T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
VIKTIG: Styringen er utført som en PELV-krets (protective extra low voltage), dvs. den (interne) forsyningen innfrir kravene til en sikker fraskilling av forsyningen, GND er forbundet med PE.KabelFargeKlemmeFunksjon1 2 3svart blå brunIn1 GND + 24 VSignal Jord + 24 VTab. 4: Tilkoble kabel differensialtrykktransmitterMERK: Differensialtrykktransmitterens elektriske tilkobling skal føres gjen- nom den minste kabelskjøten med gjenger (M12) som finnes på elek- tronikkmodulen. For dobbeltpumpe- eller hjørnegrenrør-installasjon må differensial- trykktransmitteren kobles til på masterpumpen. Målepunktene til differensialtrykktransmitteren på masterpumpen må – i respektivt samlerør – ligge på suge- og trykksiden til dobbelt- pumpeanlegget.Koble til tilkoblingene med riktig tilordning av klemmene. • Pumpen/anlegget jordes forskriftsmessig.Elektronikkmodulen betjenes ved hjelp av følgende betjeningsele- menter: