Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Manutenzione Le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere eseguite da personale specializzato. Per qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione togliere l'alimentazione elettrica. Apertura della griglia: (vedi fig. 48).Ruotare le due viti di 90° (1/4 di giro).Pulizia filtro La pulizia deve essere effettuata tenendo conto delle reali condizioni di funzionamento (orientativamente ogni 6 mesi).ll fil tro del l'a ria è in fi bre acri li che la va bi le con acqua.Estrarre il filtro (vedi fig. 49).Pulire il filtro dapprima con un aspirapolvere, poi sciacquarlo con acqua corrente ed asciugarlo. Reinserire il filtro correttamente nella sua sede.In caso di lunghi periodi di inattività: • Prima di avviare il climatizzatore:pulire o sostituire il fil tro del l'a ria dell'unità interna. - pulire e liberare da eventua li ostru zio ni la ba ci nel la e lo sca ri co del- la con densa dell'unità.