Title: +038=360.021-#####._10-360.021 Gold RXF-12 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Statisk trykkøking i SFPv beregningTemperaturheving p.g.a. vifteMin. hastighetTurtall i SFPv beregningDimensjonerende hastighetMaks. hastighetDimensjonert eleffekt til motor(er)Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffektMotoropsjonMotorbetegnelseAntall motorer/vifter i hver luftretningTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 91,5%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, TilluftStatisk trykkfall1Varmebatteri, vann, TBLA-5-000-050-2-1Dato: 02.05.2019 16 / 1.0.20190424.1180148 Aggregat ID: AD-10000511826Ut26,0°C50%Ut26,0°C50%0,833 m³/s613 Pa563 Pa0,9 °C300 omdr/min1 713 omdr/min1 774 omdr/min2 500 omdr/min0,87 kW0,79 kW2,40 kW2DOMEL 748.3.496158,9 %94,0 %7266,0 %0,94 kW/(m³/s)17 PaSide: 20/24AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjon