Title: DM 1-3 Integrasjonstest Hovedkurs varme og kjøling.pdf
Pumper starter og pådrag ith.fast settpkt på frekvensomformerHovedbryter (AUTO posisjon) Delfunksjon (AUTO posisjon)Tørrkjøler Feil/ Alarm Driftstimer Sirkulasjonspumper: Drift og feilsignal . Drifstimer Temperatur: Erverdi Reguleringsventil: DatapunkterAnsvarlig entreprenør Rør /aut.Aut.Aut.Resultat testSetpunkt er endret til 27,5°c etter tilbakemelding fra Thermocontrol, ventil regulerer for og holde temp. OKOkOk, alarm og drift fungerte ved start (testet med sikringsutfall og sikkerhetsbrytere)Feil / manglerSide 7 av 1230.06.2021Prosjekt: Formål:Dato: Tidsrom:Hendelse:Funksjon F-07 Hovedkurs varmeStart pumpe Endre setpunkt på uttemperaturgiverStartAvlesning på SD- anleggIntegrasjonstestDronning Mauds gate 1-3 Integrasjonstest Hovedkurs varme- og kjøleanlegg12.05.2021 08.00-15.00System320.001 Hovedkurs varme320.001 Hovedkurs varme320.001 Hovedkurs varmeObjekt