Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
TILLUFTSTEMPERATURGIVER DEFEKT Tilluftsgiver er defekt eller ikke tilkoblet. Kontroller at giveren er koblet til tilkobling merket ”SA Temp” på styreenhet IQlogic. 3 sekunder alarmforsinkelse. TILLUFTSTEMPERATURFØLER FOR DENSITETSKOM- PENSERING DEFEKT Tilluftsgiver i tilluftsviftens innløp oppnår ikke riktig kommunikasjon eller viser feil verdi.AB13)03)3 s3 s11Kontroller at giveren er koblet til riktig tilkobling på styreenhet IQlogic. Avhengig av luftretning kobles giveren til tilkobling merket ”Sensor 3” (giveren plas- sert på venstre side) eller ”Sensor 4” (giveren plassert på høyre side). Ved GOLD RX kan giveren også brukes som temperaturalarm og være plassert etter tilluftsviften. 3 sekunder alarmforsinkelse.8www.swegon.comPrioritetStoppForsinkelseNullstillingAlarmnr.Alarmtekst Funksjon0=blokkert0=drifts=sekund0=manuelly a p s i Dl.m m o CA=A-alarm 1=Stopp B=B-alarmm=minutt h=time1=automatisk10:3138A13)3 s110:410:5139140