Title: 360.005 Teknisk underlag.pdf
Tegningsnr.: 201.11153.02 CSBA06 - Kompaktaggregat utendørsutførelse med roterende varmegjenvinner Inspeksjonsside: Tilluft: Luftmengde tilluft: 1,2 kg/m³ Luftmengde avtrekk: 1,2 kg/m³ Eksternt trykkfall tilluft: Eksternt trykkfall avtrekk: Dim. utetemperatur: Avtrekkstemperatur: Avtrekksluftfuktighet: Spenning: SFP v/rene filter og tørre batteri:Venstre Oppe 6685 6685 200 200 -28 22 30 3x400/50 1,5m³/h m³/h Pa Pa °C °C % V kW/m³/sLydeffektnivå, korrigert for funksjonsutstyrTilluftskanal Avtrekkskanal Luftinntak Avkastkanal Til Omgivelsene63 56 53,1 63 64 63,5125 49,1 48,1 61 60 52,5250 51,1 48,1 69 72 56500 39,4 35,2 66 72 481k 29 26,3 57 73 492k 24,8 20,3 46 66 434k 24,4 14,6 36 63 388k 25,2 13,8 30 55 26db(A) 44 41 65,5 75,8 53,1OrdreNr: 201.11153.02 Prosjekt: Ravinen, Bjerke Merket: 360.005TILLUFT1 stk Aggregathus CKBA 06 i utendørsutførelse, med tilkobling av tilluft og avtrekk i bunnen.1 stk Inntakshette for utendørsaggregat. Med totalbredde 2952mm.