Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
Innvendig kabelføringTykkelse GPG fra begge sider (mm),Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)65 x 65Ø 1201 x A1, A2, A3GPG 30Steinull 60kg/m3, 4095 x 95Ø 1651 x A1, A2, A3GPG 30Steinull 60kg/m3, 40Brannmotstandstid 60 minutter, kan benyttes ved krav tilsvarende EI 60Firkantete hylser med lengde 150 mm. Rund hylse med lengde 250 mm65 x 65Ø 1201 x A1, A2, A3GPG 30Steinull 60kg/m3, 4095 x 95Ø 1651 x A1, A2, A3GPG 30Steinull 60kg/m3, 40Ø 90Ø 1651 x A1, A2, A3GPG 30Steinull 60kg/m3, 40Brannmotstandstid 60 minutter, kan benyttes ved krav tilsvarende EI 60Firkantete hylser med lengde 150 mm. Rund hylse med lengde 250 mm. I stor utsparing (400 x 400 mm)65 x 65 95 x 95 95 x 95Ø 90400 x 400400 x 4001 x A1, A2, A3 1 x A1, A2, A3 Ingen 1 x A1, A2, A3 alternativt ingenGPG 40GPG 40Steinull 60kg/m3, 20Steinull 60kg/m3, 20GIPSPLATE- OG BETONGVEGG fra 250 til 300 mm: