Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Prilikom instaliranja ventilatora KBT u prostorima sa visokim nivoom vlage (npr. prostor za pranje), od presudne važnosti je dovoljan odvod kondenzovane vode sa ventilatora. Na taj način ćete sprečiti oštećenja od smrzavanja ventilatora u slučaju niskihVentilatori s toplotnim kontaktima sa spoljnim vodovima (TK) uvek se moraju priključiti na spoljnu zaštitu motora. Montirajte ventilator u pravcu protoka vazduha (pogledajte strelicu na uređaju). Ventilator se mora instalirati tako da se preko sistema kanala ili konstrukcije zgrade202341 | A021RSne prenose vibracije (dostupan je odgovarajući pribor, kao što su brze uvodnice i difuzori). Proverite da li je sklop ventilatora čvrsto fiksiran i stabilan (Sl. 3). Ventilator se može montirati u bilo kom smeru ako nije drugačije navedeno. Ventilatori se moraju instalirati tako da se obezbedi jednostavno i bezbedno servisiranje i održavanje. Buka se može smanjiti instaliranjem prigušivača (dostupni kao dodatni pribor).