Title: +175=534.001_OT001_Service porttelefon Moelven.Drift.pdf
Er jordelektroden tilkoblet, og har du sjekket at det ikke erUfot |Er alle gjennomfaringer i brannvegger tettet?Ikke aktueltog stramfgringsevne?Er kabeltverrsnitt valgt riktig med hensyn til spenningsfallUttot |og er advarselstekster montert?Er effektbrytere/motorvernbrytere riktig justert? Ikke aktuelt Er det valgt riktig type og utlgsestram pa jordfeilbryteren? Ikke aktuelt Er det valgt ngdvendig frakobling, sikkerhetsbryter, Ikke aktuelt ngdstopp og nullspenningsutigser?Er IP grad og utstyr tilpasset omgivelsene (stav/fukt etc.)? Utfart Er merking av PEN-, PE- og N-leder utfart? Ikke aktuelt Er ngdvendig dokumentasjon/informasjon overlevert eier, UtfertEr anlegget tilstrekkelig merket?4 Ikke aktueltkrav)?Administrative sjekkpunkterEr alle tilkoblinger riktig utfert? Utfart Er skjult varme dokumentert og eier informert? Ikke aktuelt Er det ngdvendig adgang for drift og vedlikehold? [ Utfort Er selektiviteten i anlegget kontrollert (dersom dette er et Ikke aktuelt