Title: +038=370.001-NT014._01-Statico_NO_low.pdf
300020001500200015001500300020002000Eksempel Q = 200 kW psv = 3 bar Hst = 8 m Radiatorer 90 | 70 °CNB! For TAZ over 100 °C Over 100 °C reduseres den statiske høyden Hst i hurtigvalg tabellen. TAZ = 105 °C: Hst – 2 m TAZ = 110 °C: Hst – 4 mValgt: Statico SU 300.3 p0 = 1 bar Fabrikkinnstilt fortrykk reduseres fra 1,5 bar til 1 bar!Endre fortrykk p0 p0 = (Hst/10 + pv) + 0,2 bar anbefalt: p0 ≥ 1 barFylletrykk, Min. driftstrykk pa ≥ p0 + 0,3 med kaldt, men avluftet system6UtstyrSikret stengeventil DLV Sikker avstengning med drenering for ekspansjonskar i samsvar med EN 12828, DLV 20 up to VN 800 liter, DN 40 for VN 1000 – 5000 produseres på stedet.Vento Avgassing og sentral avluftning. Betingelser: • pe, pa Statico innen arbeidstrykkområdet dpu for Vento, • Vs Vento ≥ Vs Systemets vannkapasitet.Ekspansjonsledning I henhold til tabell 5