Title: +038=54.000-NI006._05-BrP-07 Brann plan 7.pdf
1415Møterom 7-008Korridor 7-303Åpent kontorlandskap 7-110747016Teknisk rom 7-531Sjakt 7-530-sEI120CSTeknisk rom 7-5322970168Oppvask/oppbevaring 7-0078Kjøkken/spiserom 7-00674700 0 9A2 A0 0 0 60 0 0 2B X C0 0 0 60 0 9D D2SYMBOLFORKLARINGEI120 [A120]EI 60 [A60]EI120CS/A60SBrannmotstand iht. VTEK17 / Brannmotstand på eksisterende dørRømningsretningFluktveiRømningsveiBrannmannsheisTørropplegg, uttakKOMMENTARERTegningen er et vedlegg til brannsikkerhets- strategien og må ses sammen med denne.·Det må installeres: · · ·brannalarmanlegg ledesystem røykventilasjon i trapperom, heis og åpne sjakter trykksetting i trapperom med trykkavlastning tørropplegg med uttak i trapp slokkeutstyr slik at alle arealer dekkesEksisterende delsprinkling opprettholdes.Sjakter som ikke er tegnet som egne brannceller forutsettes tette i dekke.Informasjon om branncelleinndeling for områder som ikke endres er hentet fra gamle branntegninger.