Title: Kontrollplan BL.pdf
Kommentar Status 06.07.20: Ikke sjekket Status 10.07.20: sjekkes løpede fram til overtagelse. Status 24.07: Følges med i uke 31 da det er overtagelse på fredag samme uke. Status: 07.08: Lokale er overtatt, men fall er ikke tilstrekkelig. Hande sin feil. De setter stålkant mellom dusj og garderobe, samt lager opptrapping av fliser. Om dette ikke er tilstrekkelig, må fliser byttes ved annen anledning. Status: 04.09: Må ta en runde med Erik Hande angående situasjonen her. Varmekabel kortsluttet inne på herregarderobe i venstre trapp. Status 11.09: Hande tilbakemeldte på feil‐ og mangelliste at fallet er utbedret. Kim avventer svar fra Tallberg angående ødelagte varmekabler. Status 23.10: Tallberg er i dialog med Hande for utførelse. Avventer tidspunkt for når dette skal gjøres. Status 30.10: Tallberg og Hande har vært på befaring, og ikke klart å lokalisere problemet. Tallberg frykter at det er problem med selve varmekabelen, som vil si at fliser må tas opp, det pigges og støpes og flislegges på nytt etter