Title: 310-Prosedyre bruk av bypass vannbehandling.pdf
Kiwa NorKjemiINSTRUKS FOR BRUK AV BYPASS-ENHETFunksjon Bypassenheten benyttes for å kunne omdirigere vannstrømmen uten å måtte stenge vanntilførselen ved vedlikeholdsarbeid på inndoseringspunktet for kjemi. Materialet som bypassenheten er bygget i sørger også for en økt sikring mot korrosjon ved inndoseringspunktet. Bypassen har to treveis-ventiler som kan benyttes for å dirigere vannet, disse styres ved hjelp av hver sin hendel.Normal drift Ved normal drift skal de røde hendlene stå i flukt med røret slik at enden merket "T" peker til høyre (horisontalt på røret), slik som på bildet under. På den måten blir vannstrømmen dirigert rett frem forbi inndoseringspunkt for kjemikalie.Bruk av bypass Dersom vannet skal omdirigeres via bypass skal hendlene plasseres slik som på bildet under. Den venstre hendelen skal ha "T" merket vendene fra bypass, mens den høyre skal ha hendelen vendene mot bypass. Dersom disse ikke plasseres riktig vil vanngjennomstrømningen stenges.