Title: Brannspjeld ETPR-EIsvensk.pdf
Montering i massiv byggnadsdel (vägg eller bjälklag) av betong, lättbetong eller tegel i brandteknisk klass EI 60 / EI 120.ETPR-EI (EI 60 klass) Hölje D2 (mm)Storlek D1 (mm)Håltagning D (mm)100210175-195125210175-195160245210-20200285250-270250500-201540065-85400505450-470500605550-5706075680-700ETPR-120-EI (EI 120 klass)Storlek D1 (mm)Hölje D2 (mm)Håltagning D (mm)100245201252452016024520200285270Massiv byggnadsdel.250520Håltagning enligt tabell till höger.1540085S = eftertätning (gjutmassa).4005005056054705706075700Installationsfall med eftergjutningsplatta där två spjäll ligger dikt mot varandra.Fläkt Woods480 SE 2007.0510Rätt till ändringar förbehållsBrand-/Brandgasspjäll ETPR-EI och ETPR-120-EIKATALOGInstallation i byggnadsdel med gips eller motsvarande