Title: Testrapport FST 16.06.22.pdf
Lukket låstHeis 3. EtgDørHeis adg kontroll med kortleser utenfor heisstol.AnsvarligCERTEGO AS (låsgruppen)AnsvarligCERTEGO AS (låsgruppen)FST plan3StatusRegistrertFST plan3FST plan3StatusRegistrertFST plan3FST plan3FST plan3JaJaJaJaJaNeiLukket ulåstKommentarVed registrering.Lukket ulåstKommentarVed registrering.17/06/202238Fullskalatest1671 - Brandengen skoleLag: 3. etasje02 - Brannalarm utløstRøykdetektor i tilluft trigges. Sprinkel løses utNrTypeBeskrivelse100Punkt549.001 Brannspjeldsentral105Punkt554.101 Talevarsling10Punkt237 solavskjerming130Punkt564.102 KNX plan 2140Punkt564.103 KNX plan 320_4PunktBranngardin 249.301 Garderobe50Punkt360.002 Ventilasjonsaggregat314-ADørBruksdør med elektroteknisk rømningsfunksjon 2-fl. Lukket/låst. Hovedlås + slagdørautomatikk + tidsstyrt via adg kontroll + holdemagnetfunksjonForventet resultat