Title: +175=300.001_SYSTEMINFORMASJON.Beskrivelse.pdf
Settpunlct for minbegrenser ved giver .8T2:Normalinnstillinser driftstider Anlegget gar kontinuerlig. Fulle luftmengder Mandag - Fredag: kl 07.00 - kl 17.00Alarmer Alarm til wS-t¿vle / undersentral og SD-anlegg ( pc ) ved feil. Filtervakter .sFVl og.5FV2 gir alarm når frltre-bør skiites. Frosttermostat .8T1 i retur fra varmebatteri åpner motorventil SMV1 og stanser aggregat ved for lay refurtemperatur. Viftevakter .6W1 og .6W2 gir alarm ved lav luftmengde. Røkdetektor 6RD1 i tilluftskanal stanser aggregatved dãtektertrcki tilluftsystem.NITTEDAL KOMMUNE DØILI SYKEHJEMFDV-DOKLIMENTASJONSYSTEM 36.02 ( forts. )Fra VVS-tavle plassef i Teknisk rom plan Tak. Fra SD-anlegg ( PC ).HenvisningerGenerell driftsinformasjon / alminnetig tilsyn, se kapittel g Komponent- og funksjonskontroll, se kapittel g Vedlikehold, se kapittel 10. Beregninger, se kapittel 16. Innregulering, se kapittel 17 ( Egen mappe ) Materialspesifikasjoner, se kapittel 1 g Detaljinformasjon / brosjyrer, se kapittel 19.Kapasiteter