Title: 01 Brannkonsept - ISS, Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
Tilgjengeligheten må sikres på følgende måter: a) Tilgjengelighet til sjakter kan sikres med luker i topp og bunn av sjakten. Inspeksjonsluker i topp og bunn av sjakten må ikke svekke sjaktveggens brannmotstand. b) Tilgjengelighet til hulrom over nedforet himling kan ivaretas med luker i himlingen, eller ved at himlingen består av nedfellbare eller løse elementer.9 Tilgang til slokkevann(utendørs og innendørs)Brannkum/hydrant bør etter preakseptert ytelse plasseres innenfor 25-50 m fra inngangen til hovedangrepsvei.Slokkevannskapasiteten må være minst 3000 l/min fordelt på to uttak.I spesielle tilfeller kan åpne vannkilder benyttes, disse må da ha kapasitet for 1 times tapping.WWW.FIRESAFE.NOKommentarer og referanserDet er kjørbar adkomst rundt hele bygningsmassen og brannvesenet kan dermed velge selv hvor de ønsker å stille opp brannbilene sine.Ansvarlig RIV/VVS må avklare krav til slukkevann med VA-etaten og evt. brannvesen før tiltaket iverksettes.