Title: Luftport - frico_ar3500-no.pdf
Kapslingsklasse over tak: IP44,under tak: IP20Montering med gjengestag i aggregatet 1. Opphengkonsoller (4 stk) er festet tilFunksjon Luften suges inn fra undersiden og blåses ut nedover mot inngangspartiet, slik at den skjermer døråpningen og reduserer varmetap til et minimum. For best virkning må apparatet dekke hele døråpningens bredde.Gitteret som bestemmer retningen på utblåsningsluften, kan justeres og er normalt rettet utover for å oppnå best mulig beskyttelse mot innkommende kald luft. Lufthastigheten justeres til ønsket luftstrøm.Yteevnen til luftporten(e) er avhengig av lufttemperaturen, trykkforskjeller over døråpningen og eventuelt vindtrykk. NB! Undertrykk i bygningen reduserer yteevnen til luftporten betydelig. Ventilasjonen bør derfor være balansert!aggregatet ved transport. Løsne disse og skru dem fast i aggregatet i avsatte hull. 2. Heng opp gjengestag (M8) i følge figur 2b