Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Når avtrekkslufttemperaturen er 22 °C (X4), reguleres børver- dien for tilluftstemperatur ned fra 14 °C (Y3) til 12 °C (Y4).Ved avtrekkslufttemperatur over 22 °C (X4) er børverdien for tilluftstemperatur konstant 12 °C (Y4).VerdiTilluft (temp.-børverdi)Innstillings- område 0-40 °CFabrikk- innstilling 21 °CAvtrekksluftregulering Med avtrekksluftregulering holdes en konstant temperatur i avtrekkskanalen (lokalene) ved å regulere tilluftstempera- turen. Man oppnår en jevn temperatur i lokalene uansett belast- ning, og reguleringsmodusen krever at ettervarming er installert, eventuelt også luftkjøler. Avtrekkslufttemperaturen måles av COMPACT-aggregatets interne temperaturgiver. Hvis denne interne temperatur- giveren ikke gir tilstrekkelig representativ avtrekkslufttem- peratur, kan ekstern giver for romtemperatur installeres og kobles til styreenhetens kommunikasjons-BUS (valgfri COM1-3). Innstillinger:VerdiAvtrekksluft (temp.-børverdi) Tilluft, min. Tilluft, maks.