Title: Operating instructions - K3G560PB3171.pdf
Därutöver alla icke nämnda användningsmöjligheter i den ändamålsenliga användningen.Därutöver alla icke nämnda användningsmöjligheter i den ändamålsenliga användningen.Artikelnr 54421-5-9970 · SWE · Ändring 88828 · Release 2016-09-29 · Sida 3 / 12ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.comg n n s v n a s k u r biia n g i r o v aig n n t t ä s r e v ÖiK3G560-PB31-71Bruksanvisning3. TEKNISKA DATA3.1 ProduktritningAlla mått i mm1 2 3 4 5Monteringsläge: Axel horisontal (montera stagen endast lodrätt enligt bilden) eller rotor nere, rotor uppe på förfrågan Kabeldiameter min. 4 mm, max. 10 mm, åtdragningsmoment 4±0,6 Nm Åtdragningsmoment 3,5±0,5 Nm Inloppskona med mätuttag (k-faktor: 348) Fästhål för FlowGridArtikelnr 54421-5-9970 · SWE · Ändring 88828 · Release 2016-09-29 · Sida 4 / 12