Title: 364_orion-lov Tilluftsventil.pdf
∆pt [P a] 15022,533,5[m/s ]100754050354030302520152530354045[l/s ]90110140160[m³/h]Luna Ø125-125-LØV 1 4Diagram 3, Orion-LØV m/Luna 125-1254Eksempel: Orion-LØV med Luna Ø160-200, ønsket luftmengde 55 l/s. Av diagram 7 finner vi at LWA = 30 dB(A) ved åpent spjeld og 16 Pa totaltrykktap. Vi ønsker å finne følgende data: a) Avgitt lydeffektnivå i 250 Hz b) A-veid lydtrykknivå i et kontor. c) A -veid lydtrykknivå i et kontor ved 50 Pa totaltrykktap,(dvs. 34 Pa struping over enhetens spjeld.)Løsning:a) Korreksjonsfaktoren er 0 dB. Avgitt lydeffektnivå i250 Hz blir da: LW = LWA + KO = 30 + (0) = 30 dB b) Hvis vi forutsetter romabsorpsjon tilsvarende 10m² Sabine, blir A-veid lydtrykknivå: 30 - 4 = 26 dB(A) c) Ved å følge linjen for 55 l/s i diagrammet opp til 50 Patotaltrykktap avleses 31 dB(A)Lydtrykknivået blir da: 31-4=27dB(A).∆pt [P a] 15034567[m/s ]1004075355040303025201525303540455055