Title: 2209 Elektro - NEK 405-3 Næring Oppdelt Lofotsenteret.pdf
26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no83/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 05 Installasjonen generelt26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no84/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 07 TermograferingId: 1762Temperatur på kurssikringer er ikke ok.TiltakTemperatur på kurssikringer må utbedres.LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar UF 433.21 F11. Last L1 0.6A L2 19.6A L3 8.8A N 19.1AId: 1711Det er vern og andre komponenter som ikke har tilstrekkelig kjøling.TiltakVern og andre komponenter må utbedres slik at de gir tilstrekkelig kjøling. LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar Fordeling 432.01/0126.09.2022 08.06.06 - www.norik.no3 - HASTER2 - Må utbedres85/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 07 TermograferingId: 1764Temperatur på kurssikringer er ikke ok.TiltakTemperatur på kurssikringer må utbedres.LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022