Title: +175=411.001_4B Drift- og systeminfo Generelle anlegg.Beskrivelse.pdf
Komplette tegninger med enlinjeskjema, strømløpsskjemaer og rekkeklemmelistskjemaer er leveret i plastmappe innsatt i plastkassett monteÍ i hovedfordelingen.Alle utsparinger inn og ut av tavlerommet skal branntettes med Protan eller tilsvarende tettemasse. Arbeidet utføres når alle kabler er på plass.Moelven Elektro ASSkrevet av:Stein ØdegàrdCopyright @ 2001 PROFSYS ASOppdatertden: 07,05.2003 Lisensnr.: 3057-001J48 Drift- og systeminformasjon 43 FordelingsanleggFDV DOKUMENTASJON Drifts- og vedlikeholdsinstruks Døhli SykehjemUTFØRELSEFordelingstype: Spenning: Jordingsforhold:TN.S 400v JordelektrodeFOTODOKUMENTASJONFotodokumentasionFotodokumentasionDIMENSJONERINGDimensjonerende belastningsstrøm for hovedsamleskinner D imensjonerende korts I utn i n gsstrøm er (effektverd i) Dagens last er Stipulert reserve er Trafo kapasitet er lnntakskapasitet er1250201 100150A KA A A800 KVA A1250MAKSIMALE FEI LSTRøMMER