Title: Tilluftsventil Lockzone Ceiling.pdf
4005001000 m3/h234510 l m0,2234510l m0,210LOCKZONE C med ALS - Frånluft - Ett stegLuftdon med anslutningslådaLuftflöde - Tryckfall - Ljudnivå • Ljudnivå dB(A) gäller för rum 10 m2 ekvivalent ljudab-sorptionsarea.∇ = Minflöde för att erhålla tillräckligt injusteringstryck. • För beräkning av ljudnivåer i rum med andra dimensio- ner hänvisas till våra beräkningsprogram som finns på www.swegon.com.Förhållande, anslutningsdimensioner. A = kanalanslutning, B = luftdonsanslutning. Förklaring av stegmodell: • Ett steg = En dimensionsförändring mellan A och B, t ex A = Ø160 mm och B = Ø200 mm. • Två steg = Två dimensionsförändringar mellan A och B, t ex A = Ø160 mm och B = Ø250 mm.LOCKZONE C 250-500 + ALS 200-250 – Ett stegLOCKZONE C 315-500+ALS 250-315 – Ett stegpt Papt Pa20020040 dB(A)40 dB(A)1003510035303050 40 302550 40 30202520202010105304050100200 l/s5304050100200 l/s100200300400500 m3/h