Title: +038=360.000-QL032T_01-BDER-28 Lyddemper Ventilstål - Produktdatablad.pdf
brandgasernas inverkan på mantelytan varar under minst 30 minuter innan temperaturstegringen på mantelytan överstigit 140°. EI60 Produktens motstånd motbrandgasernas inverkan på mantelytan varar under minst 60 min innan tempe- raturstegringen på mante- lytan överstigit 140°.Dy bbbLInsättningsdämpning, mått- och viktuppgifterStorlek bbbcm63Dämpning, dB Centerfrekvens, HzYtter- diam. DyLVikt,125 250 500 1000 2000 4000 8000 mm mm kgSkyddsav- stånd vid EI30 *) mot utrymmande personerSkyddsav- stånd vid EI30 **) mot brännbart materialSkyddsav- stånd vid EI60 *) mot utrymmande personerSkyddsav- stånd vid EI60 **) mot brännbart material012 016 020 025 0313 2 2 1 15 5 4 3 211 10 8 6 417 17 18 15 1325 27 28 28 2840 38 34 30 2338 35 32 27 2230 27 24 23 22225 250 315 355 4005,5 265 6,5 290 355 9 420 12 465 17,450 50 150 200 20050 50 50 50 50100 150 250 250 30050 50 50 50 50