Title: +038=54.000-NI009._01-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet Trappesjakt DM 1 Sluttrapport.pdf
3. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbrudd Hendelse: SystemLøse ut brannalarm i trappesjakt- brannalarmanleggetBrannsentralUtløst brannBranndetektorer flashUtløst brannTrykksettingsvifte 365.008Utløst brannTrykkavlastningsspjeld.FullskalatestObjektByggets UPSBrannsentral - Egen UPSNødlys / antipanikkbelysning - Egen UPS / batteriRømningsdører - Byggets UPSObjektRøykdetektor: 06.048 (plan 4) Røykdetektor: 04.051(plan 7) Manuell melder: 10.002 (plan 10)Branndetektor med flashReaksjonStarter umiddelbartStatus spenning / strømStatus spenning / strøm Tenner kun ved strømbruddStatus spenning / strømReaksjonVisning av alarm med angivlese av sone på betjeningspanel og sentral.Blink og hørbar lydTrykksettingsvifte skal starte og regulere etter trykksensor. Trykkavlastningsspjeld lukker.Ansvarlig entreprenør ElektroElektroElektroElektro / byggAnsvarlig entreprenør ElektroElektroVentVentResultat testTestet tidligereTestet tidligere