Title: Lockzone Ceiling Ventil Swegon - Inreguleringsguide.pdf
Figur 1. Exempel ALS, mätning med en slang enligt mätmetod C121.Transparent slangT / E X T R A C T A I Rkk-faktorBlå eller röd slangTILLUFT / SUPPLY AIRTomelilla SwedenCEILING COLLECTION XXX-XXX +ALSd XXX -XXX/XXX -XXXk-faktor= XX / XXqQuick AccessqP⋅= k P q =( )2 kPq = uppmätt flöde l/sp = aktuellt mättryck (Pa)k = injusteringsfaktorFigur 2. Exempel ALS, mätning med två slangar enligt mätmetod C122.6Luftdon med anslutningslåda ALSCBEALSdCBEa – tilluftStorlekStorlekk-faktor80-1001004,6100-1251257,3125-16016011,9Antal mätslangar: 1 Slangfärg: RödCDDALSdCDDb – tilluft 360°StorlekStorlekSpalt – 20 mmSpalt – 30 mmSpalt – 40 mm80-1001005,86,1–100-1251258,28,9–125-160160–14,415,0160-200200–21,323,4200-250250–24,431,1250-315315–34,643,3Antal mätslangar: 1 Slangfärg: RödALSdCDDb - frånluftStorlekStorlekSpalt - 20 mmSpalt - 30 mm80-1001003,2