Title: FDV Mepla-rør.pdf
Avstanden mellom klammer skal maksimalt utgjøre: 1,50 m. ved d = 16, 20 og 26 mm 2,00 m. ved d = 32 og 40 mm 2,50 m. ved d = 50, 63 og 75 mm Ved innfesting på gulv må det monteres holdere for hver 80. cm. Rørklammer monteres 30 cm. før og etter en bøyningPressing: Det benyttes Geberit pressmaskin, Mepla bakker (ø 16-20 og 26mm kan presses for hånd)Garantert utett ved manglende pressing Alupex- røret må kappes med alupex- rørkutter og avgrades med Mepla avgrader og kalibreringsverktøy for at upresset = utett skal fungere.Side 2 av 3Informasjonen er tilrettelagt av© Norsk Byggtjeneste ASFDV-DOKUMENTASJONjuni 2012Geberit ASMepla4. TEKNISK SERVICEProdusent/importør Postadresse Postnr. og poststed Telefon E-post InternettGeberit as Luhrtoppen 2 1470 Lørenskog 67978200 order,no@geberit.com www.geberit.noGodkjenninger:Sintef DNV Lloyd’s- godkjentSide 3 av 3Informasjonen er tilrettelagt av© Norsk Byggtjeneste AS