Title: ITB 02 -Gjennonføring.pdf
Side 4 av 7Frist AnsvarVent / RIVRIE/BHRIE/AutPLT/BHerichsen-horgen.noREFERATSak nr Saksbeskrivelse11.03.2019 BH. Eksisterende luftbehandlingssystem 360.030 tilknyttes SD-anlegg.522 Nettverksutstyr teknisk nett RIE avklarer med BH drift og vedlikehold av nettverksutstyr 11.03.2019 BH. Attend IT er linjeansvarlig og drifter av nettverk og nettverksutstyr.738 Vanningsanlegg Rør / PLT undersøker om det er / finnes vanningsanlegg på eiendommen. Dersom vanningsanlegg finnes skal dette ikke tilknyttes SD-anlegg. 11.03.2019 BH. Eksisterende vanningsanlegg i bed på fortau styres av "3 Rain Birds" og skal ikke tilknyttes SD. Rør avklarer med BH om vanningsanlegg på tak også styres av "3 Rain Birds" og derfor ikke skal tilknyttes SD.320 Varmeanlegg 11.03.2019 RIE avklarer med BH om det skal installeres last- kontroller eller tilsvarende som legger ut effekt på el.kjel når kurven for samlet effekt uttak for bygget nærmer seg grensen for makseffekt