Title: BRV59_360.001_Funksjonsbeskrivelse..pdf
TEMPERATURGIVER montert på yttervegg ved varmesentral gir signal om utetemperatur til kontroller (måling). Kan brukes til redusert drift v/lav utetemp.Side 4GK INNEKLIMA AS ByggautomasjonBromstadveien 59 Ventilasjonsaggregat360.001RT401TEMPERATURGIVER montert i tilluftskanal gir signal til temperatur-regulator SX01 i kontroller slik at tillufttemperaturen følger settpunkt fra LINDINVENT.RT501TEMPERATURGIVER i fraluft gir signal til kontroller (måling).RT551TEMPERATURGIVER i returledning fra varmebatteri LV401 gir signal til temperaturregulator SX02 slik at innstilt verdi holdes konstant. Egne ønskeverdier for drift og stopp av systemet.LV401REGULERINGSVENTIL SB451 styrer varmeavgivelsen fra batteri LV401 ved å endre blandingsforholdet mellom returvann og varmt turvann.LX471TURTALLSREGULATOR LR471 styrer varmeavgivelsen fra gjenvinner LX471 ved å endre turtallet på rotoren.SOMMERDRIFTGrenseverdi for SOMMERDRIFT styres fra varmesentral (kjølemaskin).RP401