Title: +175=542.001_OS001_5D Dokumentasjon 542 Utstyr for brannalarm.Produktinformasjon.pdf
Kontroller først angitt brannstedFeilmeldingAVSTILL KLOKKER TILBAKESTILLFinn og rett feilen eller kontakt E/teks serviceavdelingUtkobling av detektor på tidM-2-2-2-XX (antall timerþ*-2-YYYY (detektornummerþ*Utkobling av detektor varigM-2-2-1-2-YIYY (detektornummerþ*lnnkobling av detektorl\4-2-1-2-YYYY (detektornummerF*Utkoblingsanvis n in gM-2-3For å se hva som er utkobletJustering av klokkeslett / datoM---4-1-fiuster klokke og datoF *Ukedag "0'1" = mandagVise systeminformasjonM--4-5Programversjon, serienummer og annet informasjon vises på displayetVise sløyfedataM-8lnformasjon om sløyfer, detektorer vises på displayetVise analog verdi og grenserM-4-2-1 -|-2-YYYY (detektornummer)-rtTilstanden til detektor vises pä displayet (normal analog verdi skal være mellom 15 og 30)Vise høyeste / laveste analog verdiM_4_2-1 _2-2-YYYY (detektornummerþ*