Title: DM1-3-HEA-8_5-D-Luftinntak-avkast.REV01.pdf
For å kunne analysere de utvalgte avkastløsningene (Figur 5) sammenlignes løsningen med en tilsvarende referanseløsning som tilfredsstiller BREEAM.JethetteFor jethettene er det nødvendig med et ekstra sett med CFD-simuleringer for å kunne sammenligne. Avkastluften settes til «diffust» i et område med samme posisjon som opprinnelig jethette. Dette blir som om luften blir sluppet fra en avkastrist med lav hastighet (dvs. lav impuls/kastelengde), se Figur 14.Istedenfor å plassere inntak ved hvert avkast, noe som ville medført at resultatene var avhengig av hvor disse inntaket ble plassert, leser en av gjennomsnittlig konsentrasjonen langs en sirkel rundt avkastet med radial distanse 10 m.Avlesningene her representerer dermed den konsentrasjon et teoretisk inntak som overholder 10 meters BREEAM-kravet ville ha opplevd.n:\519\10\5191019\4 resultatdokumenter\41 rapporter\cfd analyse dronning mauds gate 1-3 - breeam hea 8.docx2020-01-13 | Side 14 av 27