Title: +038=242.003-QZ001T_02-FR Brannplate Protecta - Teknisk Datablad.pdf
DEKKEKONSTRUKSJONER Mak: ts| " = L Kabler < @21mm, single ‘eller buntede pa kabelbroerAlle gjennomferinger og 2 lag 60mm FR J apninger ma fuges med Brannplate 2-S FR Akryl pa begge siderKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND El 60 (E 120 j DEKKEKONSTRUKSJONERMaksimum utsparing . 1200 x 2400mm f ;jﬁ’Kabler s @80mm singleeller buntede, PVCtrekkeror s @16mm og wire] < 185mm? pa kabelbroerAlle gjennomferinger ogapninger ma fuges med2 lag 60mm FRBrannplate 2SFR Akryl pa begge siderSTALROR BRANNMOTSTAND EI 20 (E 240 DEKKEKONSTRUKSJONERIMaksimum utsparing Stalror @114mm§00 x 1200mm r||Alle gjennomferinger Jog apninger ma fugesmed FR Akryl pabegge sider1 lag 60mm FR Brannplate 2-SSTALROR BRANNMOTSTAND EI 20 (E 120DEKKEKONSTRUKSJONERMaksimum utsparing1200 x 2400mmr|Alle gjennomferinger |0g apninger mafuges med FR Akrylpa begge sider |1 lag 60mm FR Brannplate 2-Swww.protecta.noProtecta® FR BrannplateProtecta: