Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
ReCO2: Returluft blandes inn trinnløst opptil minste tillatte tillufts- mengde. Forutsetter tilbehøret resirkulasjonsdel TCBR.HC: HC i varmepumpefunksjon begynner å gi ut varme-effekt.Ettervarme: Luftvarmer for ettervarming avgir effekt.Nedregulering av vifte: Nedregulering kan velges for bare tilluft eller tilluft og avtrekksluft.16www.swegon.comIkke valgte funksjoner har ingen påvirkning i respektive reguleringssekvens.VerdiKjølingInnstillings- område 1/2/3/4/5/6*Fabrikk- innstilling 1