Title: 2013-Servicerapport EL NINA.pdf
har de siste årene hatt et strømtrekk på ca 30A, denne gangen ble det målt mellom 30- 32A. motoren har en mrk-strøm på 26A og mv er instillt på 26A. Uviss årsak til det høye strømtrekket, kan være etter en oppgiring av anlegget? Bør utbedres. Det er også en jordfeil i skapet. 27.09.12 Strøtrekk AT er nå 29A, Jordfeil uendret. 11.09.2013 Strømtrekk uendret27.09.2012 Gjenvinneren er skeiv. Dette medfører at det ikke blir tett ved børstepakningene.11.09.2013 Uendret11.09.2013Ved ankomst lyste alarm underspenning og øvre spenning på frekvensomformer til gjenvinner.(Variotron VVX Minimax). Tok spenningen til frekvensomformeren, og alarmen forsvant. Ser ut til å fungere ok nå, men bør følges med.16\12-10 Vifta trekker fra 0,6- 1,0A. Mv er innstilt på 0,62A. Vifta mangler type og mrk-strøms skilt. 27.09.12 Uendret. 11.09.13 Uendret11/9-13 Lagerlyd i begge vifter. Bør følges med.