Title: 320-akumulator.pdf
5.3 Etter oppstart Kontroller og sjekk for drypp og evt.lekkasjer. Kontroller sikkerhetsutstyr.6.0 VedlikeholdInspiser tanken jevnlig. Se spesielt etter skader på tanken og i isolasjon. Kontroller for lekkasjer og fuktighet på gulv under tank og i isolasjonen. Fuktighet som trenger inn og samles mellom isolasjon og tank vil kunne starte rustangrep på tanken. Har det oppstått rust på tanken må dette fjernes og tanken må på nytt beskyttes. Kontroller luftepunkter og sikkerhetsventiler etter krav. Det anbefales at dette minimum sjekkes hver 6.mnd.. Ved rifter i duk eller isolasjon må dette repareres.Thermo Control ØST AS Tlf: +47 69 14 56 00 Mail: firmapost-ost@tco.as www.thermocontrol.noDin samarbeidspartner for leveranse av tjenester, produkter og kunnskap innen kulde, varme, klima og energiteknikk