Title: 320- Reguleringsventil STA-D.pdf
Kvs = m3/h ved et trykkfall på 1 bar ved helt åpen ventil.DN10/09 15/14 20 25 32 40 5010/09 15/14 20 25 32 40 50DN10/09 15/14 20 25 32 40 505DG1/2 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2 G2 G2 1/2G1/2 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2 G2 G2 1/2DG1/2 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2 G2 G2 1/2L105 114 125 142 160 170 200105 114 125 142 160 170 200L105 114 125 142 160 170 200H100 100 100 105 110 120 120100 100 100 105 110 120 120H100 100 100 105 110 120 120STADINNREGULERINGKvsKg1,47 2,52 5,70 8,70 14,2 19,2 33,00,70 0,73 0,88 1,2 1,6 2,2 3,31,47 2,52 5,70 8,70 14,2 19,2 33,00,70 0,73 0,88 1,2 1,6 2,2 3,3KvsKg1,47 2,52 5,70 8,70 14,2 19,2 33,00,61 0,66 0,81 1,1 1,5 2,1 3,2STADINNREGULERINGTILBEHØRMåleuttak Maks 120°C (for kortere perioder 150°C)NRF nr-Forlengelsesstykke til målenippel M14x1 Kan benyttes når ventilene skal isoleresdLNRF nrdMåleuttak For 60 mm forlengelse (ikke til 52 179-000/-601) Kan monteres uten nedtapping av systemetNRF nr