Title: DriftsinstruksMB35-150kW0820.pdf
Kontroll av elementer Varmeelementenes tilstand kontrolleres ved motstandsmåling/megging. Eventuelt defekte element-/er må byttes for å unngå feil i effektgruppene.Kontaktorer/reléer Kontroller kontakt sett på kontaktorer og at disse kobler inn/ut. Eventuelt ulyd fra kontaktorene kan tyde på slitasje og bør kontrolleres nøye eventuelt skiftes. Slitte kontaktorer kan brenne fast og forårsake stor skade.Elektriske tilkoblinger Alle tilkoblinger på strømskinner, sikringsholdere, kontaktorer og elementer ettertrekkes med riktig moment.Regulator Regulator funksjonstestes og effektgrupper kontrolleres.Sikkerhetstermostat Sikkerhetstermostaten kontrolleres. Ved å stoppe pumpen eventuelt stenge ventiler vil man raskt oppnå utløsertemperatur for å teste om sikkerhetstermostaten løser ut.REPARASJON OG VEDLIKEHOLD MÅ KUN UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELLVarmeteknikk kan være behjelpelig med service og reservedeler.Tiltrekningsmomenter: