Title: Ø94, Medistim - VVS.pdf
anlegg som ved reparasjon o.l. krever store avtappinger for & utfere vedlikehold, om ikke vannet kan ledes ut alternative veier til annen avlgpsledning © rom som har stor risiko for ukontrollert tilstremning av vann.Avlgpsledninger skal sammenmonteres slik at spillvann ikke trenger seg inn i andre avlgpsledninger via vannl&sen. Avlgpsledninger fra urinal, WC, oppvaskmaskiner og andre installasjoner som kan forarsake dette, skal ikke kobles til gulvsluk. Oppvask- og vaskemaskiner skal tilkobles slik at spillvann ikke kan renne inn i maskinene.Ledningsnettet skal utstyres med vannl&s s& manunngdr lukt fra avigpsnettet. Vannl&sen skal kunne renses. Vannléser skal ha en lukningsheyde p& minst 50 mm i bygning.Dimensjonering av avlgpsledninger Normalstremmen for disse enheter viss spillvann fores til gulvsluk eller annen avlgpsenhet behover ikke medregnes.Tabell for normalvannmengder (avlepsvannmengder) for aktuelle installasjoner med vannlés.