Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
ROTERENDE VARMEVEKSLER, AVRIMINGSTRYKK OVER ALARMGRENSE Avrimingsbehovet har oversteget 95 % kontinuerlig i 144 minutter.B13)4)2,4 h017:4244Kontroller trykkgiveren for å sikre at slangetilkob- linger korrekte, og at det ikke har kommet fukt i slangene. Alarmen kan oppstå ved ekstreme driftstilfeller med høy luftfuktighet i avtrekksluften, i kombinasjon med svært lav utetemperatur. ROTERENDE VARMEVEKSLER, ROTASJONSVAKT UTLØST Impulser fra rotasjonsvakt til varmeveksler uteblir.A1)13)4)3 s017:5245Kontroller at drivremmen til varmeveksleren ikke er av eller slurer. Kontroller at giveren får puls, og juster ved behov avstanden mellom giver og metallklemme. 3 sekunder alarmforsinkelse. ROTERENDE VARMEVEKSLER, MOTORSTYRING OVERSTRØM Varmevekslerens motorstyring har registrert for høy strøm til drivmotor.A1)13)4)3 s017:6246