Title: SANITÆRUTSTYRPILI gulvsluk.pdf
1. Forskalingen fjernes! 2. Sluket festes med medfølgende syrefaste skruer som skrus ned i de innstøpte pluggene.1. Forskalingen fjernes! 2. Sluket festes med medfølgende syrefaste skruer som skrus ned i de innstøpte pluggene.LepperingFases innvendigPILI cutterMurpluggNRF 984 15 44 – PILI cutter NRF 220 71 97 – 50 ml. glidemiddel NRF 220 71 99 – 250 ml. glidemiddel42. Montering av slukRør legges fram, klamres og understøttes forskriftsmessig, og stikkes opp i senter av slukplassering. Oppstikk avsluttes med 110 mm rør eller bend. Minste byggemål er 150 mm fra topp sluk til bunn rør ved bruk av slukbend (160 mm inkl. klikkring på utløp). Sluket monteres i gulvplate med Ø185 mm hull.1. Røret kappes i riktig høyde, 37 mm under topp sluk. 2. Fas røret innvendig og påfør glidemiddel 3. Fest sluket med medfølgende syrefaste skruer. Det er viktig at minst en av skruene treffer en gulvbjelke.