Title: 10 EX Gipsmørtel - Montasjeanvisning.pdf
EX Gipsmørtel dybde ≥ 100mmPLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 2400mm bredde og 1200mm høydePVC-U & PVC-C rør Ø315mm med veggtykkelse 9.2mmProtecta Rørstruper 10 lag 75mm bred i senterEX Gipsmørtel dybde ≥ 100mmMontasjeanvisning iht. ETA 21/0071www.protecta.noPolyseam AS Tlfl.: 3330 6700 20 (23) 2020 8 25Detaljtegninger Protecta® EX Gipsmørtel hKABLER BRANNMOTSTAND EI 90 (E 120)GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 2400mm bredde og 1200mm høydeEX Gipsmørtel ≥ 25mm dybde på begge sider50mm støpeplate av steinull ≥ 150kg/m3Kabler ≤ Ø21mmKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 45 (E 120)GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 2400mm bredde og 1200mm høydeEX Gipsmørtel ≥ 25mm dybde på begge sider50mm støpeplate av steinull ≥ 150kg/m3Uisolert leder ≤ 185mm2 og kobber trekkerør ≤ Ø16mm, med eller uten gjennomgående kabelbroISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/U (E 120)GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGER