Title: +135.01=370.002-NT001T_01-Datablad AIR-SEP.pdf
Air-Sep med innstillinger vises skjematisk. Bytteforholdene til ferskvannsmagnetventilen og pumpen (OFF/ON) vises. Status nivå sensoren vises (OFF/ON) Informasjon om kontrollen(Control) er slått AV(OFF) eller PÅ(ON) vises. I tillegg vises system trykket(system pressure) i midten.      Det ønskede trykkvedlikeholdet(maintain pressure) med byttehysterese er også vist.  Navigeringsmenyen er plassert til høyre:?"AutomatiC Mode Status "trykkvedlikehold med intervall avgassing" Status "hurtig avgassing” (Fast degassing)med start knapp. Vedlikehold knapp (passord beskyttet) "Innstillinger" -knapp for systemparametrene (passord beskyttet) "Info" Informasjon Om "innganger", "utganger" og meldinger “Internt” Parameterisering av Air-Sep Norges kunde service (passord beskyttet) "Spørsmålstegn" Gå tilbake til velkomstskjermen (språkvalg, type og produsentens nummer) er via spørsmålstegn-symbolet i øvre venstre hjørne6.4 Meny "Automatic Mode18Air-Sep Norge AS