Title: +038=360.020-#####._09-360.020 Gold RXF-25 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Altomfattende statisk viftevirkningsgrad i aktuelt driftspunkt62,7 %Effektivitetsbonus E 2018274 W/(m³/s)Filterkorrigering F 20180 W/(m³/s)Intern spesifikk vifteeffekt, SFP858 W/(m³/s)Intern spesifikk vifteeffekt, krav 2018, SFP1 074 W/(m³/s)Side: 8/36AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.020 - GOLD RXF-25 +/- 7.800 m³/h - 90% samtidighetDato: 12.08.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000498310GOLD F RX Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende dataAggregatstørrelse025Lufttetthet1,200kg/m³Tilluftsmengde7 020 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal50PaTilluftskanal200PaAvtrekksluftmengde7 020 m³/hStatisk trykkfallAvtrekkskanal200PaAvkastkanal50PaKlimatdataOslo, NorwayDimensjonerende utetemperatur, sommer26,0°CDimensjonerende luftfuktighet, sommer50 %Laveste dimensjonerande uteluftstemperatur20,0°CDimensjonerende luftfuktighet, vinter85 %