Title: 32 Varmeanlegg_funksjonsbeskrivelse.pdf
3. NB! Vannpåfylling skal monteres på turledningen ut fra kjele. 4. Luftanlegget: Samtlige radiatorer, varmevekslere, høydepunkter osv. luftes med pumpen(e) avslått. Etterfyll hvis nødvendig.5. Sirkulasjonspumpen(e) og automatikk med eventuell shuntgruppe(r) settes i funksjon. Pkt. 3 repeteres hvis nødvendig, dvs. hvis trykket synker under merket MIN på manometer.5. Sirkulasjonspumpen(e) og automatikk med eventuell shuntgruppe(r) settes i funksjon. Pkt. 3 repeteres hvis nødvendig, dvs. hvis trykket synker under merket MIN på manometer.Ekspansjonskar