Title: Evakueringsplan Lofotsenteret 120123.docx
Brannteknisk informasjon Brannteknisk informasjon Type brannobjekt: Særskilt brannobjekt, kategori a. Brannalarmanlegg: Heldekkende brannalarmanlegg, kategori 2 med talevarsling og direktevarsling til 110-nødalarmsentral. Slokkeanlegg: Heldekkende sprinkleranlegg iht. NS-EN 12845. Slokkeutstyr brannslanger: Plan U. etasje: 5 stk. Plan 1.etasje: 13 stk. Plan 2. etasje: 10 stk. Slokkeutstyr håndslokkere: Plan U. etasje: 2 stk. Plan 1. 1 stk 6L 75F Plan 2. 1 stk 6 L 75F Plan 3. etasje: 3 stk 6 L skum, effektivitetsklasse 21A. Ledesystem: Nødbelysning iht. NS-EN 1838 (høytsittende markerings- og ledelys). Dim. antall personer*: 3750 personer *. Behov for assistert rømning: Eventuell bistand til kunder eller ansatte med behov for assistert rømning må ivaretas av organisatoriske tiltak. Spesielle rømningsforhold: Lagring av brann-/miljøfarlige stoffer: Små gassbokser og tennvæske lagres i butikklokaler. Største anbefalte mengder av farlig stoff i salgslokaler er gitt i Temaveiledning om oppbevaring av farlig