Title: 13660_0_ed_00_dardo_plus_snb_sv.pdf
Meddelandena som visas i automatiskt utvecklas ständigt och anger anläggningens diagnostiserade status både efter testen och i kontinuerlig drift (run time). Dardo plus kan felsöka armaturerna och ange om batterierna är laddade, i nöddrift, defekta eller om brinntiden är slut. Till varje meddelande har man associerat en viss lysdiodfärg (se kontrollampornas beskrivning på s. 25).Den information som gäller anläggningens status beror på den typ av matning som är aktuell för lamporna:o Självmatade lampor (batteridrivna).Meddelandena som visas i kontrolläget ”självmatade lampor” är de följande(cid:57) EYE linje fungerande eller EYE linje kortslutad (cid:57) Nödläge aktiverad eller Blockering av nödläge (cid:57) Anslutna lampor (cid:57) Defekta lampor (cid:57) Lampor utan nätström (cid:57) Laddade lampor (cid:57) Lampor med brinntid slut (cid:57) Nästkommande testDardo Plus Control UnitSV-23Inuti rad 2 visas kommandona som är tillgängliga för kotnrollen självmatade lampor: