Title: +038=54.000-NI009._02-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet Trappesjakt DM 3 Sluttrapport.pdf
Prosjekt: Formål: Dato: Tidsrom:Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest Brann og sikkerhet Trykksettingsvifte DM 3 13.12.2022 0500 - 0630Navn Tormod Gjestvang Ween (ITB) Emil Sellie Hansen ( Ass. PL) Steffen Fonvig Frode AlmGjennomføring / Hendelser (scenario) 1. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft 2. Strømbrudd 3. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbruddKontroll før testSystemVed en detektor utløst skal det gå forvarsel slik at personell i bygningen (SMS-varsel) kan iverksettes tiltak/avstenge alarm eller varlse (manuell melder / ringe 110 sentralen. Rømningsdører Dører adgangskontroll Trykksettingsvifte 365.009FullskalatestE-post 97661725 tgw@multiconsult.no 473 64 441 emil.hansen@probea.no 466 333 85 steffen@tallberg.no 917 17 630 frode@hybra.noFirma Multiconsult.no Probea AS Tallberg Elektro Randem & Hübert ASSammendrag fra test Første test utført 10.03.22 med avvik på rømningsdør og vindu i plan 11. Siste test utført 13.12.22 uten avvik.Status