Title: +038=621.001-NI009T_01-1. Brukerveiledning for heis_Jan. 2018_N_br.pdf
Om heisen ikke har denne funksjonen installert bør heisinstallatøren kontaktes om videreprosedyre.(3) Om heisen er utstyrt med brytere og knapper i servicetablået(*2) , kan deres statuskontrolleres etter prosedyren under:Prosedyre(1) Åpne lokket til servicetablået.Nøkkelene må oppbevares og håndtert forsvarlig av heisansvarlig.(2) Sjekk at bryterne er i følgende posisjoner.Stollys på: LIGHT • Run–Stop bryter på: RUN • Auto–Insp.bryter på: AUTO • Ventilasjonsbryter på: FAN (For å aktivere viften) • Dørbryter på: DOOR posisjon • Øvrige brytere på: OFF eller NORMAL(3) Lukk lokket.Vær sikker på at lokket er lukket og låst.(4) Kjør stole minst en rundtur og inspiser den som beskrevet i 4.1.1.(*1) Referer 3.3.3.11. for installasjon og operasjonsprosedyre. Denne funksjonen er en opsjon. (*2) Referer 3.2.3.3. for detaljer. Brytere og knapper i servicetablået er opsjon og leveres ikke alltid.© Uniheis AS – 202053 -(B0329-332 Dronning Mauds gt. 1 - 3)D50102(No)-b Utgitt Nov. 2019