Title: 360.002_SB504.pdf
Tilkoblingsgrensesnitt for BUS-kommunikasjon - Tvunnet parkabel; KNX/TP - RS485; ModBus/RTU, BACnet MS/TP - Ethernet; KNX/IP, BACnet/IP og ModBus/TCPFeilsikker posisjon Helt forlenget eller tilbaketrukket posisjon når følgende feil oppstår; lav strømforsyning, linjebrudd, tilstopping av ventil eller feil ved kalibrering av slaglengde. Standardinnstilling: Helt tilbaketrukket posisjon.Binærinngang Hvis binærinngangskretsen er åpen, vil aktuatoren benytte en spesiﬁ sert slaglengde eller koble om til en annen innstilling for slaglengdebegrensning, se også Omkoblingsdeteksjon. Standardinnstilling: AvDiagnostisering / logging De siste 10 feilene (lav strømforsyning, linjebrudd, tilstopping av ventil, feil ved kalibrering av slaglengde) med tidsstempler kan leses av ved hjelp av HyTune app + TA-Dongle. Feil som er logget vil bli slettet ved frakobling av strøm.Omkoblingsdeteksjon Veksling mellom to forskjellige innstillinger for slaglengdebegrensning ved hjelp av binærinngangens omkoblingsfunksjon.