Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund-1.pdf
Ytelseskrav Nattlåser må utføres slik at de ikke kommer i strid med kravene til sikker rømning. Dører som skal benyttes til rømning fra brannceller beregnet for et lite antall personer kan slå mot rømningsretning. Med et lite antall personer menes inntil 10. Øvrige dører til rømningsvei skal slå ut i rømningsretningen.Dører i rømningsvei skal slå ut i rømningsretningen. Utadslående dør i yttervegg som er utgang eller rømningsvei, må ikke kunne blokkeres av snø eller is. Takoverbygg, snøfangere på tak og lignende vil kunne forhindre dette. Avbruddsfri strømforsyning må fungere i minst 60 minutter.Ytelseskrav Rømningsvei skal utføres som en egen branncelle, og skal lede til sikkert sted. Avstand fra dør i branncelle til nærmeste trapp eller utgang til sikkert sted (terreng eller annen brannseksjon) må være: - Maksimum 15 meter der det er tilstrekkelig med en utgang - Maksimum 15 meter der det erutgang til korridor med sammenfallende rømningsretning