Title: nokkelsafe1_cn.pdf
når alarmanlegget er satt ut av funksjon. b) Brannsjefen er ansvarlig for betryggendenøkkelrutiner i forbindelse med oppbevaring/ utlevering og innkreving av boks-nøkkel.c) OBS! Det anbefales å benytte nøkkelsafer med omstillbar lås. Dette for å unngå skiftning av lås ved tap av nøkkel. I tillegg til ovennevnte poengterer vi at det IKKE finnes krav vedr. monteringshøyde. Konferer med det lokale brannvesen og bruk skjønn!Det skal trekkes en skjult signalkabel fra nøkkelsafen til brannsentralen eller til altellsenderen. Monter mikrobryteren slik at, når safen er låst, er det en hel sløyfe i ledningsnettet som brytes når safedøra åpnes. Benytt derfor de to bakerste stikkene på mikrobryteren. Forslag til utstyr som kan brukes ved montering av nøkkelsafen; n En stor slagdrill/pigghammer. n Vinkelsliper med kappeskive for betong eller stål. n Håndverktøy som hammer, meisel, skrutrekkere,fastnøkkel.n Verktøy for fuging rundt safen som byggeskum ellermørtel.