Title: DM1-3 plan 07 lysberegningsrapport.pdf
Spesifikk tilkoblet effekt: 6.57 W/m² = 1.10 W/m²/100 lx (Grunnflate: 111.98 m²)Side 11Prosjekt 117.01.2020Designer Telefon Faks E-PostPlan 7 møterom / SammenfatningTakhøyde: 2.800 m, Montasjehøyde: 2.899 m, Vedlikeholdsfaktor: 0.80Verdier i Lux, Målestokk 1:83FlateArbeidsplan Gulv Tak Vegger (4) [%]/ 20 70 50Em [lx] 596 458 107 226Emin [lx] 371 235 71 90Emax [lx] 775 630 144 472Emin / Em 0.622 0.514 0.664 /Arbeidsplan:Høyde: Målepunkter: Yttergrense:0.850 m 5 x 9 Punkter 0.500 mArmatur-stykklisteNr.AntallBetegnelse (Korreksjonsfaktor) (Armatur) [lm]  (Lamper) [lm]P [W]1222FAGERHULT 23559 Notor Innf Delta 3K 2400 hvit HL Start (1.000) FAGERHULT 23583 Notor Innf Delta 3K 2400 hvit HL Rekke (1.000)490049004900490046.046.0Samlet: 19600 Samlet: 19600184.0Spesifikk tilkoblet effekt: 7.94 W/m² = 1.33 W/m²/100 lx (Grunnflate: 23.17 m²)Side 12Prosjekt 117.01.2020Designer Telefon Faks E-PostPlan 7 stort møterom / Sammenfatning