Title: +038=360.002-#####._03-360.002 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Vedlikeholdsinstruks.pdf
Kontroll Kontroller at drivremmen ikke slurer og at rotorhjulet roterer lett. Kontroller at børstene ligger inntil og juster etter behov.Vedlikehold Børstene justeres ved behov. Rotoren er selvrensende, men ved behov kan rotorhjulet støvsuges med en myk børste. Elektriske tilkoblinger bør ettertrekkes. M12PLATEVARMEGJENVINNER På varmeveksleren er det montert et by pass / stengespjeld som leder luften forbi ved avising eller når det ikke er behov for varme. Under varmeveksleren er det montert en dryppanne som samler opp kondensvann.Kontroll Kontroller at vannlås er påsatt utløpet og at den er fylt med vann. Kontroller at spjeld går fritt og lukker tett. Kontroller at pakninger er uskadd. Alle skruer og overføringer trekkes til. Spjeldmotorens funksjon kontrolleres.Vedlikehold Inn- og utløp på gjenvinneren børstes med myk børste og støvsuges. Spjeldblader rengjøres med såpe og vann eller rensemiddel som ikke skader aluminium og gummipakninger. Pakninger sprayes med gummi mykner. M12.