Title: DCV-FB_Flodesbalansreglering.pdf
DCV-FB är en flödesbalansreglering som består av ett spjäll, en spjällmotor, ett flödesmätdon och flödesbalanserings- regulator FBC.Aktivt tilluftsdon TTCDCV-FB cirkulär (Ø125-500) levereras fabriksmonterad och kalibrerad. Övriga regleringar levereras som byggsats med spjäll, mätdon, spjällmotor och flödesbalanseringsregulator separat.o m m .DCV-FB mäter och reglerar luftflöden tills önskad balans mellan till- och frånluft uppnåtts. Regulatorn med intern flödesgivare kan mäta och summera flöden hämtade från kommunikationsslinga och/ eller anslutna mätdon med flödesgivare, se DCV-MU.o m m .Kopplingsbox CBXFlödesbalans- reglering DCV-BLFunktionTyprumslösning - Variabel tilluft från flera cellkontor balanseras via överluft och DCV-BL (DCV-FB) placerad i korridor.DCV-FB reglerar med snabbhet och noggrannhet skillnaden mellan till- och frånluft i en ventilationskanal. Regulatorn har anslutning för inkoppling på ett kommunikationsnätverk.