Title: Swegon Ventiler_baffler-Injusteringsguide.pdf
85,0 130,0 120,0 176,0 – – –www.swegon.com29Låghastighetsdon/Bostadsdon/KanalluftdonBostadsdonDOMODOMObInställningk-faktorR 11,3R 22,3R 33,3R 43,9KanalluftdonIBIS ControlStorlekIBIS Ca – regler- och mätenhet160-150014,8200-150022,5250-150036,1315-150061,2400-150096,0Antal mätslangar: 2 (mätmetod: A22)30Injusteringsguide 2014:12För att mätmetodfel 5% skall gälla krävs raksträcka före don enligt tabell:1 · 90° böj3 · Ød2 · 90° böj4 · ØdT-stycke4 · ØdSpjäll 45°6 · Ødwww.swegon.comVAV/CAV och injusteringsspjällSIRISIRIa – k-faktor för respektive storlek beroende på spjällpositionSpjällposition 180 3,9100 6,0125 10,2160 21,3200 35,4250 53,32 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 142,1 1,2 0,7 0,33,8 2,6 1,8 1,2 0,76,7 4,7 3,3 2,3 1,515,0 11,1 8,5 6,6 5,1 3,924,7 18,3 14,0 10,8 8,4 6,4 4,939,3 30,4 24,2 19,4 15,7 12,6 10,1 7,8SIRIa – k-faktor för respektive storlek beroende på spjällposition