Title: 36 Ventilasjonsanlegg_funksjonsbeskrivelse.pdf
Ved temp under innstilt grenseverdi på returvannsføler stopper aggregatet for å unngå frostskader. Frostvakten resettes via servicebryter.Steng inne prinsipp, aggregat går så lenge som mulig med brannspjeld ute i anlegget. Utløst røykdetektor -RY401 i tilluften stopper aggregatet. Uteluftspjeld -KA401 og avkastspjeld -KA501 stenger.Trykkregulering Tilluftstrykket reguleres via -RP401 og turtallsstyring av tilluftsviften -JV401. Avtrekkstrykket reguleres via -RP501 og turtallsstyring av avtrekksviften -JV501.KjølingGenerell informasjonKjøleanlegget betjener ventilasjonsaggregat og all annen kjøling i bygget. Se kjølebeskrivelse.DriftsinformasjonTilsyn av komponentene i anlegget framgår av egne tilsynsbeskrivelser under de aktuelle komponentene, med tilhørende arbeidsordre.Styring Systemet betjenes av hovedvender: AV - Auto – PåAV: Aggregatet står. Auto: Aggregatet går etter tidstyring fra SD. På: Aggregatet går kontinuerlig.