Title: +135.01=543.008-RB001T_01-Datablad undersentral PXC3.PDF
Apparaten klassificeras vid avfallshantering som elektronisk komponent enligt EU-riktlinje 2012/19/EU (WEEE) och får inte avfallshanteras som osorterade hushållssopor. · Apparaten avfallshanteras inom de avsedda kanalerna för samling avelektroniskt avfall.Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas.7 / 12Rumsautomationsstation PXC3.E..CM1N9203sv 2016-11-11… … … … … …… … ….Tekniska dataMatningsspänning (24 V~, ^)DriftdataEffektförbrukningGenomledning AC 24 VAvsäkring av matningsutgångarna för fältmatningObs!Inverkan vid strömbortfall / kommunikationsfelEthernet-gränssnittUSB-gränssnitt8/12Siemens Building TechnologiesSkyddsklenspänning SELV eller skyddsklenspänning PELV HalvvågslastAC 24 V -15 % / +20% 48...63 Hz SymmetriskProcessor PXC3.E...-100A (V6) PXC3.E7... (V5.1) PXC3.E...-100A (V6)MinnePXC3.E7... (V5.1)Texas Instruments AM3352, 600 MHz Atmel AT91SAM9G20, 400 MHz 512 MB SDRAM (DDR3) 512 MB NAND Flash 128 MB SDRAM (SDR) 256 MB NAND Flash