Title: +038=360.019-#####._01-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Drifts- og vedlikeholdsanvisning.pdf
1.1 Sikkerhetsbryter/ hovedstrømbryter På størrelse 004-080 er sikkerhetsbryteren plassert på inspeksjonssiden ved viftens inspeksjonsdør. På størrelse 100/120 er sikkerhetsbryteren plassert i en plastkapsling på aggregatets inspeksjonsside.Aggregatet skal normalt startes og stoppes via håndtermi- nalen, ikke via sikkerhetsbryteren.Slå alltid av sikkerhetsbryteren ved servicearbeid med mindre annet framgår av respektiv veiledning.1.4 Glykol Glykol forekommer i GOLD-aggregater med batterivarme- veksler.Advarsel Hell aldri glykol i avløpet, det skal leveres på miljø- stasjon, bensinstasjon e.l. Glykol er farlig å innta og kan gi livsfarlig forgiftning eller nyreskade. Kon- takt lege. Unngå også innånding av glykoldamp i lukkede rom. Ved sprut i øynene, skyll rikelig med vann (ca. 5 min.). Ved søl på hud, vask med såpe og vann.1.2 Risikoer Advarsel Ved inngrep må man kontrollere at spenningen til aggregatet er brutt.Risikoområder med bevegelige deler Bevegelige deler er viftehjul.