Title: 03 - Døli pleie- og omsorgssenter 18.03.2016.pdf
Dagens situasjon:Foreslått tiltak:Grunnlag for besparelser:SparedusjerSparedyserAntall [stk]7070Differanse vannmengde [liter/min]64Andel varmt tappevann [%]60 %60 %ΔT (varmtvann-forbruksvann) [°C]3535Byggets areal [m2]6077Antall dusjer/dyser [stk]140BEREGNEDE ÅRLIGE BESPARELSER:Energipris:52øre/kWhEnergibesparelse:25 979kWhsom tilsvarer13 522kr Besparelse i CO2-utslipp9tonn/årEffektpris780kr/kWEffektbesparelse0kWsom tilsvarer-kr Vannkostnad25kr/m3Vannbesparelse1 063m3som tilsvarer26 572kr Totalt:Brutto kost.besp.40 094kr KOSTNADER:Materiell:21 875krDagens servicekost.-kr Arbeid:18 975krNy servicekost.-kr krkrNetto årlig kost.besp.40 094kr krkrkrkrInternrente98 %Alle kostnader er eksl. mva0krinntjeningstid (år)1,1Total kostnad uten enøkstøtte40 850krEstimert enøkstøttekrTotal kostnad inkl. enøkstøtte40 850krØkonomisk levetid15Det er i dag et unødig høyt forbruk av varmtvann på bygget. Dusjer har en vannmengde på XX liter/min og servanter på XX liter/min.Tiltaket innebærer levering og montering av