Title: asmicra100_dn.pdf
Takket være den fleksible oppbyggingen av AutroSense Micra 100- detektoren og det store antallet mulig konfigurasjoner, finnes det mange måter å koble detektoren til en brannalarmsentral på. Disse omfatter mange tredjeparts grensesnitt som fås fra forskjellige forhandlere. Derfor er det ikke mulig å gi en fullstendig liste over alle tilkoblingsmetodene, men på de neste sidene finner du mer informasjon om de vanligste metodene som kan brukes.8.1 Innstilling av detektoradresseFor å kunne identifisere seg selv overfor PC-kommandomodulen eller en brannalarmsentral, må hver enkelt detektor har sin egen unike adresse i området 1 til 127. Detektoradressen settes med DIP- bryteren SW1 nederst til venstre på hovedkortet til den åpnede detektoren. Bryterinnstillingene er på for 1 og av for 0, og detektoradressen settes som en 7-bits binærkode (bryter 8 tilsvarer verdien 128 og ligger utenfor gyldig adresseområde). Se eksemplet under.