Title: +038=360.000-LC007T_04-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Manual.pdf
(cid:121) (cid:54)(cid:80)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:74)(cid:74)(cid:76)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:79)(cid:79)(cid:68)(cid:3)(cid:69)(cid:68)(cid:87)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:76)(cid:68)(cid:29)Isolare idraulicamente l'apparecchio dalla rete e svuotare la batteria. - Scollegare gli ingressi e le uscite della batteria - Procedere poi come per lo smontaggio della vasca principale (Fig. 18) e del gruppo moto-ventilatore (Fig. 20) (vedere capitoli 5.2 Vasche di recupero della condensa e 5.3 Gruppo moto-ventilatore)Svitare le 2 viti della staffa di mantenimento della batteria (Fig. 21, rif. a) e la vitedella piastra di collegamento della batteria (Fig. 21, rif. b).Smontare la batteriaPer il rimontaggio, procedere in modo inverso, senza dimenticare di spurgare la batteria durante la rimessa in acqua.