Title: Garantiskjemaer varmekabler (1).pdf
ot L 5 81,001 1 b bl s oot e,For innsteping: . 8%10 AP dette fremga av skissen. Plassering av koblingsbokser, termostal, falere,For filkobling: 96 4., } jordfeilbryter o.l. skal ogsé angis. :vato og underskrift r/ﬁ iOLE % p ‘\jﬁ ;Isolasjonsmotstand ( > 100 MOhm): [ OFor installasjon: 2\ QiFar innsteping: \ \co .For tilkobling: e a =Dato og underskrift r/ﬁ ﬁG Le %AnleggsdataMontasjedybde: — cmAnlall elementer/matter installert: | , stkInstallert/oppvarmet areal: ,LL m?Flateeffekt oppvarmet areal: _IW/m?Sikringsstarrelse: 7/6 A" losestram for jordfeilvern: ~J<30mA |sording: [X| Jordet kabelskjerm " \ \) { X Jordet netting R / — [ Annet (spesifiser) | 6 Luk L - ,,ﬂuInstallaterVarmekabelanlegget er montert i henhold til Nexans Norway's installasjonsveiledning og anleggseier . er opplyst om hvilke forholdsregler og begrensninger som gjelder for bruk av gulvvarmesystemel. []Ja [ ] NeiSpesielle forhold ved denne installasjon: ‘ o . |