Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
7 0 M T8 1 5 13 8 3 07 0 M TTrin Handling4Tilspænd kabelfor- skruningen.5Montér frontpladen på kontrolboksen.Illustration8 1 5 17 0 4 17 0 M T8 1 5 14 8 3 07 0 M T4. Idriftsætning af produktet4.1 EnkeltpumpeAntallet af starter og stop via strømforsyningen må ikke overstige fire i timen.Start ikke pumpen før anlægget er blevet fyldt med væske og udluftet. Desuden skal det krævede minimumstilgangstryk være til stede ved pumpens tilgang. Se afsnit 12. Tekniske data.Gennemskyl anlægget med rent vand for at fjerne alle urenheder inden du starter pumpen.Pumpen er selvudluftende gennem anlægget, og anlægget skal udluftes på det højeste punkt.TrinHandling1Tænd for strømforsyningen til pumpen. Pumpen er fabriksindstillet til "AUTOADAPT"-tilstand der starter efter ca. 5 sekunder.2Betjeningspanel ved første idriftsætning. Efter få sekunder skifter pumpens display til opstartsguiden.