Title: 360.005 Teknisk underlag.pdf
1 stk Spjeldmotorer for stengespjeld på tilluft og avtrekk levert med BUS kommunikasjon og fjærtilbaketrekk.1 stk Røykdetektor i tilluftskanal, stopper aggregat.1 stk Eksternt potensialfritt signal for start/stopp av aggregat. Tilpasset for 2 separate eksterne signal. (Fra Brannmelder sentral)1 stk Eksternt potensialfritt signal stopper avtrekksvifte, stenger spjeld i avtrekk, legger inn 100 % varmepådrag på varmtvannsbatteri og slår av ALLE ALARMFUNKSJONER. Åpner røykbypasspjeld og starter røykgassvifte.1 stk Styring av innebygget røykavtrekksvifte.1 stk Rotasjonsvakt for roterende varmeveksler1 stk Regulator CORRIGO CO-E283W-3, forberedt for følgende kommunikasjon: - Modbus TCP/IP. - EXOline via TCP/IP. - BACnet IP, nivå B-AAC, via UDT/IP. Grensesnitt for Covents leveranse er TCP/IP port på regulator i EL-tavle i aggregat.1 stk EL-skap integrert i CK 06 aggregat.1 stk Lys montert i viftekammer og rotorseksjon, ferdig kablet til felles bryter. Strømforsyning fra EL-tavle.