Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
FR Akryl dybde ≥ 15mm på begge siderKabler ≤ Ø50mm single eller i bunt ≤ Ø100mmSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge siderSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.KABEL BRANNMOTSTAND EI 90 (E 120)Maks utsparing 300x300mmDEKKEKONSTRUKSJONERKabel ≤ Ø21mmFR Akryl dybde ≥ 25mm oversideProtecta Mineralfiber BIO dybde ≥ 48mm eller tilsvarendeKABLER BRANNMOTSTAND EI 120 (E 120)Maks utsparing 300x300mmDEKKEKONSTRUKSJONERFR Akryl dybde ≥ 15mm på begge sider