Title: Montasjeanvisning FR-akryl med ventilasjonskanaler.pdf
≥ 30mm rørskål av ≥ 30mm rørskål av DEKKEKONSTRUKSJONER steinull ≥ 80kg/m3 eller steinull ≥ 80kg/m3 eller tilsvarende, ≥ 100cm på tilsvarende, ≥ 100cm på ≥ 30mm rørskål av ≥ 30mm rørskål av begge sider begge sider steinull ≥ 80kg/m3 eller steinull ≥ 80kg/m3 eller tilsvarende, ≥ 100cm på tilsvarende, ≥ 100cm på begge sider begge sider ≥ 30mm rørskål av ≥ 30mm rørskål av steinull ≥ 80kg/m3 eller steinull ≥ 80kg/m3 eller tilsvarende, ≥ 100cm på tilsvarende, ≥ 100cm på begge sider begge siderSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 180DEKKEKONSTRUKSJONERDEKKEKONSTRUKSJONERDEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing rør Ø + 60mmDEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing rør Stålrør ≤ Ø40mm Ø + 60mmStålrør ≤ Ø40mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderStålrør ≤ Ø40mmStålrør ≤ Ø40mmFR Akryl dybde ≥ 15mm på begge siderFR Akryl dybde ≥ 15mm på begge siderMaks utsparing 100x1000mm eller rør Ø + 10mm Maks utsparing 100x1000mm eller rør Ø + 10mm Maks utsparing 100x1000mm eller rør Ø + 10mm