Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
4.1.5 Børverdiforskyvning Luftmengden reguleres mellom to mengder på innsignal 0-10 V DC fra eksternt signal, for eksempel potensiome- ter. Tilbehør IQlogic+-modul TBIQ-3-2 kreves.BørverdiforskyvningBørverdiforskyvning kan for eksempel brukes i forsam- lingslokaler der man ved full belastning trenger større luftutskifting.Funksjonen aktiveres bare når aggregatet går på høyfart.Signal 0–10 V DC gir en gradvis økning fra aggregatets innstilling for høyfart til aggregatets innstilling for maks. fart. Ved maks. innsignal, 10 V DC, går aggregatet på maks.fart.Funksjonen aktiveres separat for tilluftsvifte og avtrekks- vifte.Innstillinger:VerdiTilluft AvtrekksluftInnstillings- område On/Off On/OffFabrikk- innstilling Off Off4.1.6 Enhet Ønsket luftmengdeenhet og trykkenhet kan stilles inn.EnhetInnstillinger:VerdiLuftmengdeenhetTrykkenhetInnstillings-om- råde l/s m3/s m3/h cfm Pa psi in.wcFabrikk- innstilling m3/sPa