Title: +038=320.001-IE005._02-Regulator for elkjeler etter 2010.pdf
Trykk u for å komme inn i Service-menyen, nederst på servicemenyen er Setup meny. Trykk u til du kommer til ”ingång”, trykk 4 og velg ”temperatur” eller ”effekt” med u t. Lagre med 3Temperaturstyring:For temperatur tilsvarer 0V = 20°C og 10V = 120°C. Temperaturområde for Norge er 30 - 99°C, som tilsvarer 1,0V - 8,0V. Når kjelen styres ved hjelp av 0-10V signal på temperatur vil den maksimale tillatte temperaturen være lik den normalt satte driftstemperaturen.Når man henter ut-signaler for å fjernavlese temperatur benyttes også et 0-10V signal som følger en litt annen skala. Antall °C ved ulike spenninger:Spenning innsignal 0 V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 V 7 V 8 V 9 V 10 V°C 20 30 37 44 51 60 67 75 84 91 99Spenning utsignal1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 V 7 V 8 V 1 V°C30 40 50 60 70 80 90 99 30Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315Effektstyring