Title: V20-03-02 VVS-anlegg plan 3 - DM3.pdf
ABXCD1101LD010T Maks:120 m³/h Kjøling: 560 W 0.045 L/s Varme: 385 W 0.009 L/sLD010T Maks:120 m³/h Kjøling: 560 W 0.045 L/s Varme: 385 W 0.009 L/sBlendesSQ001T Ø160 Q:240 m³/hKanal legges om, tilpassesQ AIE S WIA T R E S WIø125 UK=2588LD010T Maks:100 m³/h Kjøling: 260 W 0.021 L/sAvkastristWISE RTAST009T-125-160 50 m³/hBytte til 1200 baffelWISE IOREOpp ø250Opp/ned ø250Opp 310.001: MA 110mmMA 110 +c 2730Ned MA 110mmd e Nm m 0 1 1 A M370.104: DN 100mmSF002T-125ST009T-125-160 80 m³/hHvile-nisje370.104: DN 100mm 320.101: 42mm 320.101: 42mm 310.102: Cu 28mmSF002T-125ø125 UK=2718SZ001T Ø160WISE RTSFøringsvei eksisterende kanal tilpasses.Vifte og lydfelle kan om mulig flyttes og gjenbrukes.Opp MA 110mmOvervann tilpassesEksisterende kjølerør tilkobles varmePE80 50mmWISE IORE1 5 5 2 = K U 0 6 1 øLD010T Q: 120 m³/h Varme: 145 W 0.003 L/sTilkobles eksisterende punktavsugBlendes