Title: FDV Simployer.pdf
J. 0-10 V inngang for trykkføler (ventilert system) 24 VDC kanA. 230 VAC forsyning B.anvendes til forsyning av trykktransmitter. Trykktransmitteren må ha måleområde 0-300 Pa.Inngang feilsignal frekvensomformer (ventilert system) Hvis ikke benyttet beholdes lask. Input for interlock Eksternt overstyrings-signal, kan benyttes til nattfunksjon. Alle spjeld lukkes hvis inngangen ikke er aktivert. Hvis ikke benyttet beholdes lask.C.K. Røykdetektor inngangOpp til 10 røykdetektorer kan kobles på i serie. 2,2 kohm motstand skal monteres på siste røykdetektor. Hvis inngangen ikke benyttes, skal 2,2 kohm motstand være montert.D. Forsyning/Bus utgang til spjeldmoduler2-leder bus til forsyning og kommuniksjon til busmoduler.L. 0-10 VDC utgang for frekvensomformer (ventilert system)Analog utgang til PID regulering av røykvifte.E. Alarm rele utgang F. Røykvifte (ventilert system) rele utgang G. Service rele utgang