Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Kontrollorgan1) Underhåll, reparationer, regelbundna kontroller (SS-EN 378), läckor etc.De tekniker som utför arbeten på el- eller kylkomponenter måste vara behöriga, utbildade och fullt kvalificerade för arbetet (t.ex. utbildad och kvalificerad elektriker enligt IEC 60364-klassificering BA4).Alla reparationer på köldmediekretsen måste utföras av utbildad personal som är fullt kvalificerad att utföra arbeten på de här enheterna. Denna personal måste vara utbildad på och bekant med utrustningen och installationen. Alla svetsningsarbeten måste utföras av kvalificerade specialister.Ändringar (öppning eller stängning) på avstängningsventiler måste utföras av en kvalificerad och auktoriserad tekniker. De här procedurerna måste utföras med enheten avstängd.Vid alla ingrepp i köldmediumkretsen, inklusive byte av filtertorkare, måste allt köldmedium först tömmas ut fullständigt. På dessa enheter är det varken möjligt eller tillåtet6