Title: +038=744.004-UP001._02-UN 422 NOR-1270-STS Nødlysaggregat Nortek Produktblad.pdf
Batterikablage är monterat på kretskortet vid leverans.Placera batteri i skåpet med batteripolerna utåt, mot skåpluckan. • Anslut batterikablaget från kretskortet enligt bild. • Anslut flatstiftssäkring. • Bryt, om möjligt, nätspänning vid batteribyte, (se sida14 för batteribyte).Kopplas två lampor räcker det med ett batteri. Kopplas fyra lampor behövs två batterier. Säkringen skall alltid sättas på +, som bilden visar.78Anslutningar och säkringar på kretskortSelf Diagnos NC/COM/NOJ9+ Lampa 2+ Lampa 4Mains Alarm NC/COM/NO+ Lampa 1+ Lampa 3+ Inhibit -LEDJU1Anslutning elnät PE, N, FJU2SW1F1F3F6F7F4Tryckknapp på skåpfrontNätaggregatJU4JU3Säkerhet - Läs detta först!Vänta i fem minuter efter att strömmen slagits av för att kondensatorerna/ komponenter ska laddas ur, eftersom en livsfarligt hög spänning finns kvar.Anslutningar och säkringar på kretskortAnslutning elnätPE, N, FMains AlarmNO/COM/NC, larm: NO och CO.Self Diagnos