Title: 10 EX Gipsmørtel - Montasjeanvisning.pdf
Kabler ≤ Ø80mm, single eller i bunt og stål- eller PVC trekkerør ≤ Ø16mm (C/U), med eller uten gjennom- gående kabelbroPLAST TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/U (E 120)GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 2400mm bredde og 1200mm høydeEX Gipsmørtel ≥ 25mm dybde på begge sider50mm støpeplate av steinull ≥ 150kg/m3Kabler (hvilke som helst)PVC-U & PVC-C rør ≤ Ø16mmISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 120)GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 2400mm bredde og 1200mm høydeEX Gipsmørtel ≥ 25mm dybde på begge sider50mm støpeplate av steinull ≥ 150kg/m3Stålrør ≤ Ø165mmProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bred på begge sider13mm gjennom- gående elastomerisk eller PE skumMontasjeanvisning iht. ETA 21/0071www.protecta.noPolyseam AS Tlfl.: 3330 6700 21 (23) 2020 8 25Detaljtegninger Protecta® EX GipsmørtelISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 120)GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 2400mm bredde og 1200mm høyde