Title: +175=560.001_JV001_Johnson Controls Norden AS.Produktinformasjon.pdf
Rom kompensert tilluftsregulering (kaskade) aktiveres av internt ur (DAG). Ved varmebehov øker gjenvinner og deretter varmebatteri.Frostalarm utløser frostrelè, og ventilen åpnes 100%. Retudøler VB overstyrer ventilen ved lav temp. om dagen og regulerer ventilen om natta. Skalverdi returvarmebatteri økes nattaStarVstopp av anlegget styres av internt ur Kritisk feil (D12) stopper anlegget.Betjeningspanel SC9180 gir adgang til urfunksionen oq "Min. tilluft".01.12.00 - SCgl V4 funkbesk.docSide:29 av 3lTvpe: V3220RHApplikasion: 8llnnstillinqer ntvatekst .9lel-rqntqrp: - - - - - - - P-bånd t-tid .l-qn:p faktor .9Iel--hs.eqg.hel- - - - - - - - ù1 2 2 2 2 2default21'C9-,-99-Bp-rrn- 5.00 -5'CNVTvpe: V3x10RApplikasion:82tekstlnnstillinqer ntvadefaultny.9Ka!--r.en!ç!TP.- - - - - - - - P-bånd t-tid Kom faktor Skal-frostalarm Skal-min.retur VB Øke returVB natt Ma¡.gJ-v- ./omluft1 2 2 22 2 221"C -50% o,_998p_/rn_5. 7'C 14'C 5"C 100%(Johnson Controls Norden ASsc9100