Title: CoolDX.IN.G.pdf_201811991420.pdf
För förteckning över effektstorlekar av kylmaskiner som är anpassade till respektive aggregatstorlek, se avsnitt 10. Allmänna tekniska data.COOL DX TopVänsterutförandeHögerutförandeUteluftTilluftFrånluftAvluftwww.swegon.com133.4.1 Anslutning till GOLD-aggregatTätningslister är monterade från fabrik.COOL DX Top placeras ovanpå GOLD-aggregatet enligt avsnitt 3.4 Installationsprincip COOL DX Top.Vid lyft används lyftöglor i kanalanslutningar, se avnitt 3.1.3 Lyftöglor. Efter avslutat lyft skruvas lyftöglor bort.Styrpinnar finns på GOLD-aggregatets översida för att underlätta korrekt placering vid montage, se skiss.Demontera servicelucka. När serviceluckan är demonte- rad, skall täckplåt placerad inuti kylmaskinen tas bort och kastas, se skiss.Arbetsbrytaren till GOLD-aggregatet levereras löst lig- gande i öppningen till GOLD-aggregatets ellåda och skall monteras i förborrat hål på COOL DX Top, se skiss.Förborrat hål för GOLD-aggregatets arbetsbrytareServicelucka