Title: Felles romregulator møterom.pdf
Typ av utgangar 4x 0(2)...10V Last <=2mA Avsokningshastighet 100 ms Uppldsning 13 bitarUtgangsspanningen tas ut mellan respektive utgangskldmma (kanal 34...37) och en jordklamma. Utgangarna &r utformade som push- pull-utgangar med aktiv sankformaga. Varje utgang kan belastas med 2mA. Summan av alla analoga utgangar far inte overskrida 8 mA, for att sakerstélla en god funktion.Analogautgangarna pa ecos500 &r skyddade mot kortslutning till jord, men ej imot palagd frammande spanning. Beakta att perma- nent kortslutning av flera utgangar, leder till att de skadas pga. vérmen. Utgangarna 4r skyddade mot statiska urladdningar.