Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
unit zelf is geïnstalleerd. Volg hierbij het voor het type van toepassing zijnde schema.Installatie (Zie fig. 30) Bij modellen met 4 leidingen moet als eerste de kleppengroep voor het koudecircuit worden geïnstalleerd en vervolgens de kleppengroep voor het warmtecircuit. De ventielgroep aan de batterij koppelen door de uitoefening van een draaistelType afdichting Rubber VezelNm 10/12 25/30Bij modellen met 4 leidingen moet als eerste de kleppengroep voor het koudecircuit worden geïnstalleerd en vervolgens de kleppengroep voor het warmtecircuit. • Zorg dat de stalen pijpen goed zijn uitgelijnd en vol doendegebeugeld. Controleer alle verbindingen en af dichtingen nadat het systeem met water gevuld is.Als de hydraulische aansluitingen zijn voltooid, controleert u of deze goed zijn afgedicht, isoleer de klep met de huls en sluit die met de strips en controleer of alle koude delen zijn geïsoleerd (afb. 29-30).Herhaal voor 4-pijps batterijen de voorgaande instructie.8242 GW