Title: Sjekkliste grensesnittsmatrise 2.xlsx
Sanitær Pumpe til kum Sykehus Vannmåler Sykehus 1. Undersøk om vannmåler kan kobles til SD/EOS vha busskommunikasjon 310 Sanitær Fettutskiller Sykehus 310 Sanitær Oppvarming tappevann Sykehus 319 Andre deler av sanitærinstallasjoner Lekkasjedeteksjon (vannvakt) Campus Ås 1. Avklar om lekkasjevakt skal ha trådløs signaloverføring til sentral 320 Varme Varmeanlegg generelt Sykehus 1. Avklar om aktuatorer passer uten bruk av adaptere eller overganger 320 Varme Varmepumpe Sykehus 1. Avklar om det skal leveres busskommunikasjon mellom aggregat og SD-anlegget, og i så fall hvilke signlaer som skal overføres 320 Varme Eksterne frekvensomformere for pumper Campus Ås 1. Frekvensomformer skal typisk ha grensenitt mot Modbus eller BACnet. Følgende signaler skal normalt være tilgjengelig som et minimum: \n- Start/stopp\n- Driftsstatus\n- Pådrag i %\n- Alarm 320 Varme Snøsmelteanlegg Campus Ås 1. Avklar om snøsmelteanlegg skal overstyres fra SD-anlegget 320 Varme Luftgardin Campus Ås 1. Avklar om luftgarding skal