Title: +038=744.004-UP001._02-UN 422 NOR-1270-STS Nødlysaggregat Nortek Produktblad.pdf
Justering av larm för åldrat batteri+ Lampa 2+Lampa 4+ Lampa 1+ Lampa 3Sätts bygel på JU1 sänks larmgräns för åldrat batteri.Fördröjning av larm vid nätavbrott (Mains Alarm)Larm fördröjs +15 minuter om bygler sitter på JU2. Larm: NC och CO.UppstartUppstart skall ske senast en månad efter installation. • Anslut batterier och batterisäkring. • Koppla till nätspänning. • Systemet startar och lysdiod på kretskort och panel lyser med fast gröntsken.Vid nätavbrott tänder systemet belysningen automatiskt.FunktionstestSystemet kan testas genom att trycka in testknappen (TEST BUTTON) på kapslingens front. Under den tid knappen hålles intryckt bryts nätspänningen i enheten och lamporna tänds*. Så fort knappen släpps igen återgår aggregatet till normalläge och belysningen släcks ned.