Title: Lockzone Wall.pdf
DimensjoneringsdragramLuftmengde — Trykkfall - Lydniva — Kastelengde * Kastelengde |, er malt ved isotermisk innblasning.Diagrammet viser data for LOCKZONE Wall montert med overkant 200 mm fra taket.o Anbefalt maks. undertemperatur 12 K.¢ Diagrammene skal ikke benyttes til innregulering.Ventil med anslutningskammerLOCKZONE W 300150 + ALV 300150100B/KpPa *§‘° N4 200 49 488 100 <2 30 5 2 a0 — 30 | 20 ji%d 5 VA 10 20 30 40 500s o a0 s o j 200 mh 2 3 i s 10 [ LOCKZONE W 400-150 + ALV 400-150-125-B/K o P.Pa »oLOCKZONE W 400200 + ALV 400200160B/KoSp.Pa o oT200 40 dB(A100 s300400 500 mh[leringstrykk.V = Min. luftmengde for & oppna tilstrekkelig innregu-dB (A) gjelder for normaldempet rom (4 dB romdemping).verdien.dB(C)-verdien ligger normalt 6-9 dB hayere enn dB(A)-For beregning av luftstrdlens utbredelse, lufthastighe-ter i oppholdssonen eller lydnivaer i rom med andre dimensjoner, henvises det til vare beregningsprogram pa