Title: +038=310.000-NI002T_02-teknisk-handbok-sanipex-web2.pdf
Benytt tetthylse for ytterrør ved bruk av platealbue,eller Sanipex veggboksBruk Sanipex loddeunion, NRF-nr. 511 15 57 (12 mm) eller511 15 58 (16 mm)NeiDet brukes normalt vannstoppe-utstyr for å stengevanntilførsel ved evt lekkasjeVennligst se Teknisk håndbok JRG Sanipex side 18Ja, montert i miniskap, NRF-nr. 511 15 41NeiJRG Sanipex produkter for tappevann er avsinkningsfrieVennligst se Teknisk håndbok JRG Sanipex for prosedyre side 30Ja, JRG Sanipex kuplinger kan brukes om igjen378x375x107 mmJa, det kan du fint gjøre. Fyll ut skjema som du finner påvåre hjemmesider og send dette inn til ossNei, dette systemet er ikke godkjent for gassJa, men følgende retningslinjer skal overholdes:Ved sjokkdesinfisering 2 ganger i året, skal ikke klorkonsentrasjonenvære høyere enn 50 mg/l over 24 timer eller høyere klorkonsentrasjonenn 100 mg/l over 16 timer.Målene på skapet er 548x552x108 mmArmaturjonsson AS | TEKNISK HÅNDBOK JRG SANIPEX | 31