Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Las válvulas tienen que abrirse solamente cuando el motor del ventilador está en funcionamiento, por lo tanto cuando una de los bornes V1 o V2 o V3 está alimentado desde el borne L.Cuando el sistema esté lleno de agua, comprobar el sellado de los acoplamientos..Cuando el sistema esté lleno de agua, comprobar el sellado de los acoplamientos..El fabricante no puede garantizar la eficiencia del sellado de los grupos de válvulas suministrados por el instalador, y por consiguiente no probados en fábrica.Declina por lo tanto toda responsabilidad de los eventuales males ocasionados por el funcionamiento.Declina por lo tanto toda responsabilidad de los eventuales males ocasionados por el funcionamiento.(cid:19)(cid:24)(cid:18)(cid:20)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:20)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:29)(cid:22)(cid:23)Aire de renovación (Fig. 46) • El ventilador opcional suplementario para la entrada del aire fresco