Title: Rapport termografering - NS-EN 13187.pdf
Resultat Ved termografering ble det påvist følgende: Luftlekkasjer ifm. vinduer og dører. Luftlekkasjer ifm. systemhimling, vegg og luker mot fasade og sjakter. Luftlekkasjer ifm. overgang gulv – vegg ved fotlist, gjennomføring av kobberrør i dampsperre. Luftlekkasjer ifm. åpen fasadeløsning forbi dekkekonstruksjon, kabelgjennomføringer og vertikale profiler på glass-alu fasade. Luftlekkasjer ifm. utsparinger i bærende stålprofiler.- Avvikende temperatur/mønster på vegg, systemhimling og takkonstruksjon. - Drypplekkasje. - Kuldebro.Se vedlagt rapport, plantegninger med plassering av termogrammer og rutiner/sjekklister for ytterligere detaljer.Konklusjon Ved termografering ble det påvist nedkjølte flater og luftlekkasjer. Dette indikerer utilsiktet luftstrøm og kan skyldes manglende eller mangelfull tilpasning av isolasjon, anblåsning og/ eller gjennomblåsning (brudd på tettesjikt). Dette kan medføre varmetap ved ulike temperaturer og trykkforskjeller i klimaskjermen.