Title: Brannbok _ Egenkontroll Brannvern (månedlig) 18.12.2020 15_38 (2).pdf
Brannbok / Egenkontroll Brannvern (månedlig) Tungasletta 2Kontroll Rømningsveier18.12.2020Eidsaunet, ArneOkAvvikDato / tid:18.12.2020Kontroll Branndører18.12.2020Eidsaunet, ArneOkAvvikDato / tid:18.12.2020Dør 3 etg bygg b, dør står opp er festet med kjile. Her skulle det vært type magnet bryter på dør. Dør har ikke automatisk dørpumpe eller dør bryter.Kontroll Ledelys18.12.2020Eidsaunet, ArneOkAvvikDato / tid:18.12.2020Nødlys i rømningstrapp kjeller bygg A er defekt igjen. Lysrør byttes ofte. Bytter til led.Kontroll Sprinkleranlegg18.12.2020Hansen, Thomas O.OkAvvikDato / tid:Ikke aktuelt da det ikke er sprinkleranlegg på bygget.Kontroll Brannalarmanlegg18.12.2020Eidsaunet, ArneOkAvvikDato / tid:18.12.2020Kontroll potensielle startbrannkilder18.12.2020Eidsaunet, ArneOkAvvikDato / tid:18.12.2020Agora inAttika Levert av inAttika AS (www.inattika.no)18.12.2020Side 1 av 1Rapporten er utarbeidet i Agora inAttika