Title: 542 Brannalarm- Montering av aspirasjon.pdf
Bor 20-30% i forhold til rett ned på røret - Husk å støvsuge alle rørene etter at alle hull er gjennomboretHullstørrelser varierer men fåes av prosjektleder hos Hedengren SecurityViktig info:••Bruk ofte kondensutskiller og alltid om det er fare for kondens Bruk ofte grovfilter og alltid i skitne områder Monter alltid detektoren slik at det er enkelt å komme til den for service Trekk alltid enden av røret ned på vegg slik at det er mulig å teste/rengjøre røret i etterkant. Vanlig størrelse på hull er 3mm med unntak av hullet i endepluggen som ofte er 6mm.Hullstørrelser beregnes for hvert prosjekt. •Eksosen/utluft fra detektoren skal alltid blåses tilbake i det samme rommet som blir detektert.