Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
2 lag 50mm FR Brannplate 1-S monteres med 50mm overmål på begge sider. Kantene males med FR DekkmalingAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderPVC rør med veggtykkelse 1.5-2.4mm, PE rør 2.0-3.7mm og PP rør 1.8-2.0mmProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bredde på begge siderPVC rør ≤ Ø32mm & PE & PP rør ≤ Ø40mm, singel eller i bunt ≤ Ø110mm, med eller uten kabler ≤ Ø14mm, single eller i i bunter