Title: 40 TOXFREE-RZ1-K-(AS)-06-1-kV.pdf.pdf
Kortslutningstemp.: max 250° C / 5 sek. EN 50200 / IEC 60331-2 for Ø < 20 mm EN 50362 / IEC 60331-1 for Ø > 20 mmBrandtestet ved 850 °C iht. EN 50200 / EN 50362Ledermodstande: 1 leder 2 eller 3 ledere 4 ledere 5 ledereCPR-klassi(cid:379)cering:B2ca-s1a,d1,a1Rekvirer DoP på dop@scankab.dkGodkendelser: EN 50200 / IEC 60331-2, EN 50362 / IEC 60331-1, IEC 60502-1, EN 50575, IEC 60332-3, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034, CE, RoHS19-01-20221Brannsikre kabler - HFTOXFREE® RZ1-K (AS+) - 0,6/1 kVEgenskaber og installationsforhold:Brand- hæmmende iht. IEC 60332-3Bøjeradius 5 x kabeldiameterFlamme- hæmmende iht. IEC 60332-1FleksibelKan ligge i rørKan nedgravesLav emission af ætsende gasser iht. IEC 60754Lav røgudvikling ved brand iht. IEC 61034MetermærketMiljøvenligMin. driftstemp. -40° CModstandsdygtig over for olie og kemikalierTil brug i industrienTil nødsituations- kredsløbUdendørs- oplægningUV-bestandigFunktionssikret iht. IEC 60331