Title: 365_360.011 Aggregat og batterispec DV100 DV80.pdf
76.2%Virkningsgrad ved totaltrykk80.9%K-faktor2 x 308Viftetype2 x ER 56CproDirekte driftMotorMotor typerIE4, PM-MotorMotor type-Normstr.HPS 90 S-LTermosikringTermistorTotal effekt(2 x 3.90 kW) 7.80kWOmdreininger, merket1700o/minOmdreininger, maksimum1870o/minStrøm, Amp., merket(2 x 10.6 A) 21.2AVirkningsgrad92.3%Virkningsgrad i arbeidspunktet91.3%FrekvensomformerSpenning3x400VDriftsfrekvens87HzMax. Driftsfrekvens115HzFrekvensomformer kablet fra fabrikk. (15.5 Amp)2StkEffektforbruk fra hovedtilførsel, eksl frekvensomformer4.15kWEffektforbruk fra hovedtilførsel, inkl frekvensomformer4.31kWFrekvensomformer IP 20 er montert ved siden av viften inne i viftedelen til aggregatet. Det er benyttet skjermet kabel mellomSystemair AS+47 51969700Telefon : www.systemair.no mailbox@systemair.noSystemair A/S - Produktutvalgsprogram SystemairCAD 2.0 C2018-02.01.B5 Expired 23.02.2018 | 28.02.2018