Title: +038=360.019-#####._01-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Drifts- og vedlikeholdsanvisning.pdf
4. Vedlikehold Advarsel Ved inngrep må man kontrollere at spenningen til aggregatet er brutt.4.1 Filterbytte Ved aktivering av filteralarm skal filter av glassfiber byttes, og eventuelt forfilter av strikket aluminium skal vaskes.Bestill nye filtre fra Swegon eller Swegons representant. Oppgi størrelse for GOLD-aggregat, om byttet gjelder én eller to luftretninger og om det gjelder standardfilter eller eventuelt forfilter.4.1.1 Demontere filter Det er praktisk å utføre rengjøring i filterrommet når filtrene er fjernet.AStandardfilter: Trekk ut håndtakene (A) for å frigjøre filtrene fra filterhol- deren. Ta ut filtrene.Eventuelle forfiltre i aggregat: Ta ut filtrene.4.1.2 Montere nye filtre Standardfilter: Før filtrene inn i filterholderen. Strekk samtidig ut eventu- elle filterposer, slik at de ikke setter seg fast, skades eller brettes.AFør filtrene så langt det går inn i aggregatet og press lett mot filterrammene slik at de slutter tett.