Title: Testrapport FST 16.06.22.pdf
teknisk sentralerteknisk sentralerTestetJaJaJaJaJaKommentarRestrøyk fra forrige scenario trigget forvarsel. Ekstra ventilering utbedret situasjonenikke aktiv Scenarie 9 kl 11:0717/06/202258Fullskalatest1671 - Brandengen skoleLag: Automatikk SD01 - Normal driftBygget i dagmodus. Ingen alarmer på brannsentral og SDNrTypeBeskrivelse110Punkt562.001 SD -anlegg40Punkt360.001 Ventlasjonsaggregat50Punkt360.002 Ventilasjonsaggregat02 - Brannalarm utløstRøykdetektor i tilluft trigges. Sprinkel løses utNrTypeBeskrivelse110Punkt562.001 SD -anlegg40Punkt360.001 Ventlasjonsaggregat50Punkt360.002 VentilasjonsaggregatForventet resultatAlarmer og driftsignaler loggesNormal driftNormal driftForventet resultatAlarmer og driftsignaler loggesDet gis røyk i tilluft på ett aggregat. Aggregat stanser etter utløst brannalarmAggregat stanser etter utløst brannalarmKontrollområdeAutomatikk SDAutomatikk SDAutomatikk SD