Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
Sluk for pumpen på hovedafbryderen. Hvis lyset i Grundfos Eye er tændt, kører pumpen i funkti- onstilstanden tvungen pumpning. Kontrollér anlægget for defekte kontraventiler, og udskift dem om nødvendigt. Kontrollér anlægget for korrekt placering af kon- traventiler osv.Sørg for at strømforsyningen ligger inden for det specificerede område.Adskil pumpen, og fjern fremmedlegemer eller urenheder der forhindrer pumpen i at rotere.Kontakt Grundfos Service, eller udskift pumpen.Der er måske turbineflow i anlægget som tvin- ger et flow gennem pumpen. Kontrollér om sensoren er blokeret af aflejrin- ger. Dette kan ske hvis mediet ikke er rent. Udskift pumpen, eller kontakt Grundfos Service.Sørg for at strømforsyningen ligger inden for det specificerede område.Sørg for at det andet pumpehoved er tændt eller tilsluttet strømforsyningen.Kontakt Grundfos Service, eller udskift pumpen.