Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
Tabell III.10 Brannmotstandstid 90 minutter, kan benyttes ved krav tilsvarende EI 90 Firkantete hylser med lengde 400 mm, plassert med symmetrisk utstikk.Kabelhylse type (mm) 65 x 65 95 x 95 65 x 65Utsparing (mm)400 x 400Innvendig kabelføring1 x A1, A2, X1 x A1, A2, X5 x FTykkelse GPG (mm) i plan med veggGPG 40 på begge sider av veggenBakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Steinull 150kg/m3, 20, på begge sider av veggen95 x 9510 x FRISE Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 TrondheimBesøksadresse Tillerbruveien 202 7092 TillerTelefon 464 18 000E-post / web post@risefr.no www.risefr.noForetaksnummer NO 982 930 057 MVATabell III.11 Brannmotstandstid 60 minutter, kan benyttes ved krav tilsvarende EI 60 Rund utsparing med enkel kabelhylse Firkantete hylser med lengde 400 mm, plassert med symmetrisk utstikk.Kabelhylse type (mm) 65 x 65 95 x 95 65 x 65Utsparing (mm)Ø 120Ø 165Ø 120Innvendig kabelføring1 x A1, A2, X1 x A1, A2, X5 x F