Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Alla enheter är försedda med ventiler med 3/8" SAE-anslutningar på sug-, hetgas- och vätskeledningarna, vilket gör det möjligt att ansluta flexibla rör med stor diameter som begränsar tryckfallen vid tömning.1. Den uppnådda vakuumnivån måste ligga på 0,67 mbar (500µm Hg).2. Vänta 30 minuter.3. Ökar trycket snabbt, är systemet inte läckfritt. Lokalisera och täta läckorna. Starta om tömningsproceduren och upprepa stegen 1, 2, etc.4. Ökar trycket långsamt, tyder det på att det finns fukt i systemet. Bryt vakuumet med kvävgas och starta om tömningsproceduren (steg 1, 2, etc.).5. Upprepa tömningsproceduren (steg 1, 2); en vakuumnivå på 0,67 mbar (500 µm Hg) måste uppnås och hållas i minst fyra timmar. Denna vakuumnivå måste uppmätas vid en av systemanslutningarna och inte på vakuumpumpens manometer.