Title: +038=360.016-#####._09-360.016 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
Nätspänning Nätfrekvens (fN) Nätspänning (UN) Motordata Fas-Spänning-Frekvens Byggstorlek-Poltal Effekt (PN) Varvtal (nN) Ström (IN) Begränsningar Max. fläktvarvtal (nvmax) Max. driftfrekvens (fmax) Temperaturområde transportmedium (tmin ...tmax) ErP-data vid optimal verkningsgrad och densitet 1,20 kg/m^3 Mätning- / Verkningsgradskategori Status varvtalsreglering Systemverkningsgrad (ETAopt) Målvärde, verkningsgrad (Nist) Erforderligt målvärde för verkningsgrad 2013 / 2015 (N) Flöde (Vopt) Tryckökning (dpopt) Fläktvarvtal (nvopt) Motor, ineffekt (P1opt) Specifik koefficient (ddpopt)50/60 Hz3~ 380-480 V3~400-142 V-Hz220-55 / IE5-104.30 kW 1700 min-1 10,0 A1800 min-1 150 Hz -20...40 CA / statiskt integrerad varvtalsreglering71,7 % 75,8 58 / 62 10561 m³/h 1000 Pa 1800 min-1 4,09 kW1,0102021-09-29 1/3 proSELECTA II Version 2.02.07.29 / 131106 - Jan. 2020