Title: +038=360.022-#####._01-360.022 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Drifts- og vedlikeholdsanvisning.pdf
Vifter GOLD 004-007, GOLD 008 effektvariant 1, GOLD 011 effektvariant 1 RX2 stk. 2-pol automatsikringer 10 AGOLD 008 effektvariant 2, GOLD 011 effektvariant 2, GOLD 012: RX2 stk. 3-pol automatsikringer 10 A24www.swegon.com6.3.3.2 Størrelse 014-120 Viser intern sikring og sikkerhetsbryter ved ulike kombinasjoner av viftestørrelser og effektvarianter. Vifte A hhv. B kan være tilluftsvifte hhv. fraluftsvifte, eller omvendt.Aggregatets kombinasjon av viftestørrelser og effektvarianter kan avleses på aggregatets merkeskilt.ViftekombinasjonIntern sikring (A)GOLD RX, størrelseVifte A, størrelse/effektvariantVifte B, størrelse/effektvariantVifte AVifte BSikkerhets- bryter (A)014/020AlleAlle101020025/030AlleAlle13133235-135-11x131x133235-135-21x131x133235-140-11x131x133235-140-21x131x1632035/04035-235-21x131x133235-240-11x131x133235-240-21x131x163240-140-11x131x133240-140-2