Title: +038=433.002-FS051._13-Testskjema Tavlebyggern.pdf
Hgyspenningsprgving: Utfgres pa all hovedstrgm med alle vern pa. All styrestrgm, overspenningsvern, instrumentering og kWh-ma3lere m3 veere avslitt ellerfrakoblet fgr test! Prgven anses som bestatt hvis det ikke forekommer gjennomslag eller overslag og grgnt lys Provespenning 300<Ui<690V 1890VKommentarIsolasjonsmaling:Det skal utfgres isolasjonsmalinger mellom strgmkretser og utsatt deler med en malespenning pa 500V. Kravet er min 10000hm/VMalestedMo T ] Underskrift kontrollerSA AT Zue 1 16/5 ~19]FirmastempelTegnforklaring i godkjenningsfelt: "V" tegn betyr godkjennelse av kontrollpunkt "0" tegn betyr ikke aktuellt for tavlen"-" tegn betyr aktuelt for tavlen, men ikke utfartTI 64 ¢—C’ Tavicbyoop:Svelleveien 29, 2004 Lillestr