Title: +038=360.029-#####._02-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Tilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(85,7% ved samme luftmengde)Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinterTilluftens fuktvirkningsgrad, sommerÅrsenergivirkningsgrad, tørre forholdÅrsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)Dato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 100007610244 Pa8 Pa1,37 m/s110 Pa60 Pa160 Pa103 Pa108 Pa74 Pa153 m³/h1,06< 1,0 %85,7 %44,7 %0,0 %97,2 %82,2 %3/20AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.029 - GOLD RXF TOP-11 +/- 2.550 m³/h - 100%LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkInntakTilluftAvtrekkAvkastAndelm³/hm³/hPaPaPaPa1002 5502 55035200100130802 0402 040221468283601 5301 530131046847401 0201 020674582120510510156525Tilluftsside, vinterLufttemperaturRelativ fuktighetVarmeeffekt