Title: Luftmengdeskjema Bilplan.pdf
Ordre nrByggherreEntrepenørProsjektDato04.12.2020Rom nr. Rom betegnelseBilplan Kontor Bilplan Kontor Bilplan HCwc Bilplan Arkiv Bilplan Møterom/Sosial sone Bilplan Undervisning SumBS1 Eiendom ASBøifot Elektro ASBilplanVentilasjons prinsippFortregning OmrøringBeskrivelse i henhold til pbl § 8-34, § 5-11Minimum uteluft pga personerKjente og godt utprøvde, lavemiterende materialer. Må dokumenteresGodt kjente materialer som ikke emitterer irriterende og helsefarlige stoffer.Bruk av udokumenterte materialerFAKTOR VURDERINGGulvareal Personbelastninga) Personerb) Byggningm27,2 7,2 6,0 3,5 47,0 125,0stk1 1 0 0 17 17Pr pers 26 26 26 26 26 26m3/t26 26 0 0 442 442Pr m2 7,2 7,2 7,2 7,2 3,6 7,2m3/t52 52 43 25 169 900Summ3/t78 78 43 25 611 1342Min luftmengde26m3/h pr. person3,6 m3/h pr. m22,5 m3/h pr. m27,2 m3/h pr. m2VALGT LUFTMENGDE TilluftOverluft Avtrekk Luftveks.m3/tm3/tm3/tPr m2130 130130 130 80 80740 1610 2610