Title: Lysberegningsresultater.pdf
Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1Adm. Direktør - MASTERISOLUX-diagram Arbeidsområde Midlere belysningsstyrke Emid = 513 lux Jevnhet Emin/Emid: 0,94 Emin/Emax = 0,8816.11.201516Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.com16.11.2015v2015.02.00.1117Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1CSC - MASTERRomdimensjoner:Lengde x (m) Bredde y (m) Høyde z (m) Areal (m²)7,36 2,99 4,55 21,97Mont.høyde z (m)Arbeidsplan (m) Vedlikeholdsfaktor Randsone4,630,75 0,7 0,5RefleksjonTak0,8Gulv0,2Vegger 1-40,6 0,6 0,6 0,6BeregningsresultatBeregningsareal rom [0,75m]Emid = 506 luxJevnhet Emin/Emid: 0,80Emin/Emax = 0,71Samlet installert effekt Spesifikk effektbelastning0,62 kW 28,13 W/m² 5,56 W/m² /100 luxArmaturdataNRPosNrAnt ArmaturtypeAnt lysk.LmLyskilde Watt16MODUL-R600 3540 424 MPHF47000