Title: 360.03_Kjoring Aggregat.pdf
EN308 Temperaturvirkningsgrad tørr Varmevekslereffektivitet ( ) Energi effektivitet ( e) H-klasse (EN13053)Rotor kontroller Type Effekt tilførsel Effekt forbruk maks Lengde på del Vekt på delKammer vifte Inndata Avtrekk Vifte motor størrelseResultater Type Luftmengde inn på vifte Trykkfall vifte montering Statisk trykk Total trykk Vifte turtall Vifteturtall maks Nødvendig aksel effekt Vifte virkningsgrad statisk Vifte virkningsgrad total K-faktor Elektrisk effekt opptatt (Psys) Spenning ECO virkningsgrad oppnådd ECO virkningsgrad krav ECO erklæring Vekt P-klasse (EN13053) PmRef SFP SFP klasse (SFP-class correct due to Heat recovery class H1/H2) Vifte motor størrelseResultater, motor MotorAutronica BRV59EXselectPRO Versjon 1.0.28.1130 Pa 1,9 m/s 17969 m³/h 17969 m³/h 200 mm 10 rpm85,1 % 75,9 %19,0 °C 15,9 °C 22,0 °C -12,9 °C 262,24 kW85,1 %46,0083,3 % H1RHX2M 1612 6 Nm Modbus 0-10V IP 54 230 V, 0,7 A150 W 720 mm 285 kgPos. A (rett igjennom) Automatisk valg2 x RH63C.CR