Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
Assicurarsi del corretto funzionamento generale dell’impianto. Eseguire un’ispezione generale dell’impianto (pulizia, rumori anormali, ecc.). Verificare le regolazioni e il funzionamento dei vari organi del circuito di comando e di sicurezza. La mancanza di fluido refrigerante può essere segnalata da: - Alta e bassa pressione troppo basse. - Surriscaldamento insolitamente elevato. - Presenza di bolle nella spia del liquido. L’eccesso di fluido refrigerante può essere segnalato da: - Alta pressione eccessiva. - Funzionamento intermittente del compressore. - Significativo sottoraffreddamento. - Surriscaldamento insufficiente o ritorno di liquido.5 - MANUTENZIONE