Title: Philip_Pedersensvei_20_Aggregat_Norsk_Teknisk_Installasjon_AS_1000646_20201207154912206_SDS_816.pdf
15,1/15,1FläktLuftvärmare, el, i hölje2,2214,5/20,0Ljuddämpare1,52GavelTilluftskanalFrånluftskanalGavelLjuddämpare1,52Filter1,52Roterande värmeväxlare2,2420,0/-13,725,0/25,0Extra tryckfallFläktKylmaskin, DX2,0526,0/42,5SpjällLjuddämpare1,61GavelAvluftshuv för utomhusmontageAvluftskanalLjudeffekt till kanal uppmätt enligt ISO 5136 Insättningsdämpningar medräknade till kanal. Ljudeffekt till omgivning uppmätt enligt ISO 3741Effekt kW2,6418,482,61Datum: 2020-12-07 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 10000824583Tryck PaLjudnivå dB(A)056251122341051465951117250712505971152155054944212870752/29AHU Design Teknisk specikationObjekt: Philip Pedersensvei 20 (1000646) Aggregatnamn: 360.006 - GOLD RXF 35. +/- 10.000m³/h - Nominell luftmengdeFrekvensband631252505001k2kTill tilluftskanal786962656265Till uteluftskanal746860484042