Title: +135.01=544.001-XS001T_01-Pasientsignal operating_and_installation_instruction_2011.pdf
Neben den allgemeinen Regeln der VDE 0100 / IEC 364-1 sind verschiedene Normen und Vorschriften einzuhalten. Grundlage für den Aufbau und die Funktion einer Rufanlage ist die DIN VDE 0834. Hinzu kommen besondere Bedingungen in medizinisch genutzten Räumen (VDE 0107) und allgemeine Regeln der Fernmeldetechnik. Zum Schutz gegen gefährliche Körperströme müssen in den Räumen der Anwendungsgruppe 1 und 2 - nach VDE 0107 - die für diese Räume geforderten Schutzmaßnahmen angewendet werden. Im Rahmen der Errichtung kann, je nach Installation oder Standort, die Beachtung weiterer Vorschriften erforderlich werden.Auszug aus der DIN VDE 0834 - Rufanlagen in Krankenhäusern, Pflegeheimen und ähnlichen EinrichtungenDie Geräte der Rufanlage müssen in folgender Höhe über dem Fußboden angebracht werden:Geräte zum Bedienen (mit oder ohne Anzeigelampen)