Title: Fuktmåling i betong 10 etg. 23.01.20 og avrettingslag 10. etg. og 11.etg. 22.01.pdf
RF-middelverdi i målepunkt 10-12 (målested nr. 1 på vedlagt plantegning (borehull i skumbetong 10.etg.) er 84,9 %. RF i avrettingslaget i målepunkt 2 er 84,9 %. RF i avrettingslaget i målepunkt 1, 11.etg. (v/trapp) er 71 %.3. Vurdering10 etg: RF i skumbetong og avrettingslag er lavere enn RF kritisk på 85 % RF. Gulv kan belegges frem til akse 13.11.etg: RF i avrettingslaget er lavere enn RF kritisk på 85 % RF. Gulv kan belegges frem til akse 7. Se tidligere rapport om vanninntregning ved akse 8 og måleresultat mellom akse 7 og 8 (90 % RF i avrettinslaget). Ny fuktmåling i avrettingslaget mellom akse 7 og 8 må tas etter en tørkeperiode og før gulvlegging.© MYCOTEAM AS | Telefon: 469 75 500 / 469 75 504 | Telefax: 22 46 55 52 | E-post: post@mycoteam.no | www.mycoteam.noPostadresse: Postboks 5 Blindern, 0313 OSLO | Besøksadresse: Forskningsveien 3 B | Org.nr.: NO 940351022Dronning Mauds gate 1-3 BREEAM (201910198)Side 3 av 10Måleprotokoll – RF-måling i borehullMåling utført av: Odd Ivar Holth