Title: 10 FR Grafitt - Montasjeanvisning.pdf
PVC-U & PVC-C rør ≤ Ø160mm med vegg- tykkelse 3.2-9.5mmPE RØR BRANNMOTSTAND EI 120 U/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks fuge- bredde 30mmFR Grafitt dybde ≥ 25mm på begge siderSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge siderPE, ABS & SAN+PVC rør ≤ Ø40mm med veggtykkelse 2.4-3.7mmPE RØR BRANNMOTSTAND EI 90 U/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks fuge- bredde 30mmFR Grafitt dybde ≥ 25mm på begge siderSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge siderPE, ABS & SAN+PVC rør ≤ Ø110mm med veggtykkelse 4.3-10.0mmMontasjeanvisning iht. ETA 21/0040www.protecta.noPolyseam AS Tlf.: 3330 6700 2 (9) 2021 1 1Detaljtegninger Protecta® FR GrafittPP RØR BRANNMOTSTAND EI 60 U/C (E 60)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks fuge- bredde 30mmFR Grafitt dybde ≥ 25mm på begge siderPP rør ≤ Ø110mm med veggtykkelse 1.8-6.3mmPE TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 60 U/C (E 60)