Title: +038=360.016-#####._09-360.016 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
kg/h m/s Pa0.00 2.28 47°c 00000047.00 2.00 39.98 0.00Tekniska data för fläkt: RLM E6-5056-BI-YG-M BeskrivningVärde EnhetUppfyller ErP 2015Specificerad arbetspunkt Flöde (V) Statisk tryckökning (dpfa) Dim. arbetspunkt Inbyggnadsätt enligt DIN 24163 del 1 Densitet (Rho1) Mediatemperatur (t) Flöde (V) Totaltryckökning (dpt) Dynamiskt tryck (pd2) vid utlopp Statisk tryckökning (dpfa) Varvtalsreserv (fR) Fläktvarvtal (nv) Driftfrekvens (f) Upptagen axeleffekt (Pw) Totalt upptagen systemeffekt (P1S) Totalverkningsgrad (ETAt) Statisk verkningsgrad (ETAfa) Statisk systemverkningsgrad (ETA faS ) (=tar hänsyn till fläkt-, motor- och12300 m³/h 750 PaA1,20 kg/m³ 20 C 12300 m³/h 817 Pa 67 Pa 750 Pa 1 % 1784 min-1 148 Hz 3,55 kW 3,97 kW 79 % 72 % 65 %