Title: 360.004 Teknisk underlag.pdf
Drivdata Nominell effekt [KW]0,120Reimskive Nominell strøm [A]26 0,97Nominell spenning [V]3x230Dør med hengsel og enkelt håndtakDimensjoner [mm]600,0 x 1740,0InspeksjonsvinduRundDiameter [mm]200,0LampeETLED HIDDENNominell data12 V3 W0,35 AIP44With cableJaKammervifteL1Tilluft806 mm3 m2132 kgPaVifte Leverandør Luftmengde [m³/h] Eksternt trykk [Pa] Inner PD AHU [Pa] Statisk trykk [Pa] Total trykk [Pa] Hastighet [1/min] Virkningsgrad % Vifteakseleffekt [KW]K3G500-PB33-01EBM-Papst 9 025 200 324 529 580 1 605 78,64 1,849Motor Beskyttelse Isoleringsklasse Effekt [KW] Hastighet [1/min] Strøm +-5% [A] Spenning System efficiency [%] Opptatt effekt [KW]M3G150IF IP54 F 5,70 2 250 9,0 3x400 V / 50 Hz 64,5 2,056IE5Styresignal (0-10V) Control Signal (BUS)5,95 59,5%Opptatt effekt [KW] Spesifikk vifteeffekt [W/(m3/s)2,060752 SFP1Dør med hengsel og enkelt håndtakDimensjoner [mm]700,0 x 870,0ÅpningLDimensjoner [mm]525,0 x 525,0