Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Ventilatorji s toplotnimi stikali z zunanjimi vodniki (TK) morajo biti obvezno priključeni na zunanjo zaščito motorja. Ventilator vgradite pravilno glede na smer zračnega toka (glejte puščico na napravi). Ventilator mora biti vgrajen tako, da se prek kanalov ali konstrukcije zgradbe ne prenašajo tresljaji. (Na voljo je ustrezna202341 | A021oprema, denimo hitre sponke in difuzorji.) Pazite, da je sestav ventilatorja nameščen trdno in stabilno (Sl. 3). Če ni navedeno drugače, je lahko ventilator vgrajen v poljubni smeri. Ventilatorji morajo biti vgrajeni tako, da jih je mogoče preprosto in varno servisirati in vzdrževati. Moteči hrup je mogoče omiliti z vgradnjo glušnikov (na voljo so kot dodatna oprema).Pri uporabi frekvenčne regulacije mora biti med motorjem in frekvenčnim regulatorjem vgrajen sinusni filter vseh faz (izvedbe: med fazami, med fazo in ozemljitvijo). Ventilatorji so predvideni za trajno delovanje v navedenem temperaturnem območju.