Title: Brannkonsept, Simployer - Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
BrannenergiSærskilt brannobjektInnsatstid brannvesenBrannfarlig væske/vare Brennbar gassAnnetPreaksepterte ytelser for dimensjonering av rømningsveier benyttes i bygget. Basert på statistiske verdier i Byggforskserien 321.051, forventes det en spesifikk brannenergi på 50-400 MJ/m2 omhyllingsflate. Dette er en forutsetning som gir grunnlag for øvrige løsninger i prosjektet. Byggverk hvor deler av byggverket har bruk i risikoklasse 5 registreres normalt som særskilt brannobjekt. Kristiansund hovedbrannstasjon ligger ca. 5,5 km fra bygget. Innsatstid er under 10 minutter. Oppbevaring eller håndtering av brannfarlig vare, væsker eller gasser som kan utgjøre eksplosjonsfare, vil måtte underlegges risikovurderinger i samsvar med brann- og eksplosjonsvernloven[2] og tilhørende forskrifter. Dette kan i tilfelle utløse behov for branntekniske tiltak ut over det som er beskrevet i denne rapporten. -WWW.FIRESAFE.NOBYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDSIDE 6