Title: DM1-3-HEA-8_5-D-Luftinntak-avkast.REV01.pdf
CFD analyse Dronning Mauds gate 1-3 BREEAM Hea 8 Oppdragsnr.: 5191019 Dokumentnr.: CFD-01 Versjon: 02Figur 13: Prinsipp for inntak og avkast med jethetter og nærliggende inntak.Figur 14: BREEAM-referanse med «diffust utslipp» og en avlesningssirkel med radial avstand på 10 mTradisjonell avkastristFor systemene med avkastrist blir konsentrasjonen av luft fra avkast målt ved inntaket og sammenlignet med verdier på avlesningssirkelen rundt avkastet. Avlesningssirklene rundt avkastet har en radial distanse på 10 m. Avlesningssirklene kan sees i Figur 7-Figur 12.2.5 Vind i områdetFigur 15 viser statistisk fordeling av vindhastighet fra målestasjon til Meteorologisk institutt på Blindern. Vindhastigheten det refereres til her er vindhastighet i 10 meters høyde (U10). Den øverste figuren er en vindrose som viser hvor hyppig ulike vindretninger forekommer og den nederste er fordeling av vindhastighet.