Title: 32 Elektrokjel SB 180 - 300 kW 2018.pdf.pdf
Tilkoblingskassen for matekabler kan monteres enten på høyre eller venstre side. Standard levering er høyre side.SPENNINGTYPESB 2180 SB 2200 SB 2225 SB 2250 SB 2300 SB 4180 SB 4200 SB 4225 SB 4250 SB 4300kW180 200 225 250 300 180 200 225 250 30050 Hz 3-FASE VARMEEFFEKT 230 V (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1)KCAL/h400 V154.800 172.000 193.500 215.000 258.000 154.800 172.000 193.500 215.000 258.000(cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1)AMP452 502 565 628 753 260 289 325 361 433REGULERINGS- TRINN (kW)12kW/trinn 13kW/trinn 15kW/trinn 16,5kW/trinn 20kW/trinn 12kW/trinn 13kW/trinn 15kW/trinn 16,5kW/trinn 20kW/trinnVEKT BRUTTO KG290 295 314 315 310 290 295 300 305 310VANN- VOLUM240 240 240 240 240 240 240 240 240 240TUR/RETURDN 100/16 DN 100/16 DN 100/16 DN 100/16 DN 100/16 DN 100/16 DN 100/16 DN 100/16 DN 100/16 DN 100/16AVTAPPING/ EKSPANSJON1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½”