Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Protecta Rørstruper 2 lag 50mm bredde på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-S monteres med 50mm overmål på begge sider. Kantene males med FR DekkmalingPVC-U & PVC-C rør ≤ Ø110mm med vegg- tykkelse 2.7-6.6mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderKabler ≤ Ø14mm singel eller i buntPlaten limes mot veggen med FR Dekkmaling og festes med ≥ 5x80mm skruer og skiver i hvert hjørne, 25mm fra kant og med c/c ≤ 300mmPP TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 90 U/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 1100mm x 1100mm (mellom vegg og dekke 550mm høyde x 1100mm bredde med innfestning på 3 sider)Protecta Rørstruper 2 lag 50mm bredde på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-S monteres med 50mm overmål på begge sider. Kantene males med FR DekkmalingPP rør ≤ Ø110mm med veggtykkelse 2.7-15.1mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderKabler ≤ Ø14mm singel eller i bunt