Title: 30 Drift og vedlikeholdsinnstruks Brandengen skole.pdf.pdf
Oppvarming Oppvarmingsbehovet i bygget dekkes med bruk av gulvvarme omtalt under kategori 320. varmeanlegg. Luftbehandlingsanlegget er utrustet med vannbårent varmebatterier. Varmebatteriene dekker oppvarmingsbehovet til innblåstluftmengde.Lyd Ventilasjonsanlegget er støydempet og tilfredsstiller krav til lydmålinger med grense for max. – lydnivå. dB (A). Det er benyttet lydfeller i kanaler ved aggregat og etter spjeld, men også stedvis der det er fare for overføring av lyd mellom rom.Kanalnett I det vesentligste er det benyttet sirkulære kanaler. Kanalskjøter er utført med muffe og popnagler.Oppheng Opphengsystemet er gjengestang og skinner samt hengere (vogger).Renhold Kanalnettet er holdt tillukket undre byggetiden slik at renhet er ivaretatt. For øvrig er det montert renseluker i anlegget for at anlegget skal kunne rengjøres innvendig.