Title: wedi våtromsplate (Teknisk Godkjenning).pdf
Montasje på bindingsverk for plate med IBA-kjerne (S- foam) wedi våtromsplate med IBA-kjerne (S-foam) og tykkelse 20, 30 og 50 mm kan monteres på bindingsverk med stenderavstand c/c 0,6 m med minst 50 mm tykk mineralull mellom stenderne. For våtromsplater med tykkelse 12 mm må bindingsverket ha stenderavstand c/c 0,3 mm.wedi våtromsplate med IBA-kjerne (S-foam) og tykkelse 4, 6, 10, 12, 20, 30 og 50 mm kan monteres på bygningsplate som minst er klassifisert K210 A2-s1,d0 i henhold til EN 13501-2.wedi våtromsplate med IBA-kjerne (S-foam) og tykkelse 4, 6, 10, 12 og 20 mm kan monteres på trebasert plate med brannmotstand K210. Platene må ha tykkelse 12 mm til 18 mm og densitet 400 til 650 kg/m3, f.eks. OSB-plater, kryssfinerplater eller 15-18 mm rupanel. Minst 50 mm tykk mineralull må monteres mellom stenderne.SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr. 2441