Title: +038=360.027-#####._01-360.027 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Funksjonsguide.pdf
40506040 50 Temperaturbehov60405060707070708080808090909090100 %100 %100 %100 %40 100%20 80t k e f f e0 60 60la t o T4020 100% 0 8060 600010110120203030405060708090100 %Temperaturbehov, GOLD Driftnivå, HC40 50 Temperaturbehov60708090100 %4020001012030405060708090100 %www.swegon.com33.6 Komfortfunktion Komfortfunktionen är möjlig att välja för värme- och/eller kylfunktion.Under stabilisering tvingas drift av köldmediekretsen att vara mellan MIN-100% av kompressor-varvtalet, oavsett temperaturregleringens behov.Stabiliseringstiden är normalt 4 minuter + eventuell tid mellan att startbegäran av köldmediekretsen skickats och start av kompressordrift sker. Om kylkretsen befinner sig (eller nyligen befunnit sig) i driftläge anpassad drift, för- längs stabiliseringstiden till 8 minuter.