Title: +135.01=523.001-OQ001T_02-Datablad undersentral PXC3.PDF
Siemens Building TechnologiesRumsautomationsstation PXC3.E..CM1N9203sv 2016-11-11… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. .… … …… … … … … … … … … … … … ….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .… …KombinationsmöjligheterDALISiemens Building TechnologiesEn USB-port finns tillgänglig för service och idrifttagning. · TX-I/O-moduler direkt anslutna till PXC3 möjliggör direkt anslutning av fältenheter. Detta möjliggör maximal flexibilitet.En USB-port finns tillgänglig för service och idrifttagning. · TX-I/O-moduler direkt anslutna till PXC3 möjliggör direkt anslutning av fältenheter. Detta möjliggör maximal flexibilitet.Via periferibuss KNX PL-Link kan rumsenheter, givare och styrdon kommunicera med rumsautomationsstationen. Utvalda Siemens periferienheter (enheter med KNX PL-Link-logo) kan anslutas till KNX PL-Link-bussen. KNX PL-Link-bussen möjliggör integrationen av de flesta typer av enheter med KNX S-Mode (erfordrar konfigureringsverktyg ETS, minst V4).