Title: 542 Brannalarm-  Brann og nødlys Driftsinnstruks.pdf
Månedlig kontroll Kontroller med alarmottak at overføring er ok. Kjør alarmoverføringstestDet må manuelt kontrolleres at ikke armaturer, detektorer og manuelle meldere er tildekket av for eksempel plakater eller lignende.Kontroller at O-Plan, journal og brukermanual er til stede ved / i sentralskap.Ved bygningsmessige endringer må det også vurderes om endringene betinger endringer i brann og nødlysanlegget.Årlig kontroll Anlegget skal ha en årlig kontroll av kvalifisert personell.Gjennomfør en varslet eller uvarslet brannøvelse for å kontrollere at bygningens branninnstruks og evakueringsplan fungerer som forutsatt.Tips for fortløpende vedlikehold:Manuell melder: En utløst manuell melder må resettes manuelt med «testpinne». Dette må gjøres før sentralen tilbakestilles, ellers vil den bli utkoblet ved tilbakestilling. Har du mistet testpinnen kan du få lånt en på nærmeste brannstasjon eller bestille flere hos leverandør.