Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
■ 4.2. Вакуумирование Выполнить вакуумирование системы для достижения остаточного давления около 200 мкм рт. ст. (0,27 мбар) с помощью специально предусмотренного вакуумного насоса. Рекомендуется выполнять вакуумирование одновременно со стороны высокого и низкого давления для обеспечения одинакового уровня вакуума во всём контуре, включая компрессор, и для сокращения продолжительности цикла.■ 4.3. Заправка хладагента Систему заполнять только тем хладагентом, для работы с которым предназначен данный агрегат. Заправка хлада- гента должна всегда выполняться в жидкой фазе для сохранения правильной пропорции смеси для азеотроп- ных жидкостей. Предварительная заправка выполня- ется через жидкостную линию. Оставшееся количество хладагента можно заправить во всасывающую линию до достижения номинального рабочего режима системы (установка в работе). Перед подключением см. раздел «Проверки перед пуском». Категорически запрещается