Title: Luftport PAF250.pdf
4. Lås mutterne mot konsollene. (Fig. 6 D)Horisontal montering i taket Gjengestag, hengekonsoller og takkonsoller for takmontering fås som tilbehør, se tilbehørssidene og separate håndbøker.Elektrisk installasjon Installasjonen skal kobles til en allpolig bryter med minst 3 mm kontaktavstand og kan kun utføres av en godkjent elektriker i henhold til gjeldende IEE-regulativer.Luftporten har et innebygd PC-kort som erDrift Luften suges inn fra apparatets overside og blåses ut nedover slik at den skjermer døråpningen og reduserer varmetapet. For å oppnå best mulig virkning må apparatet dekke hele åpningens bredde.koblet til det valgte eksterne styresystemet FC. FC må bestilles separat. Tilgang til PC- kortet skjer via kabelgjennomføringer på toppen av aggregatet. Se Fig. 2. FC leveres forhåndsprogrammert. Kommunikasjons- og sensorkabler er koblet til PC-kortet.Gitteret som bestemmer retningen påHvis flere luftporter skal styres med samme