Title: +175=300.001_SYSTEMINFORMASJON.Beskrivelse.pdf
Kondenseringsaggregater for 36.01 o936.02 er montert ved på tak på sydsiden av teknisk rom Plan Tak. Kondenseringsaggregater for 36.03 er montert ved på vegg på nordsiden av rehabilitert bygg Plan Kjeller.Kuldemedium R407C.AvfukfersystemFor avfi.¡kting av romluft i Rom 1321 Treningsbasseng er det montert eget avfukteruggregatpåt vegg i rom.Kuldemedium R407C.NITTEDAL KOMMUNE DØHLI SYKEHJEMFDV-DOKUMENTASJONSYSTEM 37.01 -37.04SvstembeskrivelseLokalt kjøleanlegg med frittmonterte kjølemaskiner for ventilasjonssystem 36.01, med kondenseringsaggregat montert på tak syd for Teknisk rom Plan tak og kjølebatteri i tilluftsystem.FunksionsbeskrivelseSommerdrift for kjøling av ventilasjonsluft i system 36.01BetienerVentilasj onssystem 36.0 I .PlasserinsPå tâk syd for Teknisk rom Plan Tak.RegulerinsKjølemaskinene sekvensreguleres med gjenvinningsbatteri og varmebatteifraføIer BT2 og trinnkopler i automatiseringsanlegg.Normalinnstillinger resulering Kfr. settpunkter for system 36.01