Title: TLH TIlluftsventil TROX - Produktdatablad.pdf
Eksempel: TLH-125 / 0 Forklaring: TLH tilluftsventil dim. Ø125.2 2MÅL OG VEKT, TLHDim.D10099125124160159Tabell 2Figur 1DA171211211B727474Vekt [kg]0,60,60,8TLHAKUSTISK DOKUMENTASJONI diagrammene er det oppgitt summert A-veid lydeffektnivå fra ventil, LWA. Korreksjonsfaktorene i tabellen benyttes for å beregne avgitt frekvensfordelt lydeffektnivå, LW = LWA + KO. Lydtrykknivå i et rom med absorpsjon tilsvarende 10m² Sabine vil være 4 dB lavere enn avgitt lydeffektnivå.DIMENSJONERINGSDIAGRAMDiagram 1, TLHKASTELENGDEDiagram 2, TLH3 3Eksempel: I et lokale skal det tilføres 35 l/s tilluft (126m³/h). Det velges en TLH 125. Av diagram 1 finner vi at LWA = 30dB(A) ved 20 Pa totaltrykktap. Romdempingen settes til 4dB.Vi ønsker å finne:a) Avgitt lydeffektnivå fra ventilen i 250 Hz. b) A-veid lydtrykknivå i rommet.a) Tabell 1 viser at korreksjonsfaktoren for 250 Hz er -4 dB.LW i 250 Hz blir da: LWA + KO = 30 + (-4) = 26 dB