Title: Sikkerhetsventil.pdf
Plasser ikke en stengekran mellom kjelen (E) og ventilen (A).Diameteren på innløps- og utløpsrørene skal ikke være mindre enn innløps- og utløpstilkoblingene til ventilen.Kontroller at det finnes en fri utstrøm- ningsåpning (stengekraninstallasjon) med fall og direkte tilkobling til ventilens utløp (f.eks. Flamco utblåsningsventil (F). • Monter aldri ventilen med inn- eller utløpet pekende oppover (G-H).Kontroller at det finnes en fri utstrøm- ningsåpning (stengekraninstallasjon) med fall og direkte tilkobling til ventilens utløp (f.eks. Flamco utblåsningsventil (F). • Monter aldri ventilen med inn- eller utløpet pekende oppover (G-H).3. Vedlikehold og service • Inspiser ventilen visuelt én gang i året for tegn på lekkasje. Å lufte ventilen og skylle den grundig vil ofte løse lekkasjeproble- mer. Hvis ingen lekkasje oppdages, er det ikke nødvendig å lufte ventilen.Under en periodisk inspeksjon (f.eks. hvert fjerde år), skal ventilen luftes for å kontrollere funksjon.