Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Till skyddsanordningarna hör smältpluggarna och säkerhetsventilerna (om sådana finns monterade) i köldmedie- eller köld-/värmebärarkretsen. Se efter om de originalmonterade skyddspluggarna fortfarande sitter i ventilutloppen. Dessa pluggar är i allmänhet tillverkade av plast och bör inte användas. Byt ut dem, i fall de fortfarande sitter kvar. Montera skydd vid ventilutloppen eller dräneringsrören för att förhindra att främmande partiklar (damm, byggskräp etc.) eller klimatpåverkan (vatten kan orsaka rost eller is) kan tränga in i systemet. Varken skyddsanordningarna eller dräneringsrören får inkräkta på funktionen eller leda till tryckfall på mer än 10% av reglertrycket.