Title: FDV - Døli Pleie- og Omsorgssenter (2).pdf
Aggregat 360.01 og 360.02 er levert med integrert automatikk. Funksjonsbeskrivelsen for 360.01 er identisk med beskrivelsen for 360.02. Se for øvrig vedlegg, kapittel 360, og styringsskjema.Funksjonsbeskrivelse for system 360.01 og 360.02Styring:Aggregatet kan styres i opp til tre hastigheter via tidsprogram i prosessenhet. Ved oppstart starter fraluftsviften, med full varmegjenvinning, i en justerbar tid før tilluftsviften starter. Deretter overtar prosessenhet styringen av aggregatet. Ved driftfeil på frekvensomformer aktiveres en alarm og aggregatet stopper.Sirkulasjonspumpe, CP1, stopper sommerstid når utetemperaturen overstiger den innstilte verdien og det ikke foreligger varmebehov. En stoppet sirkulasjonspumpe «luftes» en gang per døgn. Sirkulasjonspumpe, CP2, stopper vinterstid når det ikke er kjølebehov.