Title: FDV Simployer.pdf
Forsyning230 VAC/80 VABus spenning24 VDCBus powermax. 48VAAlarm rele utgang3A/250 VAC, Normal-lukket(NC)Røykventilasjon rele utgang3A/250 VAC, Normal-lukket(NC)Service rele utgang3A/250 VAC, Normal-åpen(NO)Ventilsjon rele utgang3A/250 VAC, Normal-åpen(NO)RS-485 portModbus 9600 baud, 1-stopbit, no parityDimensjoner220x170x86 mmKLEMMEOVERSIKTJ. 0-10 V inngang for trykkføler (ventilert system) 24 VDC kanA. 230 VAC forsyning B.Inngang feilsignal frekvensomformer (ventilert system) Hvis ikke benyttet beholdes lask. Input for driftssignal Eksternt overstyrings-signal, kan benyttes til nattfunksjon. Alle spjeld lukkes hvis inngangen ikke er aktivert. Hvis ikke benyttet beholdes lask.anvendes til forsyning av trykktransmitter. Trykktransmitteren må ha måleområde 0-300 Pa.K. Røykdetektor inngangC.Opp til 10 røykdetektorer kan kobles på i serie. 2,2 kohm motstand skal monteres på siste røykdetektor. Hvis inngangen ikke benyttes, skal 2,2 kohm motstand være montert.