Title: 23 Prosjekteringsanvisning paroc zero .pdf.pdf
Hvis det benyttes trekleding med hygroskopisk brannimpregne- ring må det etableres en migrasjonssperre mellom kledningen og spikerlekta.Sikkerhet ved brann Ved bruk av PAROC WAS 35, Klimaplate ZERO skal det i hvert enkelt prosjekt vurderes og prosjekteres i forhold til krav om brannegenskaper til fasaden. I bygninger i brannklasse 2 og 3 må PAROC XRB 001 Brannlekt lekter benyttes.Feste av lekter til bakvegg med PAROC XFS 002 Twin-UD Fasadeskrue eller PAROC XFS 004 Multi Monti Fasadeskrue skal gjøres i henhold til beregnet antall, plassering og forank- ringsdybde i bakvegg som beregnet spesifikt for hvert enkelt byggeprosjekt. I bakvegg av betong eller murverk må det forbo- res med 6,3 mm bor.Ved montering på bakvegg av bygningsplater av kryssfiner eller OSB må disse ha vært beskyttet mot nedbør og være tørre når PAROC WAS 35, Klimaplate ZERO monteres.15BÆREKRAFTIG