Title: +135.01=554.001-KM003T_01-Variodyn talevarslingssentral brukerhåndbok.pdf
Fig. 6: LED for LINE ERRORLED LINE ERROR for forsterkerkanaler 1–6AVVanlig driftPÅ, gultFeil  Kortslutning, jordfeil, avbrudd eller impedansavvik13Betjeningsveiledning VARIODYN® D1LED-indikator for DAL-bussenDigitale mikrofonstasjoner (DCS) eller universelle grensesnittmoduler (UIM) kan kobles til de tre digitale lydlinkene (DAL). Den fjerde DAL-en brukes til interne forbindelser. Modulene styres via DAL-bussen og forsynes med 24 V driftsspenning.1234DALFig. 7: LED for DAL BUSDAL-bussAVIkke noe apparat konfigurert.PÅ, grønnApparat koblet til og klart til brukPÅ, gultApparat ikke koblet til, defekt eller mikrofon defekt. Hvis en UIM er til stede eller tilkoblingen av de overvåkede inngangene er defektBlinkende grønt lysApparatet forhåndsavlyttesLED-indikatorer for DAL-kanalLED-ene viser hvilken kanal av DAL-bussen som blir avlyttet via styreenhetens integrerte høytaler (se knappen >Monitor<).12DALINOUTFig. 8: LED for DAL-kanalDAL-kanalAV