Title: +038=433.000-NI003._03-Testrapport elektriske anlegg - DM1.E5.433.09.04, Pareto plan 09.pdf
TEST RAPPORTResultatZs(rcd)Z: 0.23ΩIsc: 1.01kA Sikringstype: C SIKRING I: 16A SIKRING T: 35ms Isc_lim: 160.0ADM1-3. Plan 9 / DM1.E5.433.09.04 / XF029 C16/2 16.06.2020 09:45R ISOR: >200MΩ Um: 263VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM1.E5.433.09.04 / XF030 C16/2 15.06.2020 13:11R LOW OhmR: 0.04ΩR+: 0.0Ω R-: 0.0Ω Grenseverdi: 1.0ΩDM1-3. Plan 9 / DM1.E5.433.09.04 / XF030 C16/2 15.06.2020 13:11R LOW OhmR: 0.03ΩR+: 0.0Ω R-: 0.0Ω Grenseverdi: 1.0ΩDM1-3. Plan 9 / DM1.E5.433.09.04 / XF030 C16/2 15.06.2020 13:11KONTINUITET R: 0.0ΩGrenseverdi: 1.0ΩDM1-3. Plan 9 / DM1.E5.433.09.04 / XF030 C16/2 15.06.2020 13:15R LOW OhmR: 0.15ΩR+: 0.2Ω R-: 0.1Ω Grenseverdi: 1.0ΩDM1-3. Plan 9 / DM1.E5.433.09.04 / XF030 C16/2 16.06.2020 09:52R ISOR: >200MΩ Um: 262VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM1.E5.433.09.04 / XF031 C16/2 15.06.2020 11:32Z-LINEZ: 0.27ΩIsc: 858A Sikringstype: C SIKRING I: 16A SIKRING T: 35ms Isc_lim: 160.0A