Title: KS-Fukt3.pdf
2.3 Finnes det vannsuger og fungerer beredskapen/planen for å håndtere vannlekkasjer?Vannsuger finnes og benyttes, men det drypper inn vamm mange steder ved regnvær og snøsmeltingEndret av Odd Ivar Holth, 9. des. 2019, 09.132.4 Finnes det anordning for avledning av nedbør fra tak eller andre horisontale flater?Tekking holder ikke tett etter liftkjøring.Endret av Odd Ivar Holth, 9. des. 2019, 09.133 Fuktighet i materialer 3.1 Finnes det tre eller trebaserte mate-rialer (montert eller ikke montert) som har blitt oppfuktet? Angi hvor og i hvilket omfang? Markeres på plantegning.Se rapport. Trevirke tørkes og fuktmåles før lukkes inne. 191211 AR: delevegg akse 13 åpnet (bilde)Endret av Andreas Teigland Rønning, 11. des. 2019, 13.581 - 11. des. 2019, 13.572 - 11. des. 2019, 13.573.2 Har måling av fukttillstand i tre eller trebaserte materialer blitt utført i henhold til NS3512 før konstruksjon blir lukket? Måleresultat dokumenteres.Entreprenør skal dokumentere.