Title: +038=242.003-QZ001T_02-FR Brannplate Protecta - Teknisk Datablad.pdf
VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 90 KABLER BRANNMOTSTAND EI 90 (E 240GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGER MUR ELLER BETONG - VEGGER Maksimum utsparing 2 lag 50mm FR Maksimum utsparing 2400mm bred og Brannplate 1-S 2400mm bred og 1200mm hoy 1200mm hoyAlle gjennom- foringer og Ventilasjonskanaler apninger ma fuges < 500x500 eller med FR Akryl pa @560mm 3 i beqgge siderAlle gjennomforinger0g apninger mafuges med FR Akrylpa begge sider2 30mm tykk steinulldensitet 2 80 kg/m?2 100cm pa beggesiderwww.protecta.noProtecta® FR Brannplate ProtectaKABLER BRANNMOTSTAND EI 120 (E 240 KABLER OG PVC TREKKER@R BRANNMOTSTAND EI 180 (E 240 MUR ELLER BETONG - VEGGER MUR ELLER BETONG - VEGGERMaksimum utsparing2400mm bred og1200mm hoyMaksimum utsparing2400mm bred og1200mm hey2lag 60mm FRKabler < @21mmBrannplate 2§ 0g PVC trekkerar<@16mmAlle gjennomforinger0g apninger mafuges med FR Akrylpa begge siderAlle gjennomforinger0g apninger mafuges med FR Akryl