Title: FDV-DOKUMENTASJON.pdf
PFXP 0,6/1KVHD 603-3JEl.nummerLeder typeLeveringsform10 890 61PFXP 4G10FR 1kV FR500M trommel10 890 62PFXP 4G16FR 1kVFR500M trommel10 890 63PFXP 5G10FR 1kVFR500M trommel10 890 64PFXP 5G16FR 1kVFR500M trommelKONSTRUKSJON LedereIsolasjon FyllkappeYtterkappeTEKNISKE DATALedermerking Temperaturområde Min. instalasjons tempKortslutningstemperaturBøyeradiusMax momentFlammehemmendeCPR Klasse50 N/mm2IEC 60332-1-2 EcaFargekodede - 30°C til + 70°C - 10°C + 160°C12 x ytterdiameter Dobbeltisolert kabel for fast forlegning, i rør, kanal, i eller under murpuss, kabelstige eller opphengt i wire.Svært gode legge-egenskaper. God å avmantle.UV-bestandig. Oppbygging ihht. NEK HD 21.4 S2:1990. Kabelen er flammehemmende og har isolasjon og ytterkappe i blyfri PVC.Flertrådede ledere, klasse 2 i glødet kobber, (FR) ihht. En 60228PVCGummiblanding Blyfri PVC, DMV24, grå RAL 7037