Title: Dronning Mauds gate 1-3 Driftsstart Integrert test luftbehandling 360.023  Sparebank 1  06  etg .pdf
Romkontroll møteromIntegrasjon av aggregat mot VAV. Aktiver romtemperaturføler i kontorRomrkontroll kontorIntegrasjonstestObjektCO2 giverRomtempgiverRTA giverRomtempgiverReaksjonKjølebehov VAV spjeld tilluft og avtrekk åpner. Vent. baffel .Ventil kjøling åpner.Ventilasjonsaggregat kompenserer med økt luftmengde når soner og rom er i bruk. Spjeldopptimalisering.Temperatur tillpassing. Varme og kjøling i ventil går i sekvens for å tillpasse seg ømsket romtemperatur. Sekvens: Konforvann, luft, min luft, varmtvann, luftVentilasjonsaggregat kompenserer med økt luftmengde når soner og rom er i bruk. Spjeldopptimalisering.Ansvarlig entreprenørVent/autVent/autVent/autVent/autResultat testokokokokFeil ManglerSide 4 av 7Prosjekt: Formål: Dato: Tidsrom:IntegrasjonstestDronning Mauds gate 1-3 Pareto Driftsstart Integrert test luftbehandlingsystem 360.023 15.04.2021Side 5 av 7Prosjekt: Formål: Dato: Tidsrom:Integrasjonstest