Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Man kan behöva lägga till en bufferttank i kretsen för att uppnå den volym som behövs. Tanken måste vara utrustad med skvalpskott inuti för att säkerställa att vätskan (vatten eller saltlösning) blandas ordentligt. Se exemplen nedan.DåligBraDåligBra405.8 - Maximal vattenmängd i kretsen (förångar- och kondensorsidan)Enheter med pumpmodul innehåller en expansionstank som är dimensionerad för den maximala vattenkretsvolymen.5.9 - ExpansionstankExpansionstanken matas med ett övertryck på 1 bar (±20 %). Maximalt driftstryck för expansionstanken är 4 bar.5.10 - Skydd mot kavitation (tillbehör 116)Styralgoritmerna för enheten innehåller att kavitationsskydd för att garantera pumparnas hållbarhet i de integrerade pumpmodulerna.Det är därför nödvändigt att upprätthålla ett lägsta ingångstryck på 60 kPa (0,6 bar) i pumparna under drift och vid avstängning. Vid lägre tryck än 60 kPa förhindras starten eller så utlöses ett larm medan enheten stängs av.