Title: +038=360.009-#####._06-360.009 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
6 0016 00132146146604 5004 50018104104403 0003 00087474201 5001 50025656Tilluftsside, vinterLufttemperaturRelativ fuktighetVarmeeffektAvtrekksside, vinterLufttemperaturRelativ fuktighetTilluftsside, sommerLufttemperaturRelativ fuktighetKjøleeffektAvtrekksside, sommarLufttemperaturRelativ fuktighet1Reversible trinnIntegrert reversibel varmepumpe, frekvensregulert1Batteri RX/HCAntall rørraderLamellavstandLuftsideTrykkfall, tørrTrykkfall, våtLufthastighetEleffekt, vinterEleffekt, sommerVarmeeffekt, vinterKjøleeffekt, sommerEER (kjølefaktor)50321882AvkastPaInnInnInnInnDato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 10000761009SFPeSFPvEtaTkW/(m³/s)kW/(m³/s)%2,071,9182,61,461,3384,61,000,9186,00,690,6286,40,510,4784,0Ut20,013,0°C8539%101,82kWUt20,013,0°C30100%Ut26,026,0°C5050%Ut26,0