Title: FDV-DOKUMENTASJON.pdf
I hovedfordelingene er det montert multiinstrument for avlesning av spenning, strøm, effekt mm. Se bruksanvisning eller panelets front med trykknapper for respektive funksjoner.Betjening av hovedfordelingene utføres/avklares med driftsansvarlig. Se respektiv effekt- og kortslutningsberegninger for vernene i fordelingene dersom driftsforholdene endres.Ved evt. behov for endringer må det foretas nye beregninger for å kontrollere vernenes funksjonskrav.Ved feilsøking av jordfeil skal autorisert elektroentreprenør kontaktes.Ettertrekking Ettertrekking av kontaktorer og sikringer samt rekkeklemmelister bør utføres en gang etter ca. 1 års drift. Dette skal utføres av autorisert elektroentreprenør. Deretter skal det normalt ikke være behov for ettertrekking.Ved ettertrekking skal tavlen være spenningsløs.Termografering Termografering av fordelinger utføres med 2 års intervaller, dog etter 1 år første gang