Title: DM1-3 Målerliste RIE og El.entreprenør-1.xlsx
viser 0 i forbruk - ingen last tilkoblet? Sjekkes av elektriker. XP050 Aggregat 360.025 Kjøl 33761216 433.07.05 B,M,S,T,O ja ja ja XP051 Aggregat 360.026 Vifter 33761219 433.07.05 B,M,S,T ja ja 19.12.22 Måleren viser sporadisk forbruk har også skjelden kontakt med måleren, henger ikke sammen med kommentaren fra 09.11.22.\n08.09.2022 Varierende kvalitet på import er antennen byttet? Kan den evt. flyttes\n31.05.2022 Er antennen byttet? 22.04.22 Elektro Svarer ikke på radio, bytt antenne. \n09.11.22 - Ingen last tilkoblet måler. 20.12.22 Måler skjekkes Elektro XP052 Aggregat 360.026 Kjøl 33761212 433.07.05 B,M,S,T,O ja ja ja XP053 Reserve 33761215 433.07.05 B,M,S,T,O ja Ja ja 19.12.22 Lite forbruk frem til medio november etter dette 0-forbruk. OK - kontakt med måler. \n31.05.2022 Fungerer nå 09.11.2022 - lite eller ingen last. Sjekkes av elektriker. Måler viser 4543. 433.06.01 Underfordeling XP001 Aggregat 360.006 30989502