Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Beräkning av ogynnsamt fall: Ledare i kabelrännor ellerkablarmedfleraledareislutnarörkanaler (standardiserad ledningsdragning nr 41) PVC-isolerad kabel, om möjligtKabelarea(2) Max. längd för spänningsfall < 5 %mm² (per fas) 1 x 2,5 1 x 2,5 1 x 4 1 x 4 1 x 6 1 x 6 1 x 10 1 x 10 1 x 16 1 x 16 1 x 25m60 60 80 80 100 100 120 120 140 140 170KabeltypPVC Cu PVC Cu PVC Cu PVC Cu PVC Cu PVC Cu PVC Cu PVC Cu PVC Cu PVC Cu PVC Cu61WG/ 30WG/ 30WGA110 120 140 150 170 190Max. anslutningsbar kabelarea(1)Kabelarea mm² (per fas) 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 95Beräkning av gynnsamt fall: Upphängda luftledningar (standardiserad ledningsdragning nr 17) PVC-isolerad kabelKabelarea(2) Max. längd för spänningsfall < 5 %mm² (per fas) 1 x 25 1 x 25 1 x 25 1 x 35 1 x 35 1 x 50m163 149 134 175 157 197KabeltypXLPE Cu XLPE Cu XLPE Cu XLPE Cu XLPE Cu XLPE Cu