Title: 360.018 GOLD  25 FRXHC +- 7500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
26,0/41,2VifteAnslutningsgavlSpjeldAvkastkanalLydeffekt til kanal målt iht. ISO 5136 Innsettingsdempninger medregnet til kanal. Lydeffekt til omgivelsene målt iht. ISO 3741Frekvensband631252505001k2kTil tilluftskanal797475777472Til inntakskanal797779716763Til avtrekkskanal807880726763Til avkastkanal817678807776Til omgivelser726558634948GOLD - aggregat med integrert automatikkKomponenter ordnet etter luftretningenEffekt kW1,6237,601,774k70596074468k7060617446Dato: 04.01.2021 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 10000836635Trykk PaLydnivå dB(A)3575129416210122545821200801007528917110136560945083AlldB80dB(A)dB75dB(A)dB75dB(A)dB83dB(A)dB61dB(A)10/25AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.018 - 360.018 GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/h - 90%Antall