Title: Swegon Ventiler_baffler-Injusteringsguide.pdf
Figur 13. Exempel på dysinställning ADAPT Parasol enmodulsenhet - LHLH.53www.swegon.comKomfortmoduler – DCVADAPT ParasolVatten14pi (1,3)Luft231.2.3.k (1+3) + pi (1,3) => q (1+3) K-faktor för kortsidor tillsammans med upp- mätt injusteringstryck för dessa ger ﬂödet för kortsidorna, 1&3. k (2+4) + pi (2,4) => q (2+4) K-faktor för långtsidor tillsammans med uppmätt injusteringstryck för dessa ger ﬂödet för långsidorna, 2&4. q tot = q (1+3) + q (2+4) Produktens totala ﬂöde är summan av ovanstående.pi (2,4)OBS! pi (1,3) (cid:5) pi (2,4) NOTERA: Injusteringstrycket är olika för långsi- dor (2&4) och kortsidor (1&3).(cid:20)(cid:12)(cid:7)(cid:16)(cid:4)(cid:17)(cid:12)(cid:18)(cid:19)40°0°+40°T-251 x 8(cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:7)(cid:8)(cid:9)(cid:10)(cid:11)(cid:12)(cid:13)(cid:14)(cid:6)(cid:7) H M L(cid:15)(cid:16)(cid:4)(cid:17)(cid:12)(cid:18)(cid:19)H =M =0°+40°L =52Injusteringsguide 2014:12www.swegon.com