Title: +038=310.000-NI004._02-7-415 Trykkprøvingsskjema for en seksjon.docx
7-415 Trykkprøvingsskjema én seksjonSjekkpunkter OK Avvik I.A. Målt verdi / tilleggsinformasjon Tegningsnummer og revisjon x V20-05-01 Dato tegning Ved trykkprøvning med luft: Pass på at alt trykket er ute før slangen skrus fra; det er lett for at det blåses ut stålspon og støv som kan skade øyne! x Seksjon 5 etg akse 8-16 akse a-d Alle anlegg trykkprøves med min 1,3 x driftstrykk x Sprinkler: 15 bar (vann) Type matr x Vsh galv rør Dimensjon x 42-35-28-22-15 mm BAR ved trykksetting x 2 bar luft I 2 timer 10 bar vann I 2 timer Påsatt klokken x Luft.. kl 10 Vann kl 14 BAR ved avlesing etter minimum 2 timer x Luft 2 bar Vann 10 bar Avlest klokken x Luft kl 12 Vann kl16 Annet