Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
For at udligne eventuelle unøjagtigheder i enten den interne eller eksterne sensor er det muligt at indtaste en temperaturforskyd- ning manuelt. Forskydningen indtastes i hele tal, for eksempel 2 grader. Forskydningsintervallet ligger inden for ± 20 °C. Se afsnit 8.7.4 "Regulatorens indstillinger" for oplysninger om indstilling af temperaturforskydningen.Bemærk: Temperatursensorforskydningen fås til pumper med produktionskode fra 1838.Flow- og volumennøjagtigheden beregnes og vises i displayet, se afsnit "Beregnet flow, nøjagtighed", side 38, og "Værdiers nøjag- tighed", side 38.Varmeenergimonitoren kræver en ekstra temperatur- sensor monteret i fremløbsledningen eller returløbs- ledningen, afhængigt af hvor pumpen er monteret.kWhtFt RFig. 53 MAGNA3 med indbygget varmeenergimonitorDu kan måle både opvarmning og afkøling i det samme anlæg. Hvis et anlæg bruges til både opvarmning og afkøling, vil der automatisk vises to tællere i displayet. Se afsnit "Varmeenergi", side 38.