Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
AJEH p:\166\15466001 bromstadveien 59\08 rapporter\rapporter\15466001_bromstadveien 59_pro-rapport_rev c_25.20.2016_x.docxAnsvar KommentarArk RIVForslag til plassering av slokkeutstyr er vist på vedlagte branntegninger.Pga. for langt slangeutlegg for brannvesenet til innerste hjørne i p-kjeller, etableres det to brannslanger som kan benyttes til førsteinnsats. Se også avsnitt 2.2.12. Forholdet er avklart og godkjent av TBRT og vurderes ikke utover dette. Plassering, antall og dekning:Antall og dekningsområde av slokkeutstyr må være slik at alle rom i hele byggverket dekkes.Antall og dekningsområde av slokkeutstyr må være slik at alle rom i hele byggverket dekkes.Det skal ikke være mer enn 25 meter tilnærmeste slokkeutstyr fra ethvert sted i bygget.Brannslangeskap skal ikke plasseres i trapperom.Brannslangeskap skal ikke plasseres i trapperom.Ved montering av brannslangeskap i branncelle- begrensende vegg, må det påses at veggens brannmotstand opprettholdes. Merking: