Title: DM 1-3 Integrasjonstest Baffelkurs varme.pdf
OK, Alternering er satt til hver mandag da det ble mye støy i anlegget med alternering hver 24t. Driftstimer JP401: 8648t Driftstimer JP402: 5122tFeil / manglerSide 2 av 318.04.2021Prosjekt: Formål:Dato: Tidsrom:Avlesning på SD- anleggIntegrasjonstestDronning Mauds gate 1-3 Integrasjonstest Baffelkurs varme 12.05.2021 08.00-15.00320.102 Baffelkurs varmePumper: 320.201-JP401, 320.201-JP402 . Temperaturgiver: 320.102-RT402 Utetemperaturgiver: 320.001-RT901 Reguleringsventil 2-veis: 320.102-SB501 Energimåler: -OE901 temeraturgivere -RT401, 501 tur /retur primær.Pumper: Drift og feilsignal. Drifstimer Temperaturgiver: Erverdi utekompensert kurve Reguleringsventilventil trykkuavhengig: Datapunkter Energi: Energi (Temperatur tur /retur Momentan vannmengde Aktuell effekt).Aut.12.05.2021 Signaler er inne på SD Alternerer hver mandag. OKRegulerer etter kurve. OKVerdier er på SD. OKVerdier er på SD. OKSide 3 av 3