Title: +038=370.001-SE021T_01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8405662 med flere - man_prescor_cv_v2.0_20140428_def_lr.pdf
Zum montieren des Sicherheitsventils auf der Rohrleitung ist die dafür bestimmte Schlüsselfläche (C) zu benutzen.Führen Sie in der Nähe des Ventilskeine Schweiß- oder Lötarbeiten durch.Achten Sie dabei auf den in Fließrich-tung zeigenden Pfeil.Das Sicherheitsventil (A) darfgegenüber dem Heizkessel (E) nicht absperrbar sein. Keine Absperrvorrich- tung zulässig!Der Querschnitt der Abblaseleitung darf nicht kleiner sein als der Querschnitt der Austrittsöffnung des Ventils.Sorgen Sie für eine freie Auslassöffnung (Unterbrechungseinrichtung) unter Gefälle, gleich an der Austrittsöffnung des Ventils (z.B. Flamco Trichter (F). • Installieren Sie das Ventil niemals mitSorgen Sie für eine freie Auslassöffnung (Unterbrechungseinrichtung) unter Gefälle, gleich an der Austrittsöffnung des Ventils (z.B. Flamco Trichter (F). • Installieren Sie das Ventil niemals mitder Eintritts- oder Austrittsöffnung nach oben (G-H).