Title: 10 FR Grafitt - Montasjeanvisning.pdf
PE, ABS & SAN+PVC rør ≤ Ø110mm med veggtykkelse 2.4-10.0mmKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 180 (E 240)≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 200mm bredde og 100mm høydeFR Grafitt dybde ≥ 40mm på begge siderSingle kabler ≤ Ø20mm, på ≤ 150 x 25mm perforerte kabelbroer av stål1 lag 50mm Protecta FR Brannplate 2-SSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.PVC TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 90 U/C (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks fuge- bredde 30mmKabler ≤ Ø20mm single eller i bunt