Title: DM1-3 Målerliste RIE og El.entreprenør-1.xlsx
Tak - 360.010 - Vifter 31915688 433.11.02 B,M,S,T,O ja ja ja Seriemåler - Ligger under 31915685 XP023 Aggregat VVS plan Tak - 360.011 - Vifter 31915689 433.11.02 B,M,S,T,O Ja Ja ja Seriemåler - Ligger under 31915685 XP002 Gruppe teknisk Tørrkjøler/vifter 31973896 433.11.02 B,M,S,T,O Ja Ja ja 31.05.2022 Direkte under Hovedmåler 400V XP003 Teknisk rom tak, fellesanlegg VK-tak. DM1-3 32235532 433.11.02 B,M,S,T,O Ja Ja ja 31.05.2022 Direkte under Hovedmåler 400V 433.11.03 Underfordeling XP001 Kjøkken takterrasse plan 11 32111357 433.11.03 B,M,S,T,O ja ja ja 433.11.04 Underfordeling XP001 Alt forbruk i tavle - Teknisk Takterrasse 32035456 433.11.04 B,M,S,T,O ja ja ja 19.12.22 - Gir fortsatt ikke riktige verdier, vet vi om elektrier har utbedret feilen?\n09.11.22 - Måler er ikke riktig koblet. - utbedres av elektriker. Målertrafo ser ikke ut til å være koblet riktig.\nAlt forbruk i underfordeling inkludert 360.020 . XP002 Aggregat VVS plan tak =360.020 Kjøl 32035454 433.11.04 B,M,S,T,O ja ja ja Seriemåler - Ligger