Title: Installasjon MC603 55122084_NO.pdf
symboliserer posisjonen i tur, mens3.1 Montering av kuplinger og kort direktefølerer på flowmåleren Den korte direktefølerne fra Kamstrup kan bare benyttes i installasjoner med PN16. Flowmålere og alle monterte blindplugger kan benyttes i forbindelse med både PN16 og PN25. Flowmåleren er tilgjengelig med enten PN16- eller PN25-markeringer etter ønske. Inkluderte kuplinger, hvis noen, er kun beregnet på PN16. Egnede kuplinger for PN25 må benyttes for installasjoner med PN25. I forbindelse med flowmålere med en nominell dimensjon på G¾Bx110 mm og G1Bx110 mm, må det kontrolleres at det er tilstrekkelig med gjenger. Nipler og pakninger monteres som vist på figuren.12 mmPakningMoment ca. 4 NmKamstrup A/S • 55122084_A1_NO_07.20177MULTICAL® 6033.2 Montering av ULTRAFLOW® ≤ DN12590°90°90°90°Flowmåleren kan monteres horisontalt, vertikalt eller i en vinkel.Max. 45°Max. 45°