Title: Bruksanvisning_1437009.pdf
Tænd-sluk-forsinkelse For at undgå pludselig skift i lysstyrken ved tilstedeværelse på grund af at lyset tændes/ slukkes uden at man ønsker det, udløses sensoren altid kun med en tidsforsinkelse. For eksempel: En sky der går ind for solen kan være skyld i at der tændes uden at der er brug for det.Tidsforsinkelse fra “lyst til mørkt”: 30 sek. = den røde LED lyser under denne tid Tidsforsinkelse fra “mørkt til lyst”: 5 sek. = den røde LED blinker langsom under denne tid.Fuldautomatisk modus – koblingskanal “HVAC-C2” (varme, ventilation, klima eller belysning/såfremt den findes (på PD-C360i/24 DUOplus – koblingskanal “HVAC C3”))