Title: 10 FR Trekker'n - Montasjeanvisning.pdf
FR Trekker‘n Diameter 110mm Lengde ≥ 250mmSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.KABLER BRANNMOTSTAND EI 180 (E 240)BETONG - DEKKERMaks utsparing 300x300mmProtecta FR Akryl dybde ≥ 15mm på begge siderSteinull bakdytt dybde ≥ 25mm på begge siderKabler ≤ Ø21mm i bunt ≤ Ø80mmFR Trekker‘n Diameter ≤ 90mm Lengde ≥ 250mmKABLER BRANNMOTSTAND EI 180 (E 180)BETONG - DEKKERMaks utsparing 300x300mmProtecta FR Akryl dybde ≥ 15mm på begge siderSteinull bakdytt dybde ≥ 25mm på begge sider