Title: 2012 Automasjon Bytesteinen 1.pdf
Avtrekksvifte 360.01-bb02 stopper ikke sammen med aggregat. Selv når aggregat stopper på alarm fortsetter bb02.TiltakKontroller styringsparameter/logikk i underssentral.LukkingsfristID: 62369Felles feil sirkulasjonspumper.TiltakSirkulasjonspumper bør sjekkes.Lukkingsfrist01.12.2020 13:25:30 - www.norik.no3/5AnbefalingerBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Byggautomasjon, Bytesteinen 1ID: 62368Aggregat 360.01 og 360.02 er i dag avslått ved at motorvern er av slått samt tavlevender er satt i manuell stopp. Det anbefales at aggregater blir regelmessig trimmet, ved kjøring i ca. 30min, ett par ganger i uken.TiltakDet er anbefalt at lengre stopperidoer legges inn med trimming av tidsprogram for aggregat i stede for tavlevender slås av. Lukkingsfrist01.12.2020 13:25:30 - www.norik.no4/5KontrolldokumentasjonBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Byggautomasjon, Bytesteinen 1ProsedyreSV7 AutomatiseringEr sentral driftskontroll ok?Er kurser for sentral driftskontroll ok?