Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
Rørisolasjon, tykkelse (mm), lengde, FordelingTykkelse GPG (mm) i plan med underkant dekkeBakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Annet tilleggs- produktRør av støpejern (Multiple) Ø 76 - Ø 110 mm, 3.5 mm ≤ t ≤ 14.2 mm. U/CUisolertUisolertGPG 250Med eller uten bakdytt av steinullBETONGVEGG ≥ 150 mm:Tabell II.13 Brannmotstandsklasse E 240/EI 240 Gjennomføring av enkelt rør.Rørisolasjon, type, densitetRørisolasjon, tykkelse (mm), lengde, FordelingTykkelse GPG (mm)Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Annet tilleggs- produktEnkelt rør av støpejern Ø 40 - Ø 58 mm, 3.5 mm ≤ t ≤ 14.2 mm. U/CUisolertUisolertGPG 250Med eller uten bakdytt av steinullRISE Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 TrondheimBesøksadresse Tillerbruveien 202 7092 TillerTelefon 464 18 000E-post / web post@risefr.no www.riesfr.noForetaksnummer NO 982 930 057 MVARISEFR AA-050 FIRESAFE GPG MORTAR Side 11 av 32