Title: funksjonsbeskrivelse gassanlegg.pdf
Smestad Skole – Funksjonsbeskrivelse varmeanleggPrimær pumper startes: • JP01(brønnpumpe) • JP02 (Hovedpumpe varmeanlegg) drift( Legges inn alternering en gang pr. uke Husk at pumpe 2 startes før pumpe 1 stoppes)Sekundær pumper startes:JP01 (Ventilasjonskurs ) • JP01 (Radiatorkurs) • SB01 (VVS kurs tillates å regulere)Ved utetemperatur (320.01.RT01) lavere enn sett punkt (tidsforsinket):Returtemperatur. RT01 utekompenseres på 320.01.RT01 • Varmepumper VP01 / VP02 tillates å starte.Ved økende behov: 1.Trinn 1 VP01 2. Trinn 1 VP02 3. Trinn 2 VP02 4. Trinn 2 VP01 5. Start 320.01.JP03 6. Start gasskjele 1 (tidsforsinket) 7. Start gasskjele 2 ( Tidsforsinket) Gasskjeler styrer egen temperatur. 8. SB01 0-100% NB må ikke begynne å åpne før RT04>RT03Ved synkende behov: 1. SB01 100-0% 2. Stopp gasskjeler 3. Stopp 320.01.JP03 4. Stopp trinn 2 VP01 5. Stopp trinn 2 VP02 6. Stopp trinn 1 VP02 7. Stopp trinn 1 VP01