Title: 320.000 DV instruks Varme.docx
DV INSTRUKS Philip Pedersens vei 20 Kantineområdet utenfor kjøkken – 1. et.32- VarmeanleggGenereltDet er montert (17) nye radiatorer i kantineområdet utenfor kjøkken.Eksisterende røropplegg er benyttet.Stengeventiler over himling.Andre har levert aktuatorer.320 - VarmeanleggVarmesentralen er plassert i tekniskrom i U2.Oppvarming av bygget skjer ved hjelp av fjernvarme.Fjernvarmeanlegget forsyner bygget med varme til varmeanlegget og varmt tappevann.Transmisjons- og infiltrasjonstapet i bygningene dekkes generelt av vannbåren varme. For dimensjonering av vannbåren varme er det lagt til grunn en samtidighetsfaktor på 100%.Varmeanlegget er basert på et mengderegulert anlegg med toveisventil og trykkstyrte pumperAnlegget omfatter nødvendige utstyr og varmesentral for forsyning av radiatorer, varmebatterier i ventilasjonsaggregater, snøsmelt og gulvvarme. Videre omfattes et komplett rørsystem for distribusjon av varme på sekundærside med tilhørende pumper, reguleringskretser osv.