Title: +175=325.001_IO001_Drift _ Skötsel Parca G 700 LT.Produktinformasjon.pdf
Kontrollera systemets effektivitet och säkerhetsinstrumenten med jämna mellanrum.Rengör tuberna och turbulatorerna:o cirka en gång var tredje månad föroljepannoro en gång per årför gaseldade pannorRengöring kan göras snabbt genom att endast öppna frontluckan och ta ut turbulatorerna med en tång och rengöra tuberna med en stålborste.Lösgjort sot borttages via sotlucka på bakgavel.Låt en fackman justera in brännaren.Diagram - Effektivitetsminskning (h) i pannan i förhållande till sottjockleko/o898887868505,0,52rO2,5 mmI Komponenter 8.1 Sprängskiss hölje / isolerplåtar(rt (\tô¡o,,(oç rl(\¡¡ocîôloct¡oParca G 700 LTÕc) NN ôloNd\\(f¡Osby Parca ABo)(Ðç(ìlNf--rO(oCOGONN(Ðl\(o o¡lO NG'ct(ôBruksanvisningParca G 700 LTOsby Parca ABKomponentlista för sprängskiss hölje/isolerplåtar1 Sidoplåt front 2 Sidoplåt bakre 3 Topplåt front 4 Topplåt bakre 5 Topp frontplåt(1 1 -1 6 sektioner, tvådelad)