Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
VARNING: Slå ifrån huvudbrytaren innan serviceåtgärder eller hantering av någon inre komponent.Tillverkaren ifrånsäger sig allt ansvar för skada som uppstått p g a ändringar eller fel i el- eller vattenanslutningar.Tillverkaren ifrånsäger sig allt ansvar för skada som uppstått p g a ändringar eller fel i el- eller vattenanslutningar.Undvik......hinder framför luftintag eller luftutsläpp (Se fig. 3). ...exponering för ångor av olja (Se fig. 4). ...installation i utrymmen med högfrekventa ljud (Se fig. 5). ..stigning i kondensrördragningen. Dessa får endast användas nära aggregatet med en maximal höjdskillnad på 200 mm från aggregatets topp (Se fig. 6). ...horisontell kondensrördragning eller böjar med mindre än 2% lutning (Se fig. 7). ...exponering för direkt solljus när aggregatet arbetar i kylläge, använd alltid gardiner eller markiser för att skärma av.InstallationS v e n s k aSe fig. 15.