Title: 32 TA+Modulator+DN.pdf.pdf
Maksimalt anbefalt differansetrykk (ΔpV) for ventil med aktuator Maks. anbefalt differansetrykk over en ventil med aktuator for stenging (ΔpVstenge) og for å oppnå oppgitte ytelser (ΔpVmax).DN EMO TM*[kPa]TA-Slider 160* [kPa]TA-Slider 500* [kPa]TA-Slider 750* [kPa]TA-MC100 FSE/FSR* [kPa]15 20 25 32 40 50 65 80400/600 400/600 - - - - - -400/600 400/600 400/600 600 - - - -- - - 400 400 - -- - - - - 400 400- - - - - 400 400) Stengekraft 125 N (EMO TM), 190 N (TA-Slider 160), 500 N (TA-Slider 500), 750 N (TA-Slider 750) og 1000 N (TA-MC100 FSE/FSR).) Stengekraft 125 N (EMO TM), 190 N (TA-Slider 160), 500 N (TA-Slider 500), 750 N (TA-Slider 750) og 1000 N (TA-MC100 FSE/FSR).ΔpVstenge = Maksimalt trykk ventilen kan stenge mot fra åpen posisjon, med en spesifisert kraft (aktuator) uten å overskride oppgitt lekkasjenivå. ΔpVmax = Høyeste tillatte trykkfall over ventilen for å oppnå oppgitte ytelser.