Title: +175=411.001_4B Drift- og systeminfo Generelle anlegg.Beskrivelse.pdf
SYSTEMINFORMASJONORIENTERINGDet er etablert 1 stk. gjennomgående vertikal sjakter for bygget. I tillegg er eksisterende sjakUføringsvei i gammel del benyttet.Tavlekott i tilknytning til sjaktene er minimum bredde 2000mm og dybde 400mm for sterk- og svakstrøm, dør El60 tofløyet + enkeldør i ny del, med bredde 2x700mm og høyde 2100mm. Tavlekott for svakstrøm et integrert i dette.Sjakten er utført uten bygningsmessig skille mellom sterkstrøm og svakstrøm Stigere er festet til ankerskinner eller vertikale broer på bakvegg i sjakt.I plan K er det montert stigebroer for fremføring av stigekabler fra hovedtavlerom frem til de respektive stigesjakter/fordelingssentraler via rør i grunnen.Alle kabelbroer blir leved igalvanisert utførelseFor fremføring av hovedmatesystem for de tekniske anlegg i etasjene er dette fremført over nedforet sone i korridor/gangsoner. I denne sonen er det forelagt felles kabelbroer med bredde 500mm og skilleplate for sterkstrøm og svakstrøm.