Title: 365 R›ykmeldere i ventilasjon monteringsveiledning.pdf
Enter the cable through one of the Klikseal glands. When using another type of cable gland dismount the ones already installed by first pressing one side through the hole and then the other one (1-2).NC10C9NC8C7NO6NC5C4NO 32Power supply1Funktionskontroll.7Kontrollera detektorn med rökdetektorprovare RDP-300.För "testhålspluggen" åt sidan och spraya därefter kortvarigt. Vid utlöst larm lyser dioden röd på kretskortet och detektorn samt vid servicelarm lyser den gul på kretskortet och grön på detektorn.För "testhålspluggen" åt sidan och spraya därefter kortvarigt. Vid utlöst larm lyser dioden röd på kretskortet och detektorn samt vid servicelarm lyser den gul på kretskortet och grön på detektorn.Återställ genom att trycka på den svarta resetknappen i locket över kopplingshuset.Återställ genom att trycka på den svarta resetknappen i locket över kopplingshuset.VIKTIGT!Återmontera "testhålspluggen".