Title: 4. Leieavtaler.pdf
Fra hoveddatarom/hovedfordeler legges det 6-pars fiber type multimode fiber 50/125 µm OM2 eller OM3 for datakabling ut til etasjefordelerne, hvorav 3 par er ferdig terminert. Fiber og stamkabel konnekteres med LC duplex konnektor i eget fiberpanel. Vi vii anbefale OM3 ved nyinstallasjoner da de st0tter inntil 1 OGb/s. Det skal benyttes 19" kvalitetsstativ med tilstrekkelig antall streimlister a ca 6 stk 220 volt konlakterz A pr. ,tativ./N e lokaler Kravs esiflkas"on 1.04Dato:August 2014 Side 16 av 18Det skal vaere tilstrekkelig med utjevningsforbindelser mellom koblingsskapene i systemet. I kabelfraringer skal det vaere min 30 % tilleggskapasitet til eventuelle fremtidige utvidelser.Antall data- og teleuttak4.3.3.2 Arbeidsplasser 2 stk min. cat. 6 RJ45 uttak pr. arbeidsposisjon I kontorlandskap/teamrom skal hver arbeidsplass/posisjon utstyres lilsvarende. I tillegg skal det legges tilstrekkelig med punkter slik at alternativ disponering av lokalene kan gj111res uten omkabling.