Title: Service og kontrollpunkter fase 3 Nittedal EPC.pdf
Årlig av kjeleteknisk firmaUkentlig i fyringssesongVarierer. Se driftsintruksÅrligVed oppstart og avslutning av fyringssesongen.Hvert halvårDriftes som førUtføres avByggdrifter og AFByggdrifterByggdrifterByggdrifterByggdrifter og AFByggdrifterByggdrifterByggdrifterByggdrifterByggdrifterAvvik/tiltak#VALUE!Kvittert utført navn/datoOpplysningerAvvik dersom et punkt på ET-kurven ligger 10 % over grønn kurve.Avvik dersom trykket på hovedsstokken er under 1 bar eller over 3 barVed COP < 1,0 har varmepumpen ingen effekt. Se også etter store endringer på ukentlig historikkAF Energi og MiljøteknikkDokument versjon 14.06.2018Vedlegg kontrakt EPC fase 3 "Beskrivelse av tekniske arbeidsoppgaver vedr service, drift og vedlikehold"Isolering rørFyrromSjekk at isolasjonsputer og faste rørinstallasjoner er satt på plass igjen etter arbeider med varmeanlegg.Kontakt ansvarlig utførende for arbeiderSjekk av opplastede rapporterIK-bygg