Title: IK-rapport Elektro 2018 - Økernveien 94 - NAV.pdf
Type utstyr Utstyr Nominell last Faktisk last Målt last L1 / L2 / L3 / N.15,3A/15,3A Referansetemp. Makstemp. Differansetemp.Merlin gerin multi 935,1 °C 39,3 °C 4,2 °CInternkontroll elektro5. TermograferingsavvikØkernveien 94 - NAVSønnico ASStian Danielssen18.11.2018Avvik1Kategori Registreringsdato17.11.2018 19.05.2019 Anbefalt fristKoblingsstykke inntak fordeling Avvik nr 018 433.08 Mindre viktig avvik, overvåkes, ny kontroll avtales.Tilkoblingssvikt L2, hvit. Klarte ikke å måle last, men kan se i termogrammet at det er tilkoblingssvikt L2, hvit. Kabler re-termineres med riktig moment. Avvikskode: Anlegget var slik planlagt og/eller utført at det medførte risiko for strømgjennomgang, høye temperaturer, avbrudd eller andre skadelige påvirkninger, jmfr. §18Koblingsstykke inntak fordelingType utstyr Utstyr Nominell last Faktisk last Målt last L1 / L2 / L3 / N.Ikke mulig å måle last. Referansetemp. Makstemp. Differansetemp.25,8 °C 28,2 °C 2,4 °CInternkontroll elektro