Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Steinull 150kg/m3, 50Steinull 150kg/m3, 50Steinull 150kg/m3, 50Foretaksnummer NO 982 930 057 MVARISEFR AA-050 FIRESAFE GPG MORTAR Side 24 av 32GIPSPLATE- OG BETONGVEGG ≥ 130 mm:Tabell III.5 (Tabell/Figur 26) Brannmotstandsklasse E 240/EI 120. Multiple gjennomføringer 800 x 1000 mm. Firkantete kabelhylser lengde 150 mmKabelhylse type (mm)65 x 65 x 15095 x 95 x 150Utsparing (mm)800 x 1000800 x 1000Innvendig kabelføringKabel diameter ≤ Ø 21 mmKabel diameter ≤ Ø 21 mm telecom.Tykkelse GPG fra begge sider (mm)GPG 40GPG 40Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm) Steinull 150kg/m3 50 mm Steinull 150kg/m3, 50 mmAvstand mellom utsparingskant og kabelhylser må være minimum 20 mm * Avstand mellom flere kabelhylser må være minimum 20 mmTabell III.6 (Tabell/Figur 27) Brannmotstandsklasse E 240/EI 120. Multiple gjennomføringer 800 x 1000 mm. Firkantete kabelhylser lengde 400 mmKabelhylse type (mm)