Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
_______________________ * Avstand mellom utsparingskant og kabel hylse må være minimum 20 mm. Avstand mellom kabelhylser ved flere kabel hylser samme utsparing må være minimum 20 mm. KL- reserve installeres i tettingen nøyaktig slik det varmeekspanderende laminatet utvendig på KL- reserve blir installert nøyaktig i flukt med branntettingen på hver side av dekke og skal være synlig i tettingen ved ferdig branntettingRISE Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 TrondheimBesøksadresse Tillerbruveien 202 7092 TillerTelefon 464 18 000E-post / web post@risefr.no www.risefr.noForetaksnummer NO 982 930 057 MVAV. GULVSLUKProduktvarianter: KS: PURUS Joti KS (støpejern) Ø 215 mm KR: PURUS Joti KR (rustfritt stål) Ø 190 mm K: PURUS Joti K (plast PP) Ø 215 mm P: Pipelife PILI (plast PP) Ø 215 mm R: PURUS Joti Balder R (rustfritt stål) Ø 200 mm RN: PURUS Joti BalderB75 R Nood Ø 200 mmBETONGDEKKE ≥ 150 mm:Tabell V.1 Brannmotstandsklasse E 120/EI 120. Utsparing Ø 270 mm.Type Sluk