Title: Smedstadbråtan 1-Smestad skole-IK 2018-elproff.pdf
Kategori: 2 - Viktig avvik registrertFEL§: 9,20 Kontrolldato: 01.08.2018NEK400: 512.2 Utbedres innen:Utbedret av: Kontroll: Merknad:Utbedret dato:03-00 - Installasjoner generelt Sjekkpunkt: 06 - Kabelkanaler er forsvarlig festet og tilhørende lokk er montert Avvik: 01 - Kabelkanal mangler lokk Tiltak: Montere kanallokk Anleggsdel: 1.etg. paviljong over brannsentralKategori: 1 - Mindre avvik til orienteringFEL§: 20 Kontrolldato: 27.07.2017NEK400: 521 Utbedres innen:Utbedret av: Kontroll: Merknad:Utbedret dato:15INTERNKONTROLLKontrolladresse:Smedstadbråtan 1,Internkontrollansvarlig:Stig Erling HansenAvvikslogg og tiltaksplan03-00 - Installasjoner generelt Sjekkpunkt: 06 - Kabelkanaler er forsvarlig festet og tilhørende lokk er montert Avvik: 02 - Kabelkanal mangler lokk Tiltak: Montere lokk ca 8 meter over vinduer og loddrett på vegg Anleggsdel: Utvendig ved inngang CKategori: 1 - Mindre avvik til orienteringFEL§: 20 Kontrolldato: 27.07.2017NEK400: 521 Utbedres innen: