Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
Steinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge siderFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0046 & 21/0035Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 22 (37) 2020 12 7Detaljtegninger Protecta® FR AkrylPE PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/U (E 120)≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmPE, ABS & SAN+PVC rør ≤ Ø32mm med veggtykkelse 2.0- 4.4mmSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge siderFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderPP PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 240 C/U (E 240)≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmPP rør ≤ Ø32mm med veggtykkelse 1.8-4.4mmSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge siderFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderVERTIKAL LINEÆRE FUGER BRANNMOTSTAND EI 45 (E 60)I EN ≥ 75MM GIPSVEGG ELLER MELLOM VEGGERMaks fuge- bredde 15mmStålstenderFR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge sider