Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Fast defineret M-Bus datagram • Primær og sekundær adressering • Op til 9600 baud kommunikationshastighed med wild card søgning og automatisk baudratedetektering • Polaritetsuafhængig tilslutning • Belastning 1 M-Bus Unit Load • Galvanisk adskilt fra målerens regneværk • Mulighed for ændring af den primære M-Bus adresse over M-Bus • Mulighed for indstilling af målerens ur over M-Bus Register ID (dec) Datagram60Varmeenergi E163Køleenergi E368Volume V186Fremløbstemperatur t187Returløbstemperatur t289Differenstemperatur t1-t280Aktuel effekt74Aktuel flow99/369Infokoder1004Driftstimetæller175Fejltimetæller404Målertype1001SerienummerMåleren kan både anvende batteri- og netforsyning. Ved batteriforsyning vil et aflæsningsinterval på 10 sekunder eller derover, ikke medføre reduktion af målerens specificerede batterilevetid. Læs mere om batterilevetider i afsnit 10.3