Title: +135.01=564.008-XS010T_02-320 Datablad Tempføler ute QAC21.pdf
−40 −30 −20 −100 10 20 30 40 50 60 70 80ϑ [°C]−5.0−40 −30 −20 −10 010 20 30 40 50 60 7080ϑ [°C]R ϑ ∆ϑMotståndsvärdet i OhmTemperatur in grader Celsius Temperaturdifferens i KelvinUtetemperaturgivaren har en plastkapsling med avtagbart lock. Mätelementet är ingju- ten i konstharts. Anslutningsplintarna är placerade under locket. Anslutningsledningen kan förläggas utanpåliggande eller infälld i väggen. En tätande kabelgenomföring kan skruvas fast på kapslingens undersida.Tillåten ledningslängd är beroende av regulator. Se databladet för respektive regulator.Temperaturgivaren placeras – beroende på användning – enligt följande:För reglering:Montera givaren på ytterväggen. Den får ej utsättas för morgonsol. I tveksamma fall rekommenderas nord- eller nordvästväggenFör optimering:Montera alltid givaren på byggnadens kallaste vägg (normalt norrsidan). Givaren får under inga omständigheter utsättas för morgonsol.