Title: +038=360.024-#####._10-360.024 Kjølebatteri DX Kondensatorbatteri CD R&H - Materialspesifikasjon.pdf
av galvanisert stål I aggregatkabinett kW 19,8 oC/ 26 oC 42,4 123 Pa R407c 45oCKvalitetssystemRandem & Hübert A/S, Stansevn. 11, 0975 Oslo - Tlf.: 2290.0700 - Fax.: 2290.071029/09/2021R&H AS DM 1-3360,022/024/026 DX.. . . . . . . .Arild. . . .KAPASITETS DATA:CC Arild-33-00007/2 22 17179Rel. 6.4.5 25-03-2021Utv. gass Omgivende trykk.Kapasitet Gassm. Luftmengde - vekt Inng. temperatur Relativ fuktighet Utg. temperatur Utg. rel. fuktighetLuftmmHg kW Sm³/h kg/h °C % °C %760 15.00 4000 4817 Følbar varme faktor 25.00 Kondensat mengde 60.00 Aktuell hastighet Trykkfall 18.16 Trykkfall u/avfukting 78.90kg/h m/s Pa Pa0.62 8.00 2.20 47 32R407cInnv. væske Fordampingstrykk .KondenseringstrykkFordampingstemp.5.75bar(a) bar(a) °C kg/h mm17.52 Væske temperatur 5.00 339 16.00Underkjøling Trykkfall Trykktap over fordeler Trykkfall kappilarrørOverheting Væske mengde ØD fordeler Kappilarrør Ø 5 lengde 550 mm N°1 Batteri Cu-Al-FeZn P25ED 3R-19T-1100A-3.0pa 7C 28 mm€