Title: 10 EX Gipsmørtel - Montasjeanvisning.pdf
Kabler ≤ Ø21mm, single eller i bunt, med eller uten gjennomgående kabelbro ≤ 500mm breddeEX Gipsmørtel dybde ≥ 150mmKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 120 (E 120)≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 1200 x 2400mmUisolert leder ≤ 185mm2, med eller uten gjennomgående kabelbro ≤ 500mm breddeEX Gipsmørtel dybde ≥ 150mmSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dett e dokument beskriver.KABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 120)≥ 100MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 1200 x 2400mm