Title: VAV-LEO.pdf
Figur 1. Trykkforhold i VAV anlegg.% B Funis.JoN Leo regulerer seg alltid inn til den luftmengden som samsvarer med signalet fra romregulatoren. VAV- enheten bestar av et regulerings- spjeld og en malestasjon for luftmengde. Maleprinsippet er dynamisk maling av luftstremmen. | spjeldmotorens regulator-del styres padrag pa spjeldet ut fra ansket bar-verdi. Leo har reguleringsomrade som vist itabell 2. Maleavvik for omrade 10 - 20% av nominell: 25%20 - 40% av nominell: <+10% "40 - 100% av nominell: <+4%. Ved T-rar situasjon anbefales en avstand pa minst 5 x @D for & opprettholde samme malenayaktighet.Leoeid UTFORELSELeo VAV er utfart som en komplett male- og reguleringsenhet for behovsstyring av luftmengder i ventilasjonsanlegg. Mélestasjonen maler differansetrykk via malestaver integrert i enheten.