Title: Hea8.v05.pdf
Modellen inkluderer totalt 5 aktive luftinntak og avkast. Alle de 5 luftinntakene ligger nærmere avkastet enn 10 m – kravet som inngår i BREEAM Hea 8. Fire av systemene har en jethetteløsning, mens det siste systemet har en tradisjonell avkastrist. Systemet med tradisjonell avkastrist har, etter avtale på møte med Anders Møllevik Jacobsen fra Erichsen & Horgen den 24.01.2019, blitt modellert med avkast på topp og inntak i bunn. Overordnet sett er systemene vist i Figur 5 og Figur 6. Her er avkast vist med lilla og inntak med cyan. De øvrige ventilasjonssystemene på bygget er ikke tatt med i denne CFD-analysen.Figur 5: Inntak- og avkastsystemene på Dronning Mauds gate 1-3n:\519\10\5191019\4 resultatdokumenter\41 rapporter\cfd analyse dronning mauds gate 1-3 - breeam hea 8.docx2019-04-12 | Side 10 av 23CFD analyse Dronning Mauds gate 1-3 BREEAM Hea 8 Oppdragsnr.: 5191019 Dokumentnr.: CFD-01 Versjon: 01