Title: dnu_cn.pdf
DNU fasevakt 3-fase nettovervåkning av lyskurserSpesifikasjonerMålKAPSLING:PolykarbonatNETTSPENNING:230V/400V 50HzPOWER:RELÈKONTAKTER:2VA2 x potensiale veksel kontakter (max 5A)m m 4 4m m 0 9INDIKATOR:LED statusindikatorBESKYTTELSESKLASSE:II59 mm35 mm2TEARTIKKELNUMMER:116-SV-460821-fase tilkopling3-fase tilkopling3-fase tilkopling med overvåking av den endelige kretssikringenL1L2L3NLS Autom.LS Autom.Sikkerhetsautomat med hjelpekontakt for funksjons- overvåkning av allmennbelysning.Tilkoples inngang for kritisk kretsDNU fasevakt veksler ved:utfallavfasenettspenningsfallunder85%avnormalspenningStatusindikator:LEDon = nettokLEDoff = nettmanglerSPESIFIKASJONNETTSPENNING: MÅL: MONTASJE: RELÈKONTAKTER:230V/400V 50Hz90 x 35 x 59 mm (HxBxD) (2TE)DIN-skinne2 x potensialfrie vekselkontakter (maks 5A)0,85 x nettspenningAKTIVERING: TILKOBLINGSKLEMMER: 0,5 — 2,5 qmmFABRIKAT: TYPE: LEVERANDØR:Gessler, TysklandDNÜ