Title: 365 IV D - 2.1.2 001 Drift og vedlikehold Aggregater.pdf
VedlikeholdM6 Batterilamellene børstes og støvsuges. Rengjøringmed s åpevannved behov. Kjølebatteriets dryppannerengj øres.KJØLEBATTERIISVANN Batteriet effektreguleresmedshuntventilsom øker temperaturen på isvannet inn på batteriet.før sesong)KontrollM6 ( Batterietluftesvedbehov. Kontroller atdetikkefinneslekkasje. Kontroller atvannl ås er påsatt utløpet.VedlikeholdM6 Batteriet børstes og støvsuges. Eventuellt rengjøringmed s åpevann.www.novema.noNovemaaggregaterASarbeiderkontinuerlig medsinproduktutvikling.Dettekan føre til endringeruten forutg åendevarsel.08.03.09Side 7DX KJØLINGVIKTIG!Ved igangkj øring av kompressorer (Scroll) MÅ rotasjonsretning kontrolleres.Funksjon MAXIenhetener et komplett DXkj ølesystem. Enheten består avkj øle- og kondensatorbatterisamtkj ølekompressor. Kompressorenfrakterkuldemediet igassform rundt isystemet.