Title: +038=360.029-#####._02-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
FMEG, kammervifte inkl. motorstyringDato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 1000076102410 Pa1,05 m/s52 Pa26 Pa78 Pa2 550 m³/h495 Pa469 Pa0,7 °C400 omdr/min2 184 omdr/min2 220 omdr/min2 780 omdr/min0,67 kW0,64 kW1,15 kW1DOMEL 747.3.392155,3 %93,5 %746/20AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.029 - GOLD RXF TOP-11 +/- 2.550 m³/h - 100%Forordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, AvkastStatisk trykkfall1Spjeld, TBSA-3-000-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfallAntallTilbehørDato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 1000076102465,4 %0,85 kW/(m³/s)17 Pa4 Pa7/20AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.029 - GOLD RXF TOP-11 +/- 2.550 m³/h - 90%Dato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 10000761024