Title: +175=262.001_KN001_Takavvattning Ajetak, fullflödessystem.Produktinformasjon.pdf
Bräddavloppssystem Man skall naturligtvis använda ett fullflödessystem som bräddavloppssystem. En Aje- tak-brunn med en ca 5 cm hög förhöjningsring monteras med en separat ledning ner till marknivå. Denna lösning är tekniskt överlägsen en vanlig utkastare genom fasaden. Kapaciteten blir mångdubbelt större. Man undviker också risken för att smutsa ner fa- saden och risken för igenf rysning vintertid Provisorisk takavvattning lr/ed rätt planering kan man även lösa den provisorìska awattningen under byggtiden med hjälp av bräddavloppsbrunnen. Först monteras bräddavloppsbrunnen med sitt ledningssystem ner trll mark utan sin förhöjningsring. De ordinarie brunnarna proppas eller täcks över Under byggtiden avvattnar bräddavloppsbrunnen hela ränndalen. När sedan det ordrnarie rörsystemet monteras, kopplas de övriga takbrunnarna in och bräddavloppets förhöjningsring monteras