Title: +175=562.001_UK001_SC-9100 Easy DDC.Drift.pdf
Hvis man v¡l sette en utgang i manuell, blar man seg frem med pilene til ønsket utgang vises og trykker på E-knapp.Når SC-9100 slås PA første gang, ber den brukeren om å velge en anvendelse. Etter valg lastes denne inn, og SC-9100 viser status på hovedparametrene som første bilde./ntegrasjon: SC-g100 tilhører Johnson Controls System 91 regulatorfamilie, og er helt kompatibel med alle JC typer SD-anlegg, og kan også tilkobles andre typer SD-anlegg eller skjermsystem, forutsatt at nødvendige drivere finnes/skrives. Vår N2-bus kommunikasjon er basert på industristandarden Optomux, og våre protokoller er åpne og tilgjengelige.Eksempel på et SC-9100 vindu (varmeventil utgang i manuell modus)PADRAG VARM E100%Besfillingsnummer sc-91o@ o@VersjonsnummerLandskode f.eks 047 for Norge046 for Sverige 358 for Finland 045 for Danmark@Johnson Controls Norden ASAVSC-9l00Easy DDC. Utgave: 1 200 NordenTekniske Data Spenningstilkobling24y¡ç,+ 15 %-10%,50-60H2Effektforbruk4VAOmgivelsesforhold