Title: +135.01=315.002-UZ001T_02-Manual320.pdf
Maximaler dynamischer Druck: 8 bar (800 kPa)sind.Maximaler statischer Zulaufdruck: 10 bar (1000 kPa)Maximales Druckverlustverhältnis*: darf im Fluss nicht 10:1 zugunsten einer der Zuläufe übersteigen.b. Überprüfen Sie die Eingänge und Filter aufVerschmutzungen.c. Ausfall der Heiß-oder Kaltwasserversorgung.Maximaler Druckverlust: Zuläufe zu Auslauf ist 5,6 bar (560 kPa), was bei mittlerer Mischung einem maximalen Durchfluss von 120 l/min entspricht.Maximale Mischwassertemperatur zu hoch oder zu niedrig a. Signalisiert fehlerhafte Temperatureinstellung.Achtung! Der Druckverlust ist der Druckabfall zwischen Zuläufen und dem Ablauf des Mischventils, wenn ein Durchfluss vorhanden ist.Das Druckverlustverhältnis wird durch Abzug des Widerstands der Ausflussleitung und der Ausgangsarmatur vom Staudruck des warmen und kalten Wassers an den Zuläufen des Mischventils ermittelt. Das Verhältnis ist beim niedrigsten Durchfluss am höchsten. 10