Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
Tabell 1 Betingelser for rørendene til plastrør avhengig av anvendelsen.Betingelser for rørendeneAnvendelse av rørInne i prøvningsovnenUtsiden av prøvningsovnenRegnvannrør (U/U)ÅpenÅpenSpillvannsrørVentilerte (U/U)Uventilerte (U/C)ÅpenÅpenÅpenLukketGass-, drikkevanns-, varmtvannsrør (U/C)ÅpenLukketMetallrør vil normalt være lukket inne i prøvningsovnen, siden det ikke forventes at brannen vil resultere i at rørene blir åpne, på grunn av det høye smeltepunktet til slike rør. Dette avhenger imidlertid av bære- eller støttesystemet er intakt. Hvis dette er en mulighet, kan det tas hensyn til en et scenario med åpne ender på rørene, som vist i tabell 2.Tabell 2 Rørendekonfigurasjonen til metallrør avhengig av anvendelsen.Anvendelse av rørBetingelser for rørendeneInne i prøvningsovnenUtsiden av prøvningsovnenStøttet av brannklassifisert* bæresystem (C/U)LukketÅpenStøttet av ikke-brannklassifisert bæresystem (U/C)ÅpenLukket