Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Åpning av rømningsdører (låssystem). Rømningsdører som holdes låst i den daglige drift skal gå i åpen stilling ved brannalarm. Sprinkleranlegg. Signal fra sprinklerventil ved avstengt sprinkler og fra strømningsvakt ved utløst sprinkler (stor alarm).Heis må gå til utgangsplan (plan 1.etasje). Styring/forsering av ventilasjonsanlegg. Aktivering av evt. mekanisk røykventilasjon. Det må utarbeides en egnet alarmorganisering for å RIE sikre god interaksjon mellom tekniske og organisatoriske løsninger/aksjoner. Det er viktig å etablere en alarmorganisering som er tilpasset virksomheten, mht. alarmnivå (liten/stor alarm), tidsforsinkelser for verifisering, funksjoner som iverksettes, herunder omfang av varsling, samt evt. dag-/nattstillingsfunksjoner m.m. Alarmorganiseringen må samordnes med leverandør av brannalarmanlegget.