Title: elektronisk-forkobling-i-lysarmaturer.pdf
Det er viktig å merke seg at det er spesielle "elektro- niske reaktorer" som er beregnet for lysregulering.Når et belysningsanlegg har eksakte det lysnivå som er ønsket, ikke for mye og ikke for lite, har man en økonomisk belysning. Styresystemet ten- ner og slukker, eller regulerer belysningen, avhengig av hvilket lysnivå som ønskes/kreves.Ved lysregulering kan det oppstå en forandring av lysrørets fargetemperatur. Derfor bør det alltid benyttes lysrør med samme fargetemperatur i en og samme installasjon.For de fleste "elektroniske reaktorer" for lysregule- ring anbefales det at lysrørene brennes inn ca. 100 timer før anlegget lysreguleres. Dette for å stabilisere lysrørene.Min. lysnivå bør også stilles inn avhengig av hvilken type "elektroniske reaktorer" som er benyttet. Det finnes i dag "elektroniske reaktorer" som tillater at lysnivået dimmes ned til min.nivå fra 10% til 1%.Er du usikker, kontakt din leverandør.