Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
Expansionskärl med en volym på 100-1 000 liter ska ställas på golvet. (bild 4b)För kärl med utbytbar blåsa krävs ett fritt utrymme på minst600 mm ovanför kärlet. (bild 4a)3. Avlufta ledningen till expansionskärlet. (bild 8) 4. Stäng avluftningspunkterna. (bild 9) 5. Värm upp systemet så mycket det går under en halv dag och avlufta regelbundet.3. Avlufta ledningen till expansionskärlet. (bild 8) 4. Stäng avluftningspunkterna. (bild 9) 5. Värm upp systemet så mycket det går under en halv dag och avlufta regelbundet.Installera kärlet på retursidan, så nära pannan som möjligt, på pumpens sugsida. Installera kärlet så att dess vatten inte kan cirkulera. 1. Använd gängtejp (G) (inte hampa!) för att ansluta expansionskär-6. När vattentemperaturen har sjunkit till cirka 50 °C ska systemet fyllas till 0,3 bar högre än expansionskärlets förtryck. Se till att påfyllningsslangen är avluftad.let. (bild 5)2. Anslut expansionskärlet till systemet (med Flexconsole, T-rör eller expansionsrör).