Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Se il contatto è aperto per più di un minuto, l’unità viene abilitata al funzionamento “Frost protection”. L’unità ritornerà in funzionamento normale quando il contatto finestra sarà chiuso. La connessione deve essere effettuata sui pin 11 e 12 del connettore J2 come da figura. L’ingresso digitale può essere configurato via software impostandolo normalmente aperto (default) o normalmente chiuso, attraverso il programma “Service tool”.Contatto rilevazione presenza (PD) (fig. 39b) L’unità é provvista di un contatto ”Rilevazione presenza”. Quando questo ingresso é disabilitato l’unità segue la normale programmazione oraria. Viceversa quando questo ingresso indica uno stato di presenza per almeno 5 secondi continuativi l’unità viene forzata in modo di funzionamento “Occupato”. La connessione deve essere effettuata sui pin 5 e 6 del connettore J2 come da figura. L’ingresso digitale può essere configurato via software impostandolo normalmente aperto (consigliabile) o normalmente chiuso.