Title: 320.002_SC001.pdf
Langt blink - kort blink Kort blink - langt blink Lange blink Korte blink 2 korte blink Av(–· –· –·)(·– ·– ·–)(– – –) (· · ·) (·· ·· ··)FeilkodeFiolettStrømforsyning for lav Linjebrudd (2-10 V eller 4-20 mA) Ventiltilstopping eller fremmedlegeme Feil ved kalibrering av slaglengde1 blink 2 blink 3 blink 4 blink(· · ·) (·· ·· ··) (··· ··· ···) (···· ···· ····)Deteksjon av feil indikeres med fiolett, dvs. vekselvis blinkende rødt eller blått statuslys. For mer detaljert informasjon, se HyTune app + TA-Dongle.Kalibrering / selvjustering av slaglengde I henhold til valgte innstillinger i tabell.KalibreringstypeVed strøm påEtter manuell overstyringBegge endeposisjoner (full) Helt forlenget posisjon (rask) Ingen√ * √ √√ √ *) StandardMerk: Oppdatering av kalibrering kan gjentas automatisk hver måned eller uke. Standardinnstilling: Av