Title: Samsung-Maldives- AC serverrom.pdf
Utedel Type kompressor Lydnivå kjøling/varme Vekt Dimensjon (L x H x D)dB(A) kg mmRotasjon 47 /47 33 790 x 548 x 285Rotasjon 47 / 47 33 790 x 548 x 285Rotasjon 49 / 49 38 790 x 548 x 285Rotasjon 49 / 51 55 880 x 798 x 310Freonfylling R410A Ferdigfylt for inntilg m950 20950 201400 51800 5Etterfylling freong/m3030Utetemperatur begrensninger - Kjøling - Varme Varmekabel i bunnkassen°C °C10 ~ 46 -15 ~ 2410 ~ 46 -15 ~ 2415 ~ 46 -15 ~ 24Nei, ikke standard. Må monteres hvis anlegget skal benyttes som varmepumpe i kuldegrader15 ~ 50 -20 ~ 24Modell 1~230V ReferanseAC026FCADEH/EUAC035FCADEH/EUAC052FCADEH/EUAC071FCADEH/EUSpesifikasjoner for forbindelse mellom inne- og utedelTilførsels spenning 1~230V Strømtilførsel til Sikringsstørrelse Trege Forbindelsekabel ute- og innedelA mm2Utedel 10Utedel 10Utedel 16(effektkabel: 2 x 1,5 mm2 + jord) + (kommunikasjonskabel: 2 x 0,75 mm2)Utedel 25