Title: DCV BL, RC, CF, MF.pdf
Cirkulär anslutning Ø630 Rumsklimatstyrning, Lindinvent AB, typ DCV-RC-630(700x700)[Material]Cirkulärt spjäll SPMF Ø125-500Material = Galvaniserad (G)Kritiska byggmått vid installation av cirkulärt DCV-RC.Exempel: DCV-RC-630(700x700)G DCV-RC 630 levereras som byggsats där det rektangulära spjället JSPM 700x700 med cirkulär anslutning 630 och ett cirkulär mätfläns med diameter 630 liksom regulator RCC och spjällmotor PAD levereras var för sig för att monteras på plats.Rektangulärt Rumsklimatstyrning, Lindinvent AB, typ DCV-RC-[BxH][Material]Storlek: BxH = 200x200 -> 1600x1000 mm Bredd(B): 200 till 1000 mm i intervall om 100, därefter i intervall om 200 mm. Höjd(H): 200 till 800 mm i intervall om 100, därefter i intervall om 200 mm. Kontakta Lindinvent vid behov av avvikande dimensioner. Material = G (Galvaniserad)Exempel: DCV-RC-600x300G Rektangulärt DCV-RC levereras som byggsats där spjäll JSPM, mätfläns SMRD, regulator RCC och spjällmotor PAD levereras var för sig för att monteras på plats.