Title: Funksjonsbeskrivelse - 320.001 Energisentral.pdf
3 / 8.Ved pumpestans over tid, skal pumpene «mosjoneres» ved at de starter og går min. 10 minutter/uke.ELEMENT KJEL styres av / på fra undersentral etter signal fraIE401 temperaturføler -RT403 utekompensert. El-kjelens interne automatikk regulerer kjelens pådrag etter samme kurve som settpunktet for -RT403ETTER STRØMBRUDD starter systemet automatisk opp isekvens med andre system.REGULERINGRP401i avstikk til ekspansjoni turstokk foran TRYKKFØLER montert pumpene, gir signal til undersentral for avlesning av trykket i anlegget. Ved for lavt trykk skal det utløses alarm, "Lekkasje i systemet."350.001-RP401TRYKKFØLER montert i avstikk til ekspansjon i turstokk til brønner, foran pumpen 350.001-JP401, gir signal til undersentral for avlesning av trykket i anlegget. Ved for lavt trykk skal det utløses alarm, "Lekkasje i systemet."350.001-RT401