Title: Sprinklerhode sidewall.pdf
En läckagesäker 1/2" NPT sprinklerled bör uppnås med åtdragningsmomentet 7 till 14 ft.lb. (9.5 till 19 Nm). Ett maxi malt åtdragningsmoment på 21 ft.lb (29 Nm) ska användas för att installera sprinkler med 1/2 NPTanslutningar. Större åtdragningsmoment kan sned vrida sprinklerns inlopp och orsaka läckage eller försämrad sprinklerfunk tion.Försök inte kompensera för otillräcklig justering av täckbrickan genom att dra åt sprinklern för lätt eller för hårt. Passa in sprinklern genom att omjustera mon teringen.Serie TY-FRB horisontella och ver- tikala väggsprinkler måste installeras i enlighet med följande instruktioner:Steg 1. Horisontella väggsprinkler ska installeras i horisontellt läge med vat- tenvägens mittlinje vinkelrätt mot bak- väggen och parallellt med taket. Be- teckningen TOP på spridarplattan ska riktas mot taket.Vertikala väggsprinkler ska installeras i pendent- eller upright-läge med pilen på spridarplattan pekande bort från väggen.