Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Alle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider1 lag 60mm FR Brannplate 2-S≥ 20mm steinull ≥ 80 kg/m3 monteres ≥ 100cm på begge siderKOBBER ELLER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/U (E 240)≥ 150MM BETONG - VEGGMaks utsparing ubegrenset bredde med 1200mm høydeKobber eller Stålrør ≤ Ø54mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider1 lag 60mm FR Brannplate 2-S≥ 20mm steinull ≥ 80 kg/m3 monteres ≥ 100cm på begge siderISOLERT ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)≥ 75MM BETONG - VEGGMaks utsparing 1200mm bredde og 600mm høydeAlupex rør ≤ Ø75mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider25mm gjennomgående glass eller steinull ≥ 75 kg/m31 lag 50mm FR Brannplate 2-Swww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032Polyseam ASTlf.: 3330 6700 52 (65) 2021 2 9Detaljtegninger Protecta® FR BrannplateALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 120)≥ 75MM BETONG - VEGG