Title: +038=360.027-#####._04-360.027 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Dato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000572045221125 utv.2,0 mm12 Pa1,85 m/sInnUt3,520,0°C7626%31,20 kW11 %InnUt60,036,1°C0,317 l/s7,1 kPa6 I15 utv.8,1 kPaArtikkelbenevningTBVL-3-040-11 Pa1,16 m/sSide: 22/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.027 - 360.027 GOLD25FRXHC +/- 7.000 m³/h - 80%Dato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000572045Anbefalt dim. trykkfall72 PaStarttrykkfall36 PaSluttrykkfall108 Pa1Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G025FRXHCP011Roterende varmeveksler RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluft1Reversible trinn1Batteri RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluftAntall rørrader5.7Lamellavstand2,1 mmTrykkfall26 PaLufthastighet1,41 m/s1VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motor