Title: +175=737.001_IL001_Funksjonsbeskrivelse Varmeanlegg Døli - V.2017.08.04.Produktinformasjon.doc
Sommerdrift Frikjøling :Sommerdrift trigges av Høy utetemperatur grenseverdi settes etter erfaring 15-18°? dødbånd 1°JP402 starter på høy utetemperatur. Stilles inn etter erfaring, men 15 grader (dødbånd 1 grader) er et godt utgangspunkt. Da tilluften aldri bør være lavere enn 15 grader i utgangspunktet . JP402 reguleres på differansetrykksgiver RD401. Fempunktskurve som kan gi økende trykk ved økende utetemeratur. Kurve settes etter erfaring .SC001 stenger mot varmeanlegg. SC004 stengt (mot veksler, varmedumping) SC003 åpen isvann mot energibrønner. SC006 åpen (isvann mot ventilasjon kjøling) SC003 stengt (kjøling med varmepumpe)