Title: FDV Simployer.pdf
Eksempel: I et kontorlokale skal det trekkes av 25 l/s romluft, og det velges avtrekksventil DSO Ø100. Romdempingen er 6 dB, og det er beregnet at ventilenes senterkon skal strupes til 80 Pa totaltrykktap.Tabell 4Vi ønsker å finne: a) Avgitt lydeffektnivå fra ventilen i 250 Hz ved valgt driftspunkt. b) A-veid lydtrykknivå i rommet ved maksimal åpning på ventilen. c) A-veid lydtrykknivå i rommet ved strupt senterkon.Løsning: DSO Ø100, ønsket luftmengde 25 l/s. Av diagram 1 finner vi at LWA = 29dB(A) ved 50 Pa totaltrykktap for posisjon +10 mm.a) Tabell 1 viser at korreksjonsfaktoren for 250 Hz er -2dB. LW i 250 Hz blir da: LWA + KO = 29+(-2)= 27dBb) Med 6 dB romdempning blir lydtrykknivået i rommet: 27– 6 = 21 dB(A)c) Med 30Pa struping kommer vi opp til 80Pa, og diagrammet viser at LWA øker med 5dB. Lydtrykknivået blir da: 21+5 = 26 dB(A)Figur 3DIMENSJONERINGSDIAGRAMDiagram1, DSO Ø100Diagram 2, DSO Ø125348DSODiagram 3, DSO Ø160Diagram 4, DSO Ø200Korreksjonsfaktor [KO], DSO