Title: 370.011 SV500, 501 Strupeventil STAF.pdf
Material: Ventilhus STAF: Støpejern EN-GJL-250 (GG 25). Ventilhus STAF-SG: Seigjern EN- GJS-400-15. DN 20-150: Overdeler, kjegle og spindel i AMETAL®. DN 200-300: Overdel i seigjern, kjegle i rødgods og spindel i AMETAL®. DN 350-400: Overdel i seigjern, kjegle i kiselmessing CuZn16Si4-C (EN 1982) eller messing CuZn35Pb2Al-C-GS (EN 1982) og spindel i AMETAL®. Setetetning: Kjegle med EPDM-ring. Overdelsbolter: Kromatisert stål. Ratt: DN 20-50 Polyamid og TPE, DN 65- 150 Polyamid , DN 200-400 aluminium.Temperatur: Maks. arbeidstemperatur: 120°C (For høyere temperaturer, max 150°C, ta kontakt med nærmeste salgskontor.) Min. arbeidstemperatur: STAF: -10°C STAF-SG: -20°CAMETAL® er IMI Hydronic Engineering avsinkningsbestandige legering.2Overﬂ atebehandling: DN 20-200: Epoxylakkerte. DN 250-400: To-komponent våtlakk.Merking: Hus: TA, PN, DN, strømmingsretning (pil), materialbetegnelse og produksjonsdato (år, måned, dag). CE-merking enligt tabell:MerkingSTAFDNSTAF-SG (PN 16) DNSTAF-SG (PN 25) DN