Title: +038=360.000-LC007T_04-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Manual.pdf
Om de CIAT wartels of ventielen niet te beschadigen mag het aantrekkoppel niet groter dan 3,5 daN.m zijn. Gebruik 2 sleutels, één om tegen te houden, de andere voor het vastzetten om de dichtheid te garanderen. Houd u aan de montagerichting van het ventiel. Op deze 2 CIAT wartels moet de (cid:70)(cid:76)(cid:85)(cid:70)(cid:88)(cid:79)(cid:68)(cid:87)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:74)(cid:68)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:89)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:36)(cid:3)(cid:314)(cid:3)(cid:36)(cid:37)(cid:3)(cid:11)(cid:36)(cid:3)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:68)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:72)(cid:86)(cid:79)(cid:82)(cid:87)(cid:72)(cid:81)(cid:3)(cid:68)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:3)(cid:78)(cid:68)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:89)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:3)(cid:69)(cid:68)(cid:87)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:76)(cid:77)(cid:3)(cid:72)(cid:81)(cid:3)(cid:36)(cid:37)(cid:3)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:3) kant van de waterkring). Het maximaal toegestane drukverschil op onze