Title: +038=360.000-NI001._51-DM1-3. 360.022 (5 etg) R&H - Målerapport.pdf
MÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01Blankett nr.: 68-091ANLEGG : Dronning Mauds gate 1-3 SYSTEM : 360.022Dato : Ref. :T.Antonsen02.12.2021TILLUFT Prosjektert Målt m3/h 200 90 190 90 920 1 350ROM NR.m3/h 200 Gang 5-102 90 Hvile 5-101 Møterom 5-103 190 Telefonboks 5-201 90 Vrimleareal 5-104 920 Vrimleareal/Spiserom Sør 1 380 FellesavtrekkAvtrekk Avvik Prosjekt Målt m3/h m3/h%0 0 0 0 0 -22 8702 870Avvik %0ANMERKNINGMålt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådragTotal2 8702 84012 8702 8700KVALITETSHÅNDBOK Randem Hübert A/S - Stansevn. 11, 0975 OSLO - Telefon: 22 90 07 00 - Telefax: 22 90 07 10 E-mail: service@hybra.no