Title: BRV59_360.002_Funksjonsbeskrivelse..pdf
FREKVENSOMFORMER tilluftsvifte. Drift og feil indikeres. Feil stopper aggregat.LR501FREKVENSOMFORMER fraluftsvifte. Drift og feil indikeres. Feil stopper aggregat.LR471FREKVENSOMFORMER varmegjenvinner. Drift og feil indikeres. Feil stopper aggregat.QD401FILTERVAKT over inntaksfilter gir alarm ved tett filter.QD501FILTERVAKT over fraluft filter gir alarm ved tett filter.RP401TRYKKGIVER montert i tilluftkanal indikerer svikt i tilluftmengden.RP501TRYKKGIVER montert i fraluftkanal indikerer svikt i fraluftmengden.RT551FROSTVERN gir melding dersom temperaturen på returvannet fra LV401 synker under grenseverdi.RY401RØYKDETEKTOR montert i tilluftkanal Gir alarm ved detektering. Resettes med resett bryter i detektor.RY501RØYKDETEKTOR montert i avtrekkskanal. Gir alarm ved detektering. Resettes med resett bryter i detektor.Virkningsgrad for varmegjenvinner: RT900 (utetemperatur), RT501 (fraluftstemperatur)