Title: 2021, juni - Teknisk Rapport Ventilasjon 360.005, Caverion.pdf
Motorer og styring Merkeeffekt Pa [kW] Merkestrøm [A] Faser [L] Motorverninnstilling [A] Driftspenning [V] Driftsstrøm L1 [A] Driftsstrøm L2 [A] Driftsstrøm L3 [A] Tilført effekt Pt [kW] SX Styring kontroll og OQ SoftWare/Versjon4,45L1-N 239 XM-41Tilluft XM-42Tilluft P fl sumL1-L3 414L2-L3 41433414 6,20 6,20 6,20 4,4541405,02L2-N 239L3-N 239XM-51Fraluft XM-52Tilluft33414 7,00 7,00 7,00 5,024140XM1Rotor1239 0,40 0,400,10Pumper Merkeeffekt Pa [kW] Merkestrøm [A] Faser [L] Motorverninnstilling [A] Driftspenning [V] Driftsstrøm L1 [A] Driftsstrøm L2 [A] Driftsstrøm L3 [A] Tilført effekt Pt [kW]JP11239 0,20 0,200,05JP23414JP33414JP43414NotatNotat Utført service og kontrollert overstående punkter. Byttet filter. Anlegg har en B alarm på lavt tilluftstrykk (alarm: 75).[TG] Tilstandsgrad[KG] KonsekvensgradAvvikslukkingTiltakEstimat