Title: +038=453.004-LZ001._03-Installasjonsveiledning Varmematter Devi.pdf
Ohuita mattoja ei saa asentaa epätasai- selle alustalle.Älä aseta kohteita, jotka aiheuttavat läm- pöesteen, kuten huonekaluja ja paksuja mattoja. Jätä vähintään 6 cm ilmatilaa.Lattian lämpöeristysarvo ei saa olla suurem- pi kuin R < 0,18 m² K/W vastaten 1,8 Tog. • Älä asenna ohuiden mattojen päälle eris- tysmateriaaleja, muita lämmönlähteitä tai jatkoliitoksia.Sijoita ohut matto siten, että etäisyyttä kiinteisiin rakenteisiin on vähintään puolet C-C-asennusvälistä.Sijoita ohut matto siten, että etäisyyttä kiinteisiin rakenteisiin on vähintään puolet C-C-asennusvälistä.Ohuiden mattojen on oltava aina asian- mukaisessa kontaktissa lämpöä johtavaan materiaaliin (esim. betoniin).Ohuiden mattojen on oltava aina asian- mukaisessa kontaktissa lämpöä johtavaan materiaaliin (esim. betoniin).