Title: Prosjektering.pdf
tilsvarende miate, slik dette er vist for nedgravd LPG-tank (Fig. 4.4.2), fylling fra tankbil til LPG-tank (Fig. 4.4.3) og stort og lite fyringsanlegg (henholdsvis Fig. 4.4.4 og Fig. 4.4.5).© Eierskapet til Norsk Gassnorm, 2005Norsk Gassnorm Vedlegg 4.4Vedlegg til kapittel: 4Utgave: 1 Revisjon: Side: 3 Dato: 10.03.2005 Dato:m Sone 2PropanEksplosjonsgruppe 11 Atemperaturklasse T1Omrideklassifisering i hht, EN 60079-10: 1996 Sone I: Sikkerhetsventil pa tank, r=0,8 m. Fyllestuss, =0,8 m. Sone 2: Sikkerhetsventil pa tank, 1,5 m utenfor sone 1. Fyllestuss, 1,5 m utenfor sone 1.Fig. 4.4.2 Omradeklassifisering i tilknytning til nedgravd LPG-tankm Sanc 1 Propan N Sorte 2 Eksplosjonsgruppe 11 A SNN etemperaturklasse T1 ARIR e e e e e% 27 5% P Y2 7 L BFig. 4.4.3 Omréadeklassifisering i tilknytning til fylling av LPG-tank© Eierskapet til Norsk Gassnorm, 2005