Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
Gjennomføringer i kabelhylsene: Kabler A1: Ø 14 mm, kapslet PVC/PVC, 5 x 1,5 mm2, HD 603,3A.A2: Ø 14 mm, kapslet ERP/PO, 5 x 1,5 mm2, HD 22,4. A3: Ø 14 mm, kapslet XLPE/EVA, 5 x 1,5 mm2, HD 604,5 X: Ø 9 mm, Cu 5G 1,5 mm2 F: Ø 6 mm, telekommunikasjonskabel, FTP 24AWG 4P Elektro trekkerør av plast, P1, Ø 16 mm og P2, Ø 32 mmBETONGDEKKE ≥ 150 mm:Tabell III.1 Brannmotstandsklasse E 120/EI 120. Utsparing ≤ 270 x 270 mm. Runde / firkantete hylser med lengde 330 / 250 mmKabelhylse type (mm)Utsparing (mm)Innvendig kabelføringTykkelse GPG i plan med overkant dekke (mm)Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Ø 302 x FØ 505 x FØ 7010 x FØ 301 x A1, A2, XØ 50Ø 70 65 x 65 95 x 95 65 x 65270 x 2701 x A1, A2, X1 x A1, A2, X1 x A1, A2, X1 x A1, A2, X5 x FGPG 100Steinull 100kg/m3, 5095 x 9510 x FBrannmotstandstid 120 minutter, kan benyttes ved krav tilsvarende EI 120Firkantete hylser med lengde 150 mm. Rund hylse med lengde 250 mm65 x 65 95 x 95 65 x 65270 x 270