Title: Philip_Pedersensvei_20_Aggregat_Norsk_Teknisk_Installasjon_AS_1000646_20201207154912206_SDS_816.pdf
163,0 %94,5 %6865,2 %0,73 kW/(m³/s)211 Pa1,78 m/sUt20,0°C12%13,66 kW21,00 kW4007 Pa4k8k87dB5 Pa4 Pa7 Pa4k8k87dB16/29AHU Design Teknisk specikationObjekt: Philip Pedersensvei 20 (1000646) Aggregatnamn: 360.006 - GOLD RXF 35. +/- 10.000m³/h - 80% Samtidighet1FilterFilterklass ePM10 60% (M5)3x(592x592x520-10), 3x(592x287x520-10)Hastighet i filtersektionenRek. dim.tryckfallBegynnelsetryckfallSluttryckfall1Roterande värmeväxlare, GOLD035FRXP01Tillbehör och teknisk data, se tilluft1FläktFläkt av typen GOLD Wing+Utdragsbar fläkt med integrerad luftflödesmätningDirektdrift med varvtalsstyrd EC/PM motor IE4Vibrationsisolerad med flexibla anslutningar och gummiupphängningarStandardstos inv.FrånluftsflödeInbyggnadens påverkan på fläkten (systemeffekten) är inkluderad i fläktens prestandaDimensionerande statiskt tryck (våta förhållande)Statiskt tryck vid SFPv beräkningTemperaturhöjning p.g.a. fläktMin varvtal