Title: +038=542.001-RY005T_02-Enea_ED100_ ED300_Detektorer_DB Nortek Produktblad.pdf
Detektoren tilkobles sløyfen på brannsentralen med en toleder skjermet revolver kabel anbefales for best mulig immunitet mot støy. Tverrsnittet på kabelen bør tilpasses strømforbruket og kabellengde for å unngå for høyt spenningsfall i kabelen. Den negative delen (-) sløyfe- kommunikasjonen tilkobles en av de to terminalene market “-“ i sokkelen. Det er ikke av betydning på hvilken av det to terminalene signalene kommer inn, eller går ut fra i sokkelen. Den positive delen av sløyfekommunikasjonen tilkobles inn/ut på same terminal merket “+” i sokkelen. Ekstra parallellampe, eller summersokkel kan tilkobles direkte i sokkelen på terminalene “+” (positiv) og “R” (negativ), denne utgangen er strømbegrenset, og kan drive en lysdiode direkte (LED). Detektoren kan benyttes sammen med følgende sokler:TEKNISKE SPESIFIKASJONERBESKRIVELSEDATADriftsspenning19-30VDCStrømforbruk normal/alarm200 uA/10mA@27,6VMAX Strøm parallelutgang10 mABrukstemperatur5°C / +40°CLuftfuktighet95% RH