Title: 320.001_SB501.pdf
Elektrisk aktuator med modulerende regulering for ventilseriene med 20mm slaglengde: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328 og V5329. Kapsling: IP54 Pos. indikator: indikatorplate Hva skjer med aktuatoren/spindelen ved bortfall av styresignal: justerbar Endebrytere: opsjon Aktuatoren kan reverseres. For ML7425-modeller: godkjent i henhold til DIN EN 14597 (maks 130 oC) i kombinasjon med V5016A/V5025A/V5328A/V5049A. Spenningsforsyning: 24 Vac Spindelkraft: 600N Slag: 20mm20 mm; 600 N Styresignal: 0/2..10V= Spenningsløs: no Man. betjening: ja Gangtid: 0,5min Fjærretur: nei Pos. tilbakemeld.: 2..10V