Title: Pol5.v03.pdf
Ledningsnettet er bygget opp på grunnlag av VAV’s GEMINI ledningsdatabase over vann og avløpsnettet i kommunen. Modellen VAV besitter er ikke komplett, men i nedbørsfeltet rundt Enga er datagrunnlaget vurdert til å være relativt oppdatert. Kummer og ledninger som har feil eller mangler data er justert ved interpolasjon eller justeringer etter terreng. Det er totalt 119 kummer og 121 ledninger i modellen. Ledningene har en total lengde på 3537m.SlottetVestbane- tomta1Figur 1: Modell over nedbørsfelt med utløp gjennom Enga og til sjø. For profil 1-2 se Figur 2.1Figur 2: Utvalgt profil 1-2. Utløp fjord - Nationaltheateret2National- theateret24.Innhenting av måledata4.1.1MålingerMålingene er gjort i perioden 9. april- 9. August 2014. I løpet av perioden ble det registret flere kraftige regn og målingene er vurdert til å gi godt grunnlag for kalibrering av modellen.4.1.2Nedbørsmålere