Title: 2012-Servicerapport EL.doc
Spjeldet på kryssveksleren regulerte feil vei.. utbedret. 20.12.2010 SE1907 360.012 System 20\12-10 Lavt ladetrykk på ekspansjonstank til gj.v batteri. 0,4 bar. Trykkmåler på væske viser 0,1 bar (lavt). Trykkmåleren på varmebatteri står på maks, mulig defekt måler. Åpen 25\9-12 Utbedret. ok. 6\10-11 Uendret bør sjekkes. 28.09.2012 SE1907 360.13 System 28\9-12 Åpen inntaks-spjeld till 3611 og 12 var stengt. Markøren viste åpent. Det er også et spjeld som kommer fra taket (Omluft-avkast?) som var åpent. Dette gjør at gjennvinning fra 36013 ikke har noen hensikt. Må se nærmere på dette. Spjeldmotorene er frakoblet for flere år siden. 07.10.2011 SE1907 360.14 System Manometrene i Gjennvinnerkretsen bør sjekkes,vanskelig og si om det er nok vann i kretsen. Ingen enkel måte og etterfylle vann på. Åpen 25.09.12 Manometre er byttet, fortsatt ingen enkel måte og etterfylle vann. 25.09.2012 SE1907 360.20 System Sleiden til motor AT har sprukket i en sveis. Åpen Motor har rustet fast,ikke mulig og justere