Title: 360.027 GOLD 25 FRXHC +- 7.500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)Statisk trykkøking i SFPv beregningTemperaturheving p.g.a. vifteMin. hastighetTurtall i SFPv beregningDimensjonerende hastighetMaks. hastighetDimensjonert eleffekt til motor(er)Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffekt/motorMotoropsjonDato: 04.01.2021 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 100008366413,753,2723,05R410A10,0 kgUt ved avriming8,0°C54%kWUt ved avriming7,2°C61%InnUt26,016,0°C5083%30,22kW0,148l/minInnUt26,041,2°C5021%7 000 m³/h585 Pa533 Pa0,8 °C280 omdr/min1 622 omdr/min1 663 omdr/min1 890 omdr/min1,81 kW1,65 kW2,40 kW15/25AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.027 - GOLD25FRXHC +/- 7.000 m³/h - 100%MotorbetegnelseAntall motorer/vifter i hver luftretning