Title: +038=331.001-SG004T_01-FDV-dokumentasjon - Satcom1 Integration Services Aps - VA_VVS 5545883 med flere - Tilbakeslagsventil kat.4 iht NS-EN1717.pdf
Tredobbel sikkerhet - to tilbakeslagsventiler og en avløpsventil deler ventilhuset i tre trykksoner Standard tilkobling på avløp, husk tilstrekkelig kapasitet på avløp Monter Y-sil i forkant av ventilen. Monter trykkreduksjonsventil i forkant ved ustabile trykkforhold Enkelt vedlikehold på grunn av optimal konstruksjon og enkel tilgang til innvendige delerMedium: Vann Materiale ventilhus: støpejern Tilkobling: flenser Monteringsposisjon: horisontal Maks medietemp.: 65°C Trykklasse: PN10 Min. inngangstrykk: 1,5barNRF 5545881 NRF 5545882 NRF 5545883 NRF 5545884 NRF 5545885BA300-65A BA300-80A BA300-100A BA300-150A BA300-200ADN65 DN80 DN100 DN150 DN200kvs 35,8 kvs 54,3 kvs 108 kvs 190,9 kvs 339,323,9kg 32,7kg 44,6kg 70,9kg 114,1kg11.6.2018Honeywell Confidential - © 2017 by Honeywell International Inc. All rights reserved.