Title: +038=621.001-NI010T_01-Til eier av Brannmansheis.pdf
5. Det er krav til stolens og dørenes størrelse samt områdene utenfor heisen. (Denne heisene oppfyller kravene til båre‐heis). Disse størrelsene må ikke uten videre endres.Uniheis AS • Oslo gate 20 • 0192 Oslo • Telefon +47 22 68 08 60 • Bankgiro 1644.13.55266 Org.nr. NO 936 980 058 MVA • E-mail: uniheis@uniheis.no • www.uniheis.noSide 1 av 26. Denne heisen er utstyrt med luke i heistaket for at brann personell kan redde seg selv ut fraheisestolen, eller bli reddet ut av andre gjennom luken. En beskrivelse av dette ligger sammen med 3 veiledninger og nøkler, som skal ligge i nøkkel boks utenfor bygget som er tilgjengelig for brann personellet. Det er bygget eiers ansvar å sørge for at dette til enhver tid befinner seg der.7. Funksjonsbeskrivelse av brannmannsheisen befinner seg også brukerveiledningen forheisen.8. Denne heisen er tilkoblet byggets nødstrøms system. Den er tilkoblet en UPS med