Title: Manual Elkjeler EL 160 - 500 Eco_No_Systemair_NY PANEL_jan -22_LOW.pdf
10.15 StrømfølerSom det fremgår av illustrasjonen skal strømfølerne monteres på strømtransformatorens kabler. Når det gjelder tilkobling til kjelen, henvises det til den aktuelle modellens eltegning. Strømfølere er tilbehør og kan bestilles fra oss.Anleggstilpasset strømtransformatorDisse strømfølerne kan bestilles fra oss Art.nr.: 1118404-014611. Motstander for følereKjeletemp.føler NTC 22Uteføler NTC 150Temperatur °CNTC 22 Motstand kΩTemperatur °CNTC 150 Motstand Ω130800703212590665371201027604311511675551110133050601051522457210017464085952010351029023203012385269025150803130201827536501522470428010276655045534260596004285570805538508450106814510130158684012200201115351477025144330180003018832522000352478202710040328915335401041800552400066200584750101080001513900020181000