Title: +038=360.000-FA041._04-UV Control filterkontroller Jeven - installasjonsguide.pdf
Starta anläggningen och kontrollera på alla filterhus att dioden som indikerar UV-lampan lyser, läs sedan av på displayen på Finder 71.51 vad det aktuella strömvärdet är.Ta ner en fettuppsamlingsbalja i storkökskåpan närmast Jeven UV-Control, läs av vilket strömvärde som nu indikeras på displayen på Finder 71.51 då en UV-lampa har stängts av.Rätt till ändringar förbehållesJEVEN UV-Control Installation17INSTÄLLNINGAR OCH HANDHAVANDE4. PROGRAMMERING AV LARMGRÄNS forts.Larmgränsen ska ha ett värde mellan fullt fungerande anläggning och när en (1) UV-lampa är bortkopplad, som exempet ovan: Fullt fungerande 40A, en (1) UV-lampa bortkopplad 34A. Larmgränsen ska då ha ett värde på 37A.För att kontrollera aktuell larmgräns och möjligheten att justera den behöver man gå in i programmeringsvyn på Finder 71.51. Åtkomst till programmeringsvyn får man genom att hålla nere knapparna ”Set/Reset” och ”Select” Samtidigt i 3 sekunder.Rätt till ändringar förbehållesJEVEN UV-Control Installation18