Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
500Generell Anvendt beregningsalgoritme VedlikeholdsfaktorLav indirekteandel 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (325.46 m²)118289.77 lm 1277.0 W 3.92 W/m² (1.49 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 262 lx 136 lx 0.52 0.19 0.75 mHovedoverflater m 1.11 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg) m 1.5 (Vegg) m 1.6 (Vegg) m 1.7 (Vegg) m 1.8 (Vegg) m 1.9 (Vegg)Em 23 lx 29 lx 58 lx 53 lx 63 lx 66 lx 57 lx 31 lx 33 lx 40 lxUo 0.69 0.49 0.29 0.27 0.23 0.24 0.24 0.44 0.41 0.34Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5550600Side 115/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.20228(Forslag 2) Bibliotek Åpent8.2 Sammendrag, (Forslag 2) Bibliotek Åpent8.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1m 1.10 (Vegg)42 lx0.36Type Ant.\Prod.Luzense115 x Bestillingsnr. Armaturnavn Bestykning