Title: 434.XG Stromforsyning P-teknikk_PDB.pdf
t l o V g n n n e p s s g n a g t Ui230 V ACin 100–120 V a.c.%[t e t i v i t k e f fE100 V ACin 120 V ACin 230 V ACinUtgangsstrøm [A]Utgangsstrøm [A]Produktinformasjon (ML30e100 / 040629), Rev.: 29. Juni 2004 Utgang Utgangsspenning • SpenningsreguleringforhåndsinnstiltDC 24–28 V, just. med potensiometeret på frontpanelet 24,5 V ±0,5 %stat. 0,5 % Vut, dyn. ±2 % Vut totaltBølge/støy<50 mVPP (20 MHz båndbr., 50 Ωmål.)Overspenningsvern <40 VUtlydsdempingEMI-verdier under EN 61000-6-3, selv ved bruk av lange (>2 m), ubeskyttede utgangskablerNominell kontinuerlig belastningpå opptil 1,3 A (luftkjøling) avhengig av innebygd retning, Vin og Tamb. Se underbelastningsdiagrammet under for ytterligere informasjon.Overbelastningsatferd PULS Overload Design™: Slås ikke av ved overbelastning/kortslutning, men holder opptil 1,5 ganger nominell strøm. Så du trenger ikke å overdimensjonere for å starte uhåndterlig last.Beskyttelse