Title: 360 HLS44 Rom regulator.pdf
Temperaturen registreres med en intern eller ekstern NTC10-sensor (terminaler medfølger). De eksterne temperatursensorterminaler kan alternativt bruges som forbindelseskontakt til dør/vindue eller kondenseringskontakt.Regulatorindstillingerne kan suppleres med kontrolknapper eller med HLS 44-3P-SER- idriftsættelsesværktøjer, der giver en hurtigere idriftsættelse.dagsindstilling natindstillingNøjagtighed (måling) Dødzone± 0,5 °Cdagsindstilling natindstilling1…32 °C, *1 °C 50…5000 sek., *300 sek.Proportionalbånd Integrationstid Køretid for 3-punktsaktuator 30…300 sek. UdgangeLedningsnetKommunikation Omgivelsestemperatur Omgivelsesluftfugtighed Ledningsterminaler Hus MonteringDimensioner (b x h x d)2 x 0…10 V, 2 mA 2 x triac-udgang 24 Vac 1 A til termiske aktuatorer eller 3- punktsaktuatorer Modbus RTU 0…50 °C 0...85 % RH (ikke-kondens.) 1,5 mm², hælder I20, ABS-plast På væg eller standard indbygningsboks (hulafstand 60 mm) 87 x 86 x 30 mm