Title: asmicra100_dn.pdf
Dette produktet er utstyrt med en aspirator som trekker svært lite strøm. Derfor er evnen AutroSense Micra 100 har til å suge luft, tilsvarende begrenset. AutroSense Micra 100 er IKKE beregnet på å beskytte store områder, eller til å ta luftprøver fra områder hvor lufthastigheten eller trykkforskjellene kan variere. Det anbefales å ikke bruke AutroSense Micra 100 under slike forhold. Hvis det er behov for deteksjon i slike miljøer, må man bruke andre versjoner av AutroSense.Maksimal lengde på prøverørene som brukes med AutroSense Micra 100-detektoren er 100 meter i STILLESTÅENDE LUFT med 25 prøvehull (eller eksterne kapillær-prøvehull). Dette vil gi en transporttid fra enden av prøverøret på under 120 sekunder. Hvis det finnes luftsirkulasjon i prøvetakingsområdet, reduseres lengden på prøverøret. I applikasjoner hvor lufthastigheten overskrider 1 meter per sekund, reduseres lengden på prøverøret til 40 meter.