Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
1. Låt installationen kylas ned och släpp ur trycket ur den. 2. Ta bort höljet (H) och hatten (I). (bild 10, 11) 3. Tryck på innerventilen (J) för att minska trycket i expansionskärlet. (bild 12) 4. Skruva loss expansionskärlet (A). (bild 13) OBS! ett fullt expansionskärl är tungt! Vattnet i expansionskärlet kan vara hett. Följ alltid lokala föreskrifter när du gör dig av med expansionskärlet.De openingsdruk van het veiligheidsventiel dient gelijk of lager te zijn dan de maximale werkdruk op het vatetiket.Het expansievat dient in open verbinding te blijven met het verwarmingstoestel.Het expansievat dient in open verbinding te blijven met het verwarmingstoestel.2. MontageLaat het installeren uitsluitend door gekwalificeerd personeel uitvoeren. Houdt u zich aan de lokale regelgeving en richtlijnen. Spoel de installatie door voor montage van het vat (nooit via het veiligheidsventiel) en controleer de installatie op lekkages door afpersen.