Title: +038=433.002-FS026._09-Tavlebyggeren Testskjema.pdf
Dette gjgres ved at motstanden mellom beskyttelsesleder og utsatte ledende deler méles med instrument som gir en teststrgm pa minimum 10A gjennom en impedans pa 0,1ohm Motstanden skal ikke overstige 0,20hmVerifikasjon av beskyttelsesleder Ihht EN 61439:Hgyspenningsprgving: Utfgres pa all hovedstrgm med alle vern pa. All styrestrgm, overspenningsvern, instrumentering og kWh-mélere ma veere avslatt ellerfrakoblet fgr test! Prgven anses som bestatt hvis det ikke forekommer gjennomslag eller overslag og grgnt lysPrgvespenning 300<Ui<690V 1890VKommentarIsolasjonsmaling: Det skal utfgres isolasjonsmalinger mellom strgmkretser og utsatt deler med enmalespenning pa 500V. Kravet er min 10000hm/VWortor [ Tooe — ] Underskrift kontrollgr: | 7 N 2(.10. 20 |Tegnforklaring i godkjenningsfelt: "V" tegn betyr godkjennelse av kontrollpunkt "0" tegn betyr ikke aktuellt for tavien"-" tegn betyr aktuelt for tavlen, men ikke utfarteien 29, ogMf64 83 54 44)4 Lillestrom