Title: Dokumentasjon Tavler - ved utbygging 2008-2009.pdf
PN2-4-200 - 4358925Rammeklemme for 185mm²(2x70mm²) Cu BxHxD = 140x184x149Komplett lastbryter, opp til 250 A Maks: 690 V 50/60 Hz. EN 60947 Leveres standard med rammeklemme for Cu. Grep følger bryteren.Rammeklemme moment 14Nm Tunnelklemme moment 31Nm Bolttilkobling moment 14NmTilleggsutstyr:TypeEL.nr.Moeller Electric ASFDV-dokumentasjonSide 12Effektbryter NZM4 3 - polet: NZMN4-...Effektbryter Ir: 630- 1250 A Ii: 2500 - 1500Tekniskinformasjon:NZMN4-VE1250 - 4358940Ik max: Icu = 50 kA, Ics = 37kA (230V) I2: 1,2 x In Bolttilkobling M10 31Nm BxHxD = 210x401x207Komplett effektbryter, 400...1600 A Maks: 690 V 50/60 Hz. EN 60947 Leveres standard med bolttilkobling for Cu. Grep følger bryteren. I2 = høyeste prøvestrøm Ii = elektromagnetisk utløserstrøm Isd = forsinket el.magn. utløserstrøm VE-type = elektronisk forsinket vern ME-type=elektronisk fors. motorvern Momenter: Bolt 50Nm, Al-klem. 31NmTilleggsutstyr:TypeEL.nr.Moeller Electric ASFDV-dokumentasjonSide 13