Title: 37 Komfortkjoling_Funksjonsbeskrivelse.pdf
4. Karet monteres inn og systemet etterfylles med vann slik at trykket er på samme nivå som da karet ble koblet fra.FilterMikrobobleutskiller og filter skal renses med jevne mellom (1 gang pr. år). Etter rensing må anlegge fylles opp.VannbehandlingDriftTil vannbehandling er det levert Zeparo G-Force. Denne behandler vannet med vakuum og evakuerer all oksygen ut av rørsystemet, fjerner magnetitt og feller ut slam fra anlegget.Denne trenger ikke vedlikehold utover et normalt årlig tilsyn hvor enheten spyles ren via maskinens spyleventil. Dette gjøres via ordinær slange som føres til sluk. Øvrig drift og vedlikehold av dette anlegget finnes omtalt i FDV dokumentasjon for enheten. Anlegget trenger årlig ettersyn av leverandør eller kyndig fagmann.VedlikeholdVedlikehold av Zeparo G-Force bør inngå i en servicavtale og følges opp gjennom årlig tilsyn.