Title: 360.023 Swegon Gold RXF-12 +- 3.000 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Maks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 91,5%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, TilluftStatisk trykkfall1Varmebatteri, vann, TBLA-5-000-050-2-1Dato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534704Ut26,0°C50%Ut26,0°C50%3 000 m³/h613 Pa563 Pa0,9 °C300 omdr/min1 713 omdr/min1 774 omdr/min2 500 omdr/min0,87 kW0,79 kW2,40 kW2DOMEL 748.3.496158,9 %94,0 %7266,0 %0,94 kW/(m³/s)17 PaSide: 4/20AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.023 GOLD RXF-12 +/- 3.000 m³/h - 100% samtidighetEffektvariantAntall rørraderAntall kretserAnslutningsnummerLamellavstandTrykkfallLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighetØnsket batterieffektBatteriets overkapasitetVæsketemperaturVæskemengdeVæsketrykkfallBatteriets væskevolumTilbehørAntallProdukt1Elektrisk anslutningssats