Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Var försiktig så att inte ramen skadas p g a hård åtdragning samt att den är justerad med undertaket. Det skall finnas en tätning mellan luftintag och luftutsläpp. I skissen ovan förhindrar packning ”(cid:5)” att återluft blandas med inkom- mande luft och packning ”(cid:4)” förhindrar att den inkommande luften läcker in i mellantaket. Slutligen: Mellanrummet mellan aggregatets ram och innertaket får inte vara mer än 5 mm.ceiling must not be more than 5 mm.a k s n e v S42 GW113(cid:19)(cid:25)(cid:18)(cid:20)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:20)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:19)(cid:28)(cid:29)(cid:21)(cid:23)Rengörings- och underhållsåtgärder skall utföras av kvalificerad personal. Innan några service- eller underhållsåtgärder utförs, sätt huvudbrytaren i OFF-läge (avstängd). För att öppna aggregatets galler: (Se fig. 48).Vrid de två skruvarna 90° (1/4 varv).Rengöring av filterRengör filtren så ofta som driftsförhållanden och driftstider erfordrar (ungefär var 6:e månad).