Title: +038=360.019-#####._05-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Installasjonsanvisning.pdf
Extern brand- och rökfunktion. Byglad vid leverans. Bryts förbindelsen utlöses funktionen och larmar.8,9Extern brand-/rökfunktion 2Extern brand- och rökfunktion. Byglad vid leverans. Bryts förbindelsen utlöses funktionen och larmar.10,11Externt larm 1Extern kontaktfunktion. Valbar slutande/brytande.12,13Externt larm 2Extern kontaktfunktion. Valbar slutande/brytande.14,15Extern lågfartExtern kontaktfunktion. Överstyr kopplingsuret från stopp till lågfartsdrift.16,17Extern högfartExtern kontaktfunktion. Överstyr kopplingsuret från stopp eller lågfart till högfartsdrift.18,1920,21BehovsstyrningCirkulationspump värmeIngång 0-10 VDC. Insignal påverkar flödesbörvärden för tilluft/frånluft vid behovsreglering. För anslutning av givare, till exempel CO2, CO och VOC Friliggande kontakt, max 5 A/AC1, 2 A/AC3, 250 VAC. Sluter vid värmebehov.22,23Cirkulationspump kyla alt. kyla on/ off 1 stegFriliggande kontakt, max 5 A/AC1, 2 A/AC3, 250 VAC. Sluter vid kylbehov.24,25