Title: +038=54.000-NI004._33-E.500.02.03 Brann plan 02 - Hovedinnganger.pdf
ABXCDEDronning Mauds gate 35Sjakt/avkastSjakt/inntak2-512.5-sEks.sjakt2-512.1-sTrykkavl.2-513-s2-512.3-sForromWC2 stk. nødåpner branngardin. Monteres over og under heisdørBranngardin =542.001A-XZ09.007Brannspjeld=542.001A-RY09.0092-4102-409BrannspjeldHeis3-2-h2Branngardin=542.001A-RY09.002O.HMicrobrann BSM-230-2+DM3.E3=433.02.03 KW052Eks.sjakt2-511-sBrannspjeldMicrobrann BSM-230-2=542.001A-RY09.001=542.001A-XZ09.006 Til dørholdemagnetTur sløyfe 09 Fra brannsentral U1 =542.001ARetur sløyfe 09 Til Brannsentral U1 =542.001AInngangsparti 32-309=542.001A-RY09.004=542.001A-RY09.015Inngangsparti 3O.H2-309O.H=542.001A-RY09.008=542.001A-RY09.005Næring2-317Dørautomatikk+1200DørautomatikkVindfang 32-333Legges frem føringer til kabling av dør som beskrevet på tegning. Hold på montering til døren er bekreftet bestykket.DørautomatikkDørautomatikkDørautomatikk+1200