Title: Monteringsveiledning FB700 for el+plastrør.pdf
Dette skal gjøres i alle spalter og åpninger, i forholdet bredde/tykkelse 2:1. Vedr. bruk av Nullifire FS705 må man følge de anvisningene som er gitt i tabellen på side 4. 6: Enkelte installasjoner skal isoleres. Se tabell side 2, 3 og 4.Gjennomføring for kabel:Utsparing ≤ 730 x 1200mm, to ensidige plater, 50mm (EI 60) og 60mm (EI 90 og EI 120)Utsparing ≤ 600 x 600mm, en tosidig plate, 50mm (EI 60)N U L L I F I R E - S y s t e m F B 7 0 0N U L L I F I R E - S y s t e m F B 7 0 0Gjennomføring for rør:Utsparing ≤ 730 x 1200 to ensidige plater, 50mm (EI60)Generelt: I Nullifire - System FB700 kan man også montere Nullifire - System FS701 og FS705 i vegger av gips, mur, lettbetong og betong. Monteringsanvisningen til hvert enkelt system må følges.Rev. juni 15N U L L I F I R E - S y s t e m F B 7 0 0