Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
≥ 30mm steinull ≥ 80 kg/m3 monteres ≥ 50cm på begge siderAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderStålrør ≤ Ø219mmPlaten limes mot veggen med FR Dekkmaling og festes med ≥ 5x80mm skruer og skiver i hvert hjørne, 25mm fra kant og med c/c ≤ 300mmKOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-SKobberrør ≤ Ø6mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderKOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 15 C/C (E 120)≥ 120MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-SKobberrør ≤ Ø54mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider