Title: +038=453.004-LZ001._03-Installasjonsveiledning Varmematter Devi.pdf
Nikdy neprekračujte maximálnu tepelnú hustotu (W/m) pre konkrétne použitie. • Tenké rohože sa nemajú navzájom spájať. • Všetky tenké rohože v tej istej miestnosti musia mať rovnakú tepelnú hustotu (W/m²), pokiaľ nie sú pripojené k sa- mostatným podlahovým snímačom a termostatom.Priložený štítok sa musí vyplniť a umiest- niť v blízkosti rozvodnej dosky s popisom umiestnenia tenkej rohože.Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, servisným techni- kom, alebo inou kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo nebezpečenstvu. Prítomnosť tenkej rohože musí • byť evidentná upevnením výstražných symbolov v poistkovej skrini a na roz- vodnej doske alebo značiek na inštalácii pripojenia k elektrickej sieti.