Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
2535-2 (5,0 kW)40-2 (10 kW)3240-1 (6,5 kW)40-1 (6,5 kW)2540-1 (6,5 kW)40-2 (10 kW)3240-2 (10 kW)40-2 (10 kW)4087Dimensionering, installation, mått och viktGOLD RX, roterande värmeväxlare, storlek 050 - 120Elektriska data Visar säkringsstorlek vid olika kombinationer av fläktstorlekar och effektvarianter. Fläkt A resp. B kan vara tilluftsfläkt resp. frånluftsfläkt eller vice versa. Det är kombinationen av fläkt A och B som bestämmer säkringsstorlek.Elanslutning är 3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz.GOLD RX, storlekFläkt A, storlek/effektvariantFläkt B, storlek/effektvariantSäkring (A)50-1 (6,5 kW)50-1 (6,5 kW)2550-1 (6,5 kW)50-2 (10 kW)3250-1 (6,5 kW)60-1 (2 x 4,0 kW)3250-1 (6,5 kW)60-2 (2 x 6,5 kW)40050/06050-2 (10 kW)50-2 (10 kW)50-2 (10 kW)60-1 (2 x 4,0 kW)404050-2 (10 kW)60-2 (2 x 6,5 kW)5060-1 (2 x 4,0 kW)60-1 (2 x 4,0 kW)3260-1 (2 x 4,0 kW)60-2 (2 x 6,5 kW)4060-2 (2 x 6,5 kW)60-2 (2 x 6,5 kW)50