Title: 4. Leieavtaler.pdf
Alie arbeidsplasser skal ha 3 stk. doble Oordet) stikkontakter 230 V, hvorav 2 stk doble ligger pl! egen kurs og er market EDB. Datarommet skal ha tilstrekkelig antall doble stikkontakter av 2 X 16 amp til data via UPS, og egne kurser til kjlllling/ tilleggskj1111ing. UPS til datautstyr leveresa av Autronica Det skal etableres 2 doble stlkk pr. switch forsynt fra ullke kurser og fasesammensetninger. Opplegget til byggnokaler ma tAle eventuell utvidelse av kapasitet (amps). Det ma beregnes n111dvendlge kurser tll kj1111ing og til UPS M121terom skal utstyres som minimum 2 arbeidsplasser. Print-/koplsoner skal ha 10 doble stikk. Lager og annen type teknisk rom skal ha min. 1 stk. tilkoplingspunkt (tre-fas) for teknisk utstyr Produksjonslokaler og lagerornrAder forutsettes levert med installasjoner lik det som er I dagens lokaliterer. (lys, stikk og data)0vrige ram og korridorer skal ha minimum 1 dobbel stikkontakt pr. 7 ,5 lepemeter vegg.