Title: BRV59_263.002_Funksjonsbeskrivelse.pdf
System luftelukerSTYRINGKommando punkt: AV – Åpen – Lukket - Auto Luker kan benyttes som komfortventilasjon, bryter posisjon normalt AV. Luker er forriglet mot nedbørsføler og vindmåler på tak. 1) Bryter = Av, luker er lukket og systemet nedstengt. 2) Bryter = Åpen, luker åpner. Luker stenger ved registrert nedbør ellervindhastighet over satt grenseverdi.3) Bryter = Lukket, luker stenger. 4) Bryter = Auto. Det tillates da at luker åpner for komfortventilasjon ved høy romtemperatur. Luker stenger ved registrert nedbør eller vindhastighet over satt grenseverdi.3) Bryter = Lukket, luker stenger. 4) Bryter = Auto. Det tillates da at luker åpner for komfortventilasjon ved høy romtemperatur. Luker stenger ved registrert nedbør eller vindhastighet over satt grenseverdi.STYRING KOMPONENTER.RT601 TEMPERATURGIVER rom montert på vegg i 3 etg, gir signal til undersentral,(regulering).QH990 NEDBØRSFØLER montert på tak, gir signal ved nedbør, (regulering).