Title: DCV BL, RC, CF, MF.pdf
LINDINTELL/LINDINSPECT LINDINTELL är det mjukvarupaket som installeras på en central server som samordnar alla optimerings- och övervakningsfunktioner i Lindinvents systemuppbyggnad för klimatstyrning och skyddsventilation. LINDINTELL har bl.a. funktioner för optimering, överstyrning och friprogrammering.24VAC + Kommunikation24VAC + KommunikationAINStällbar funktionLINDINSPECT är ett Webbgränssnitt som är utvecklat för att användas med LINDINTELL.Flödes- regulatorFBLAUTStällbar funktionKontroll och larm System med LINDINTELL/LINDINSPECT kan logga flöden kontinuerligt och sätta larmflagga vid eventuell avvikelse. Genom att montera FLOCHECK P som fast panel kan larm indikeras både akustiskt via en summer och optiskt via lysdiod.RELÄStällbar funktionKalibrering FBL levereras fabrikskalibrerad. Vid applicering på cirkulär kanal anges aktuell kanaldiameter och placering på till- eller frånluftkanal. Vid applicering på rektangulär kanal måste kalibrering göras på plats.