Title: +038=360.001-#####._05-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Installasjons- og vedlikeholdsanvisning.pdf
1) Tilkoblingsdeksel, bare størrelse 011-020. 2) Elektrisk luftvarmer for avriming (tilbehør). 3) Resirkulasjonsseksjon RX/HC (tilbehør).UteluftTilluftAvtrekksluftAvkast3.4.1 Høydetilpasning/montering vannlåsDreneringsrørene til fordamper/kondensator skal utstyres med hver sin vannlås (tilbehør). Aggregatet må heves minst 50 mm for at vannlåsen i nedre plan skal få plass. Dette gjøres enklest med justerbare støtteføtter som fås som tilbehør.www.swegon.com93.4.2 Deling/montering av aggregatseksjonerSkjøterør skal isoleres i nødvendig omfang. Dette kan skje under eller etter installasjon av skjøterør.RX/HC med hel kjølemediekretsFor deling/montering til andre aggregatseksjoner se sepa- rat installasjonsanvisning for GOLD.Skjøterørene leveres i egnet lengde og trenger ikke å kappes.Merk: For å lette tilgang skal arbeidet med å lodde fast skjøterørene påbegynnes i ytterseksjonen med batteri.RX/HC med delt kjølemediekrets