Title: Luftport PAF250.pdf
Vedlikehold Aggregat med vannbåren varme Filteret i apparatet må rengjøres regelmessig for å ivareta luftportvirkningen og varmeutstrålingen fra apparatet. Hvor ofte, avhenger av lokale forhold. Et tiltettet filter er ikke en risiko, men det kan oppstå funksjonsfeil. 1. Koble fra strømtilførselen. 2. Frontluken fjernes ved å skru ut skruene på toppen av apparatet og deretter løsne den bøyde kanten nederst. (Fig. 3)3. Fjern filteret og støvsug eller vask det. Hvis filteret er tiltettet eller skadet, må det kanskje byttes ut.3. Fjern filteret og støvsug eller vask det. Hvis filteret er tiltettet eller skadet, må det kanskje byttes ut.Alle apparater Fordi viftemotorene og andre komponenter er vedlikeholdsfrie, er det ikke nødvendig232. Finn årsaken til overopphetingen og rett opp feilen.2. Finn årsaken til overopphetingen og rett opp feilen.3. Fjern frontluken. 4. Trykk på den røde knappen på innsiden av luftporten, på den innvendige gavlen av koblingsboksen.