Title: +135.01=744.001-UP001T_03-O80 LED brukermanual.pdf
Tilkobling Tilkoblingskabel må være av en kvalitet som er motstandsdyktig mot UV stråling og varme fra armaturen og dens lyskilder. Selv om temperaturforholdene inne i armaturen er tilfredsstillende så kan tilkoblingskabelen være av en kvalitet som ikke er egnet for de temperaturer som oppstår. Tilkoblings- kabelen må beskyttes fra UV lys ved å benytte lystett beskyttelse. Ved gjennom- gangskobling i armatur må det tas hensyn til både temperaturforhold og UV stråling.Utendørs bruk krever egnede fleksible kabler som sikrer vanntetthet gjennom kabelinntaket. For enkelt vedlikehold av utendørsprodukter anbefaler vi å tilføre silikon rundt gjengene.Megging Armaturen kan megges med maksimalt 500V DC mellom jord og de sammen- koplede fasene. Obs. Husk å koble fra tilførselsspenningen før nøytral eller fase frakobles. Megging som avviker fra dette kan ødelegge elektronikken i armaturen.