Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
. . . d e t a mi t s E _ y c a r u c c A _ r o t i n o M y g r e n E t a e H _ s u t a t S0 . 1 . 0 1 . 6 . 1 . 2Navigering"Hjem" > Status > "Varmeenergimåler" > "Anslået flow"Den interne sensor estimerer trykforskellen mellem pumpens til- gangs- og afgangsåbning. Målingen er ikke en direkte differens- trykmåling, men ved at kende pumpens hydrauliske konstruktion kan du estimere differenstrykket over hele pumpen.For yderligere information, se afsnit 7.6 Nøjagtighed af flowesti- mering."Værdiers nøjagtighed"Navigering"Hjem" > Status > "Varmeenergimåler" > "Værdiers nøjagtighed"Denne menu giver følgende valgmuligheder:Anslået flowVolumen.Vælg undermenu medeller.I denne menu kan du se den aktuelle flowtolerance og den gen- nemsnitlige volumennøjagtighed i løbet af de seneste 52 på hin- anden følgende uger ("Seneste år:") og hele pumpens levetid.8.7 "Indstillinger"-menuNavigering"Hjem" > "Indstillinger"Tryk på, og gå til "Indstillinger"-menuen med.