Title: VPS - TUV.pdf
6. Anschluss an die Entnahmeleitung(en) Installationsarbeiten diirfen nur von Fachbetrieben ausgefuhrt werden. Der Anschluss fir die Gasentnahme darf nur an der Gasentnahmearmatur (siehe 3.3) erfol-gen. Der Anschluss fiir die Flussigphaseentnahme darf nur an dem Flussigentnahmeventil (siche3.2) erfolgen.Der Anschluss an die Gasverbrauchseinrichtung muss fachgerecht ausgefihrt werden und muss mit einem Drehmoment von 40 bis 60 Nm, auf keinen Fall mehr als 80 Nm erfolgen. Der Anschluss der Leitung(en) muss spannungsfrei vorgenommen werden. Die Installations- vorschriften der jeweiligen Staaten missen befolgt werden.Die Dichtheit ist mit geeigneten Mitteln nachzuweisen und zu dokumentieren. 7. BefiitlungDer Behdilter darf nur mit Flussiggas, das keine korrodierende WIMUng auf die inneren Wan- dungen des Lagerbehalters hat, befiillt werden, d.h. mit einer Qualltat mindestens z.B. nach_ DIN 51 622 oder EN 589._Die Befullung darf nur Ober TanMagen erfolgen die den Best:mmungen der "Richtlinie