Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
1 2 3 NC NO C 2 3 1 NC NO CIkke aktiveret: • Strømforsyningen er blevet afbrudt. • Pumpen har ikke registreret en fejl.1 3 2 NC NO CAktiveret: • Pumpen har registreret en fejl.Signalrelæ Klarmelding2 1 3 NC NO C 2 3 1 NC NO CIkke aktiveret: • Pumpen har registreret en fejl og kan ikke køre. • Strømforsyningen er blevet afbrudt.Aktiveret: • Pumpen er indstillet til stop, men er klar til at1 3 2 NC NO Ckøre.Pumpen er i drift.Signalrelæ Driftsmelding2 1 3 NC NO C 2 3 1 NC NO CIkke aktiveret: • Strømforsyningen er blevet afbrudt.1 3 2 NC NO CAktiveret: • Pumpen er i drift.302 1 2 18 3 3 35 0 M TFabriksindstilling af relæer:RelæFunktion1Driftsmelding2AlarmsignalRelæudgang i dobbeltpumperRelæudgangen for både "Alarm"-, "Klar"- og "Drift"-funktionen fungerer uafhængigt af det enkelte pumpehoved. Hvis der for eksempel opstår en fejl i en af pumperne, aktiveres den pågæl- dende pumpes relæ.7.9.3 Digitale indgange