Title: +038=542.001-OU007T_02-BSM-230-2 brannspjeldmodul Micro Matic - Teknisk datablad.pdf
Objekter Det er 2 objekter som kan aktiveres via BACnet eller ModbusLogic Alarm Communication • Delay Alarm CommunicationGrunninnstilling:Logic Alarm Communication not activeAktivering (via Bus):• Forsinkelse alarmkommunikasjon er aktivert, standard forsinkelsestid 120 sek med mulighet til å stille inn forsinkelsen via Bus mellom 30 ... 360 sek• Forsinkelse alarmkommunikasjon er aktivert, standard forsinkelsestid 120 sek med mulighet til å stille inn forsinkelsen via Bus mellom 30 ... 360 sekLogic Alarm Communication 1 (on)Funksjonalitet Brannspjeld Etter definert tidsperiode vil brannspjeldene endre seg til lukket posisjon og bli den posisjonen til Bus- kommunikasjonen er tilbake til normal drift.Micro Matic Norge AS Nye Vakås vei 28 1395 Hvalstad Tlf support: 66 77 57 50 E-post: support@micro-matic.noSide 15 av 15Versjon: april 2019www.micro-matic.no