Title: Rapport integrert test_IT 320.001_VP_EL.pdf
Kontroll av varmepumpe og at el.kjel legger seg inn etter behov. Kontroll av driftssignaler og kurve i SD-anlegget Kontroll avdriftssignaler fra pumpene Kontroll avdriftssignaler fra pumpene Kontroll avdriftssignaler fra pumpene Kontroll avdriftssignaler fra pumpene Kontroll avdriftssignaler fra pumpene Kontroll avdriftssignaler fra pumpene Kontroll avdriftssignaler fra pumpene Kontroll av SD bilde, logg og alarmliste Kontroll av at EL kjel kan kjøres til 70 grd Cokok ok ok ok ok ok ok‘’) ok‘’) ok‘’) okKalle inn testdeltagere - Varsle BM om forestående test - Testutstyr medtasDOKUMENTER FOR TEST Navn:Dokumentasjon på at systemet er MC.(mekanisk og elektrisk komplett) Dokumentasjon på utført egentest. Gjennomgang av testdokument Funksjonsbeskrivelse 320.xxx_350.001, 370.001 El.skjema AVVIK Nr: Beskrivelse:Frist:8 Det var ikke mulig å provosere feil på pumpa da den ikke har (skal ikke ha heller)Ingen fristtrykkgiver. Alle driftsparametere ligger på bus