Title: +135.01=370.002-NT001T_01-Datablad AIR-SEP.pdf
Funksjon Beskrivelse: System separatorer av typen BA er delt inn i 3 trykksoner. I Sone (1) er trykket høyere enn det i Sone (2) og det er høyere enn i Sone (3). En utløpsventil er koblet til sone (2) som åpner på tidspunktet når differansetrykket mellom sone (1) og (2) har falt til 0,14 bar. Vann fra Sone (2) strømmer ut åpning, begge tilbakeslagsventilene lukker og separerer deretter Sone (2) fra sone (1) og (3). Derved unngås risikoen for tilbakeslag eller tilbake sug i forsyningsnettverket. Rørledningen er frakoblet og drikkevannsnettverket er beskyttet.3No.1 2 3BeskrivelseInnsetting av kassett fullført Komplett tilbakeslagsventil Avløps forbindelse(brutt avløp)Nominell størrelse 3/8” 3/8”Feil Utslipps ventil åpnes uten merkbar årsakTømmeventilen lukkes ikkeStrømningshastigheten er for lavLøsning Monter trykkpute før ventilenÅrsak Trykk slag i nettvannet Varierende eller for høyt innløpstrykk Monter reduksjonsventil før ventilen Forurenset kassettpatron Sedimenter på ventil setet