Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund-1.pdf
som ikke er rømningsvei med areal over 200 m2Kledning i branncelleK₂10 B-s1,d0 [K1]som ikke er rømningsvei med areal over 200 m2 3 Overflater i branncelle som er rømningsvei Kledning i branncelle som er rømningsvei 4 Overflate i sjakter ogB-s1,d0 [In 1]K₂10 A2-s1,d0 [K1-A]B-s1,d0 [In 1]hulromWWW.FIRESAFE.NOKommentarer og referanserDet er etter våre opplysninger ingen vinduer som er planlagt montert i byggets seksjoneringsvegger. Ytelseskrav medtas til info i tilfelle en endring av denne forutsetningen.Det er ingen kjente sjakter i bygget basert på plantegning, men ytelseskrav gjengis i tilfelle det er aktuelt med sjakter.Kommentarer og referanserSe utdypning av ytelseskrav under.Se utdypning av ytelseskrav under.Se utdypning av ytelseskrav under.BYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDAnsv. ARKARKARKARKARKAnsv. ARKARKARKARKARKSIDE 12Kledning i sjakter ogYtelseskrav K₂10 A2-s1,d0 [K1-A]hulrom5 Gulv i rømningsvei 7 Demonterbar himling