Title: +038=360.000-LC007T_04-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Manual.pdf
(cid:16)(cid:3)(cid:44)(cid:79)(cid:3)(cid:48)(cid:82)(cid:87)(cid:82)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:68)(cid:86)(cid:76)(cid:81)(cid:70)(cid:85)(cid:82)(cid:81)(cid:82)(cid:29)(cid:3) Per ottimizzare le prestazioni dell'apparecchio e in base alla regolazione utilizzata. L'apparecchio dispone di 5 velocità numerate da V1 a V5 dirette verso la morsettiera nel quadro elettrico (V1 = bassa velocità e V5 = alta velocità). Il cliente deve cablare le velocità del proprio termostato nella parte superiore del morsetto tra V1 e V5.Per aprire un punto di collegamento e cambiare il cablaggio (Fig. 14): - Infilare la punta di un cacciavite a testa piatta nel foro situato appena sopra il cavo da togliere. - Liberare il cavo e spostarlo sul riferimento della velocità desiderata. - Infilare nuovamente il cacciavite nel foro disposto appena sotto la velocità desiderata, inserire il cavo e togliere il cacciavite: il contatto è quindi stabilito in modo sicuro. Ripetere l'operazione per le altre velocità del cliente.