Title: 320-sikkerhetsventil.pdf
Prescor sikkerhetsventiler til lukkede sentralvarmeanlegg.654C2 + 3B1ADPrescor 1⁄2654C32B1ADPrescor 3⁄4 - 1 - 11⁄4Prescor sikkerhetsventilen består av:1. Hus av messing. 2. Ventil med ventiltetning av spesial-gummi.Ventilen har en spesiell utforming, slik at den ikke bare sørger for en total tetning, men også har en stor utblåsningskapasitet. Hvis det oppstår feil i anlegget, så trykket stiger hurtig, åpner ventilen helt. Dette er "pop"-effekten. Energien ledes da bort i form av damp. Den spesielle gummien oppfyller strenge krav: - den er varmebestandig opptil 140 °C; slik unngås at ventilen kleber seg fast tilventilsetet,hardheten er tilpasset sikkerhetsventilens innstilte trykk. Den spesielle ventilen og den spesielle gummien garanterer en varig sikring mot overtrykk.3. Skillemembran som beskytter fjæren og forebygger at det kan komme fuktighet til de bevegelige delene under utblåsning. Denne må alltid være tørr for å forhindre kalkavleiring.