Title: +175=360.001_IV001_BS-Teknikk AS Brukerveiledning SC-9100.Produktinformasjon.pdf
Aggregatet ventilerer og kjøler lokalene. Ønsket temperaLur innstilles på regulator sqm er montert inne i skapet eller fra sd-anlegget. Urfunksjon starter/stopper anlegget. Når aggregatet släes pà vil spjeld åpne og tilluft /avtrekksviften starte. Regulator styrer kjøIing, varmegjenvinner og varmebatteri i økonomisk sekvens for å oppnà ønsket romkompensert tillufts- temperatur. Varmegjenvinneren har automatisk avrsesetunkslon . Viftevakter tenner rød lysdiode ved for lav luftmengde. Äggregatet har filter i inntak og avtrekks- kanal. Filtervakt varsler med rød lysdiode nàr filter bør skiftes. Røkdetektor i tilluftskanalen stopper anleggeL ved røk. Varmebatteri er utstyrt med frostfunksjon. Løser denne ut vil aggregatet stoppe og rød diode tennes. Etter at feilen er rettet kan aggregatet resettes med trykknapp på regulatoren. Brukerveiledning for regulatoren, Se bI.16GRøNN DIODE = DRIFT RøD DIODE : FEILÊ ._, HHL 0. È- =iÞm P. t4=<Ø>aSPJELD+7SMltrÊlzzF l.1Z 0. trl ÉU o.õ V(JEìØ c.5a