Title: 40 FDV - Scankab.pdf.pdf
Gul/grøn, blå, brun, sort, grå 7-leder - med farvede ledere og gul/grøn jordlederYderkappe:Halogenfrit compound, gråhvid RAL 9002, metermærketTekniske data:Driftstemperatur:Fast installation: -30° C til +70° CMærkespænding:300/500 VPrøvespænding:2500 VBøjeradius:8 x kabeldiameterTeknisk kommentar:Sammenlignelige produkter: FQQ-light, EXQ-light, IFXI-lightLedermodstande: 1,5 mm2: 12,1 ohm/km 2,5 mm2: 7,41 ohm/kmCPR-klassi(cid:379)cering:B2ca-s1a,d1,a1Rekvirer DoP på dop@scankab.dkGodkendelser: EN 50575, HD 604.5D, VDE 0250-215, EN 50618, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 61034-2, 50265-1, 50265-2, IEC norms low voltage, CE, RoHS11-01-20221Installasjonskabler - HFSCANLET PLUS® Premium - 300/500 VEgenskaber og installationsforhold:Anvendes i kabelbakkerBrand- hæmmende iht. IEC 60332-3Bøjeradius 8 x kabeldiameterFlamme- hæmmende iht. IEC 60332-1HalogenfriKan nedgravesLav røgudvikling ved brand iht. IEC 61034Lavspændings- kabel