Title: Felles romregulator møterom.pdf
En triac kan koppla upp till 0,5 A. Sker spanningsforsarjningen for termiska drivningar fran kidmman LS, far summan av alla strommar som samtidigt kopplas via triacs uppgé till 0,5 A.Stiliomrade0.01...10.2VAnaloga utgangar A0 (0/2..10V, < 2 mA)Binar ingang (O1) Universalingang (Ul)Kopplingstraskel aktiv >3VKopplingstroskel inaktiv <15VKopplingshysteres >04VStyrning av kontinuerliga stélldon En analog utgang (10 V =) kan belastas permanent med 2 mA. Ddrav foljer ett skenbart motstand pa >= 5000Q.Dimensionering/belastning av den interna transformatorn Transformatom som &r inbyggd i ecos502 forsérjer elektroniken, levererar styrstrsmmen fdr de interna relderna och staller 24 V~ for termiska drivningar till forfogande pa LS-kldmmorna.Vid installation av ecos500 maste det ses till att transformatorn inteSverbelastas. For berdkning kan tabellen ecos500 belastningsta- bell anvéndas.Utvidgning med extern transformator