Title: bh320_cn.pdf
SpenningStrømforbruk Hvile: Ekstern alarmindikator:CPD-sertifikat165 gPC/ABSHvitSe tabell 1 og 216 - 26 VDC< 0,3mA 6mA1134-CPD-017Dobbel - 2 - følerdetektor. Fotoelektrisk, fungerer etter lysspredningsprinsippet og temperaturen måles ved hjelp av en termistor.BeskyttelsesgradArbeidstemperaturIP44D20 - + 70°CSelfVerify: detektorenes evne til å gi alarm ved riktig røykmengde sjekkes regelmessig.Fuktighet (ikke- kondenserende)VedlikeholdMaks. 95% RHKrever ikke vedlikeholdServiceBytt hvis defektGodkjenningerSe Autronicas hjemmesider116-P-BH320/CN, Rev. D, 2009-08-05Vi verner liv, miljø og verdier…Multisensor med SelfVerify - BH-320Dimensjoner/tilkoblinger1. - inn 2. - ut 3. felles (+ inn, + ut) 4. ekstern LEDBruk av LED-utgang