Title: Trykktesting-sluttrapport-Omega Energi-540_17813_TF_Pilotveien Kr.sund_211215.pdf
Tilstede under inspeksjonen var sertifisert byggtermografør Stein Erik Austnes.Jahnsensvei 3b  3170 SEM  Norge Telefon: 33 34 99 80 post@omegaenergi.no www.omegaenergi.no4 4TEST AV BYGNINGERS TETTHETOmega Energi AS Jahnsens vei 3 B 3170 Sempost@omegaenergi.no Tlf: 33 34 99 80Testdato: 21.12.2015 Testfil: BD_Pilotveien kr.sund_211215_0,09Måleansvarlig: Stein Erik AustnesOppdragsgiver:Betonmast Røsand AS Røsand Industriområde 6530 AverøyBygningens adresse:Kontorbygg Pilotveien Technoport 6517 KristiansundLuftmengde ved 50 Pascal: n50: w50:565 m³/h ( +/- 5.1 %) Luftmengde 0.09 1/h Luftskifte pr.timeLekkasjeareal:46.8 cm² ( +/- 34.2 %) Canadian EqLA @ 10 Pa 10.3 cm² ( +/- 51.0 %) LBL ELA @ 4 Paq50:Bygningens lekksjekurve:Luftmengdekoeffisient (Cenv) = 1.0 ( +/- 76.4 %) Luftlekkasjekoeffisient (CL) = 1.0 ( +/- 76.4 %) Eksponent (n) = 1.616 ( +/- 0.183 ) Korrelasjonskoeffisient = 0.97520Test standard: Testmetode: Benyttet utstyr: