Title: Pos. 09 Koketopp_700 serien_Bruksanvisning.pdf
ningar ﬁ nns på typskylten samt tryckta på förpackningen. • Apparaten bör installeras på en plats med god ventilation. • Täpp inte igen apparatens ventilationsöppningar och avlopp.45Tumma inte på apparatens komponenter .18 BYTE AV GASTYP Se “ Installationsanvisningar“ .19 IBRUKTAGNING Granska apparatens funktion efter installation och eventuellt byte av gastyp. Om apparaten inte fungerar, se ”FELSÖKNING” .19.1 GASENHETERStarta apparaten enligt ”INSTALLATIONSANVISNINGAR” och granska följande :gastryck ( se följande stycke ). • att lågorna tänds samt att systemet för AVLÄGSNANDE av rökgaser fungerar.gastryck ( se följande stycke ). • att lågorna tänds samt att systemet för AVLÄGSNANDE av rökgaser fungerar.19.1.1 KONTROLLERING AV GASTRYCK • Använd en tryckmätare med en upplösning på minst 0.1 mbar. • Avlägsna frontpanelen. • Avlägsna skruven från kontrollanslutningen (PP) och ansluttryckmätaren.