Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Vy ovanifrån. Visar aggregatets kanalanslutningar för tilluftsfläkt höger nere och vänster uppe O P MK GI HFM JF KIEILMNOPVikt, kg025/0301039160056512040012001811106135416526433001400200100886-1000Delning för intransportInspektionsutrymme 1000 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet.Delning kan ske till tre sektio- ner på byggplats. Mått: Se A och D i tabell ovan. Vikt: A = 319-376 kg, D = 248 kg.Märkdata per fläkt Storlek 025: Motoraxeleffekt 2,4 kW alt. 3,4 kW,motorstyrning 3 x 400 V, 50 HzStorlek 030: Motoraxeleffekt 4,0 kW alt. 5,0 kW,ADAmotorstyrning 3 x 400 V, 50 HzElanslutning Se tabell Elektriska data i slutet av detta avsnitt.73Dimensionering, installation, mått och viktGOLD RX, roterande värmeväxlare, storlek 035/040 Storlek 035 (Frånluftsfläkt storlek 040 kan väljas, se nästa sida)Luftflöde, m3/hSFPv2.52.01.5Frånluftsfläkta P,g n n k ö s k c y r t l a t o ti2Ef f.-vEf f.-