Title: 10 EX Gipsmørtel - Montasjeanvisning.pdf
PP rør ≤ Ø32mm med veggtykkelse 1.9-4.4mmEX Gipsmørtel dybde ≥ 100mmSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dett e dokument beskriver.ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 2400mm bredde og 1200mm høydeEX Gipsmørtel dybde ≥ 50mmAlupex rør Ø75mm50mm støpeplate av steinull ≥ 150kg/m332mm gjennomgående elastomerisk skum ≥ 60cm på begge siderPE & ABS RØR BRANNMOTSTAND EI 120 U/C (E 120)MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 2400mm bredde og 1200mm høyde