Title: Idriftsettelsesrapport Brannalarm.pdf
EEE S0IFOT Rapport IdriftsettelseBrannalarmProsjekt: 38631 Ahlsell Testnummer: 542 Testnavn: Idriftsettelse Brann Planlagt dato: Utfgrt dato: 9. Mai 2022 Testversjon: Testansvarlig: | Bgifot ElektroTil: Kopi:Espen Bugge Larssen |Rolf Petter Larssen ‘Deltakere:Navn:Bgifot Elektro Torkil GrimsmoMagne HalsetAndreas PedersenBergrte systemer:Systemnr: Navn:542.102 BrannalarmanleggBeskrivelse av test/ testkriterier:Test av: Brannsentral Brannmannspanel (testes ved levering i Juni) Overfpring til brannvesen (brannalarm og ngkkelsafe) Automatiske brannmeldere Manuelle brannmeldere Klokkekurser og sirener StyringerA. Signal til ventilasjonsaggregat pa messanin ved Ahlsell. Via egen I/0 p& samme rom.EEE SOIFOT Rapport IdriftsettelseBrannalarmGjennomfgring av test/ Arbeidsfordeling:Gjennomfgres ved & utlgse brannalarm med testinstrument og testngkkel for manuelle meldere. Signaler sjekkes. Lydniva pa sirener og klokker kontrolleres i alle arealer der det er akustisk varsling