Title: Lysberegninger - SG_Rev.050221.pdf
: 5046212158 : Sense Round (600x600) Opalprism White 26W LED 3000K Ra>80(700mA)Bestykning: 1 x LED Strip 2370lm 3000K 26 W / 2370 lmSG Armaturen ASRelux1Side 19/29Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: Bøifot hovedavdeling : : : 05.02.20219Felles9.1 Sammendrag, Felles9.1.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 101234567 x [m]75100150200300Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 2.50 m 0.80Total lysfluks for alle lyskilder Totaleffekt Totaleffekt per areal (29.00 m²)11850.00 lm 130.0 W 4.48 W/m² (1.50 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 300 lx 83 lx 0.28 0.20 0.75 mHovedoverflater m 1.9 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg) m 1.5 (Vegg) m 1.6 (Vegg) m 1.7 (Vegg) m 1.8 (Vegg)Em 48 lx 125 lx 62 lx 150 lx 148 lx 160 lx 109 lx 102 lx 119 lx