Title: +038=66.009-##003._02-5DB - Brukermanual.pdf
Verdichterrelais und der nächsten Einschaltung muss die genannte Zeit verstreichen. delay between power-on. Verzögerungszeit zwischen den Einschaltungen; zwischen zwei aufeinander folgenden Einschaltungen des Verdichters muss die genannte Zeit verstreichen. delay Output (from power) On. Verzögerungszeit Ausgangsaktivierung ab der Einschaltung des Instruments oder nach einem Stromausfall. ABTAUUNG defrost interval time. Pausenzeit zwischen zwei aufeinander folgenden Abtauungen. defrost Counting type. Moduswahl der Zählung des Abtauintervalls. 0 = Betriebsstunden des Verdichters (Methode DIGIFROST®); Abtauung NUR bei eingeschaltetem Verdichter aktiv. 1 = Real Time - Betriebsstunden des Gerätes. Die Zählung der Abtauung ist bei eingeschalteten Gerät immer aktiv, sie beginnt bei jedem Power-on. 2 = Verdichterstillstand. Bei jedem Verdichterstillstand wird durch den Parameter dty ein Abtauzyklus durchgeführt. defrost Offset Hour. Verzögerungszeit für den Beginn der ersten Abtauung ab der Aufforderung. defrost