Title: Beskrivelse av tekniske arbeidsoppgaver vedr drift service og kontrollpunkter i fase 3 - Nittedal EPC - 2018.pdf
Fyrkjele service Feiing, måling fyrvirkningsgrad mm. *Ved normalt bruk som hovedvarmekilde eller spisslast bør det gjennomføres årlig service. Dersom kjelen kun er reserve gjøres service ved behov. Test av kjele dersom den ikke blir brukt i lengre tid. Sjekk av gjennomstrømning gjennom kjele når den ikke er i bruk. Kjelen skal da være kald.1 gang pr år(*) av godkjent firma.UkentligEl kjelerTilsyn og sjekk innstilling temperatur mot oppnådd temperatur. Utekompenseringskurve skal ikke være høyere enn nødvendig for å oppnå varme i bygget. Dette kan en kontrollere ved at shunt ventiler skal stå ganske åpne ved normal drift. Kurven skal stå slik at den ventilen med høyest åpning skal være oppe på rund 80 %.Ukentlig