Title: Sluttkontroll 3.etg. del1 3-U1.pdf
Er kabeltverrsnitt valgt riktig med hensyn til spenningsfall og stremfgringsevne?Er effektbrytere/motorvernbrytere riktig justert? Er jordfeilbrytere riktig valgt i forhold til type og utlgsestrem?Er det valgt nedvendig frakobling, sikkerhetsbryter, n@dstopp og nullspenningsutlgser?Har tilkoblet utstyr IPgrad tilpasset omgivelsene?Er merking av PEN, PEog Nleder utfgrt?Er anlegget tilstrekkelig merket?Er alle tilkoblinger riktig utfert?Er skjult varme dokumentert og eier informert? Er det nedvendig adgang for drift og vedlikehold?Er advarselstekster montert og nadvendig dokumentasjon/ informasjon overlevert til eier/bruker?!o!0|0 BEaPoH = el ol o oo jojoUTFERES A EKSTERVT FiRM/fSIS TERCKOE THVLE BENYITETX OOoo |O0| = [mORiK=SEIESEEr det montert ngdvendige overspenningsvern?5 Sluttkontroll Side 1av2 Versjon 4.0 © NELFO Rapport fra sluttkontroll etter arbeid pa elekiriske anlegg 29BAS2CF-4255-450C-954C-1A0AA32804D8welfo @ Elsikkerhersdokumentasjon