Title: +135.01=370.001-RP501T_01-Trykkføler vann_QBE2002.pdf
Monteringsanvisning medföljer givaren. För att garantera en läckagefri förskruvning skall motsvarande åtgärder vidtagas. För att kunna utföra eventuella testmätningar (utan medieförlust) rekommenderas mon- tering av avstängningsdon och mätuttag.Tryckgivare QBE2002-P...CE1N1909sv 060120Tryckmätning vid vätskorTryckmätning vid kon- denserande gaserMontering med väggfästeTekniska dataElektriskt gränssnittFunktionsdataSkyddsdataElektrisk anslutningBuilding Technologies HVAC ProductsTryckmätning får varken ske ovanifrån (luftfickor) eller under- ifrån (smuts) utan nedtill på sidan. Systemet skall avluftas.3 0 Z 9 0 9 1Uttag upptill så att inget kondensat kan tränga in i givaren.4 0 Z 9 0 9 1När medietemperaturen är lägre än − 40 °C eller högre än + 80 °C skall givaren placeras på ett separat ställe. Därvid skall beaktas att inget kondensat kan tränga in i tryckgiva- renFör montering kan väggfäste AQB22.1 och adapterset AQB51.1 levereras, se avsnitt Tillbehör.