Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Bærende konstruksjoner vil være i ubrennbare materialer, stål og betong. Økt ytelse pga. dokumentasjon av lavere brannklasse. **Trappeløp er opplyst at skal oppføres i ubrennbare materialer: bæring i stål som brannmales, med trinn stål. Iht. FM-global sin prosjekt rapport datert 12.1.2015 skal det kun benyttes ubrennbare bygningsdeler eller FM-godkjente bygningsdeler. Branncellebegrensende konstruksjoner må under-støttes av bærende konstruksjoner med minst til- svarende brannmotstand. Utkragede bygningsdeler må ha forsvarliginnfesting (ubrennbare festemidler) for å hindre nedfall som kan skade rednings- og slokkemannskapene og deres materiell under førsteinnsatsen. Eventuelle tyngre bygningsdeler må forankres i byggverkets hovedbæresystem.Ark RIB For å hindre nedfall av glass ifra overlys i tak på innsatspersonell må bæring til overlys oppføres med R30-konstruksjoner.Ark RIB