Title: Tømmervåg Roar_14_43_19-01-2022.pdf
Samleskinnesystem 4/5-pol., skinne avstand 40mm. 12x5mm kobber. Max avstand skinneholder 250mm, montert på standard moduler. • Strøm ln=255A • Støtstrøm Is >25kA • Korttidsstrøm> 12,5kA (1 s)Samleskinnesystem 3-pol., skinne avstand 60mm. 12x10mm kobber. Max avstand skinneholder 500mm, montert på standard moduler. • Strøm I n=355A • Støtstrøm Is >40kA • Korttidsstrøm> 12,5kA (1s)1.3 Standarder • Testet etter EN 60 439-1 • Beskyttelsesklasse li etter DIN VDE 0603 • IP41 i h.h.t. EN 60529 • IP3X med åpne dører • Isolasjons koordinasjon for lavspenningsutstyr i h.h.t. IEC664-1 • Isolasjonsspenning AC 400 V • Overspenningskategori Ill i h.h.t. EN 60 947-1 • Forurensningsgrad i h.h.t. EN 60 947 -1 • Isolasjonsklasse li og Illa i h.h.t. EN 60 947-11.4 Plassering • For innendørs bruk • +35° C (24h) • +40° C max. - 5° C min •50% relativ fuktighet ved 40° C, kortvarig 100% ved 25° C.FDV-dokumentasjon PROFIKSSide 12 Gulvskap IP 31/41 type SF2.1 kapsling • • • • • • • • • • • •