Title: +175=737.001_IL001_NOTAT - Døli sh, kvalssikr av ibrønnpark_021216.Beskrivelse.pdf
Rød kurve viser gjennomsnittlig temperatur(t/r) i kollektoren ved dimensjonerende vinterforhold Grønn kurve viser gjennomsnittlig temperatur i kollektoren om vinteren som følge av det jevne energiuttaket pr. måned. Oransje kurve viser gjennomsnittlig temperatur i kollektoren om sommeren som følge av den jevne energitilførselen til energibrønnene (naturlig varmeflyt fra omgivelsene, samt tilført energi fra kjøling). Blå kurve viser gjennomsnittlig temperatur i kollektoren forutsatt dumping av ca. 200 kW kondensatorvarmeFiguren under viser driftstemperaturer i kollektorvæsken i det 5. driftsåret.17161514131211109876543210-1-2-3JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDECFluid temperature [°C]Year 5Side 2 av 3Oppsummering Den borede brønnparken tilfredsstiller normale kriterier for temperaturutvikling i kollektorvæsken, både ved dimensjonerende forhold og over anleggets levetid.Asker, 02.12.16Futurum Energi AS, Bjørn G. BorgnesSide 3 av 3