Title: 2018 - Energivurdering 360.01.pdf
Funksjon - Sirkulasjonspumpe stopper: Vifte stopper - Friskluftspjeld stenger - Omluftspjeld åpner - Avkastspjeld stenger - Avtrekksvifte stopper - Lampe for sirkulasjonspumpe lyser - Sjekke filtervaktutslagOKEr luftinntaket plassert høyt og fritt, og slik at det ikke kan fange opp forurenset luft fra avkasthetten?JAEr luftinntaket tørt og rent for smuss og rusk?JAKan kanalene renholdes?NEIEr det montert filter for filtrering av all inntaksluft?JAEr det brukt energieffektive vifter?JAKan viftehastigheten reguleres etter behov?JAMåling av hovedluftmengderMålemetode: Type instrument(er)AvlestSpesifikasjon av måleusikkerhetTotal tilluftsmengde: Prosjektert18525m3/hTotal tilluftsmengde: Målt12250m3/hAvlest SD-anleggTotal avtrekksluftmengde: Prosjektert18525m3/hTotal avtrekksluftmengde: Målt11200m3/hAvlest SD-anleggVirker systeminndeling, antall aggregater og vifter hensiktsmessig?JAKjøleanleggets systemoppbygging - virker det hensiktsmessig?