Title: Ø94, Medistim - EMLED-nødlys.pdf
indikatordiode. Som standard utstyrt med selvtest (Autotest IV, se separat avsnitt) tilsvarende standard NEK-EN 62034 samt med mulighet til ekstern over- våking enten via potensialfri kontakt eller DALI (avhengig av produktvalg). Utstyrt med testknapp for manuell initiering av funksjonstest. Annet Desentralisert nødlysfunksjon, 3 timers drift i nødlysstilling. Hvit lys- diode fungerer kun ved nødlysdrift (såkalt non-maintained). emLED-s2 og -s3 tåler vibrasjoner ihht krav i IEC 60068-2-6 test FC, IEC 60068-2- 64 test Fh og DNV Cert. Notes No.2.4 April 2006, krav som bl.a. stilles på produkter for bruk i marine miljøer eller andre miljøer der det finnes risiko for vibrasjoner. Visse overvåk- ningssystemer basert på detektering av potfri kontakt kan vara følsom for signalets renhet. emLED-relé 98158 forsterker det potfrie ”signalet” og skal framfor alt brukes da flere 98153 emLED-s2 kopples sammen i serie. Relémodulen skal tilkobles til ytre spenningskilde 24 V DC, og er tilpasset montasje på DIN-skinne og har