Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Tilluftsfläkt, höger, nereTilluftsfläkt, höger, uppeHögerutförandeUppåtUppåtFramåtFramåtTilluftsfläkt, vänster, uppe Tilluftsfläkt, vänster, nereVänsterutförandeUteluftTilluftFrånluftAvluftElanslutning11F38018FE76MM525245J45Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel. Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör).StorlekABDEFGHIJKLMVikt, kg014/0201400757,5 Delning för intransport5652054001000Delning kan ske till tre sektio- ner på byggplats. Mått: Se A och D i tabell ovan. Vikt: A = 190-264 kg, D = 193 kg.573-721375200115418820801551 Inspektionsutrymme 900 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet och minst 200 mm ovanför kopplingshuven. Märkdata per fläkt Storlek 014: Motoraxeleffekt 1,6 alt. 2,4 kW,motorstyrning 3 x 400 V, 50 HzStorlek 020: Motoraxeleffekt 2,4 kW alt. 3,4 kW,ADAmotorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz