Title: +038=310.101-RF010._01-Produktdatablad - AxFlow AS - VA_VVS 4020989 med flere - Sensus 420.pdf
En oppstrøms stoppekran er å anbefale for å muliggjøre installasjon og demontering av måleren. Når måleren skal tilkobles vannettet, må oppstrøms ventil åpnes langsomt, slik at vannet fyller måleren så jevnt som mulig.Under tiltrekkingen, må måleren holdes i riktig posis- jon med et standard verktøy.Intet spesielt vedlikehold er nødvendig.For mer informasjon henvises til prospektene LS 8100 og LS 3300 (hentes ut på www.sensus.com).HRI impulsgiveren er tilgjengelig i tre versjoner:1. HRI Puls Unit (A-versjon) Literviseren aktiverer HRI, som gis en grunnleggende oppløsning på én liter pr. puls. Utgangspulsverdien kan bli fabrikkinnstilt ved å benytte divisor D (for eksempel D = 100 betyr 1 puls per 100 liter). De mulige utgangspuls D-verdiene er (blant flere): 1 / 10 / 100 / 1000 / 2.5 / 25 / 250 / 250