Title: FDV - UPK sentralavtrekk med kammer.pdf
Eksempel: UPK-H-K-S-315/0-0 Forklaring: UPK-H avtrekksrist for profilhimling 600x600, og tilhørende ATK-H kammer kammer med sideanslutning dimensjon Ø315. UPK-H rist lakkert standard hvit RAL 9003 - glans 30 ATK-H KammerHURTIGVALG, UPK-HUPK-Hm³/hDim.Ansl.Dim.25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)160B600 x 600133169238160S600 x 600126234353200B600 x 600209299418200S600 x 600201324436250B600 x 600338504648250S600 x 600346594756315B600 x 6004757741415315S600 x 6008109471098400*B600 x 600106013021600400*S600 x 600101912531540Tabell 3, tabellen viser luftmengde ved oppgitt lydeffektnivå og 50 Pa totaltrykktap. * = Ø400 er uten spjeld / kapasitet ved oppgitt lydnivå44HURTIGVALGATK kammerUPK-Rm³/hDim.Ansl.B x H25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)125B200x10068119180125S200x10086133184125LS200x10068119184160B300x100126256160S