Title: Igangkjøring aggregat.xlsx
Beskrivelse Test metode Verdi Godkjent Aggregat stopper ved brann koblet å testet ok Røyksensor tilluft koblet å testet ok Bacnet innstilt lagt inn ok IP adresse lagt inn 192.168.30.55 ok Trykkføler tilluft koblet / testet koblet å testet ok Trykkføler avtrekk koblet / testet ikke aktuelt ok Brannspjeld er tilkoblet og testet koblet å testet ok Teknisk nett aggregat koblet å testet ok Teknisk nett director satt opp å testet 192.168.30.56 ok Optimaiser er programmert gjort ok Pumpe varme koblet koblet å testet ok Shunt varme koblet å testet ok Kjølekompressor tilkoblet ikke koblet Kjølekompressor testet ikke koblet Isvann shunt tilkoblet / testet ikke aktuelt Service bryter IO tilkoblet ventilasjon koblet ikke testet ok Service bryter IO tilkoblet kompressor ikke kobletAlt testet og i orden:Dato : _________________________Sign: __________________________Testskjema ventilasjon aggregatDato test 2 :