Title: 37 Komfortkjoling.pdf
Det er montert en kombinert mikroboble- og slamutskiller av type Zeparo G-Force i teknisk rom U16. Luftutskiller sørger for utfelling av luft i anlegget.Vannbehandlingsanlegget sørger for å holde en vannkvalitet som hindrer korrosjon etc. i anlegget. For vedlikehold av dette, se driftsinformasjon.VentilerDet er benyttet kuleventiler type ISIS opp tom. DN 50, og type Victaulic spjeldventil med over DN 50.For hver kurs er det montert strupeventiler type STA-D (opptil DN 50) og STA-G (over DN 50).Sikkerhetsventiler type ReflexFunksjonsbeskrivelse – kjøleanleggSystemet baserer seg kun på frikjøling og forsyner aggregat 360.010 og 360.012.PumpestyringPumpe –JP401 starter på signal fra 360.011–SB402 og 360.012–SB402. Når en eller begge ventiler åpner starter pumpe og styres på trykk vha –RD401. Hvis begge ventiler –SB401 og –SB402 stenger stopper pumpe.Objekt RT401_BB RT401_X RT401_YForklaringBørverdi turtemperatur. iht. kurve Kurve utetemperatur:Turtemperatur:Lev.inst.10 17