Title: +038=360.003-#####._07-360.003 Gold RXHC-20 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Lufthastighet i filterseksjonen 1,42 Anbefalt dim. trykkfall 101 Starttrykkfall 51 Sluttrykkfall 151 1 Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G020FRXHCPO01 Kjolemaskinen leveres fylt og montert 1 Roterende varmeveksler RX/HC Roterende varmeveksler av typen RECOsorptic Sorpsjonsbehandlet Turtallsregulert Trykkfall, tilluft 118 Trykkfall, avtrekk 129 Ekstra trykkfall pa avtrekkssiden (spjeld) for a sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblasningsluftmengde, inkl. lekkasje 0,114 Tilluftens temperaturvirkningsgrad, EN308 (85,3% ved samme 85,3 luftmengde) Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter 83,3 Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer 76,3 Arsenergivirkningsgrad, terre forhold 97,8 Annual efficiency according to NS3031: 2016 calculated for office or ?g%:fg;rage temperature efficiency, NS3031 (min. exhaust air temp. - 81,2Airflow External presure Avtrekk Uteluft Tilluft Avtrekk Percent ms Pa Pa Pa 100 80 60 4020Tilluftsside, vinterLufttemperaturRelativ fuktighetVarmeeffektAvkast SFPekw/