Title: +175=411.001_4B Drift- og systeminfo Generelle anlegg.Beskrivelse.pdf
Stigeledninger er i hovedsak forlagt med minst en kabeldiameters avstand. Hvor ovennevnte kabelavstand ikke kan holdes, er dimensjonering av kablene med tilhørende overstrØmsvern tilpasset kablenes reduserte ovedøringsevne. Stigekabler og andre hovedstrømskabler er lagt i en høyde på kabelbro. Det er benyttet kabler med Cu leder fo¡ kabeltverrsnitt tom. 16 mm'. For større kabeldimensjoner er det benyttet kabel med Al-ledere.For tilførsel til heismaskinene er det benyttet brannsikre kablerMoelven Elektro ASCopyright @ 2001 PROFSYS ASSkrevet av: Stein ØdegàrdOppdatert den Lisensnr.:07.05.2003 3057-001248 Drift- og systeminformasjon 43 FordelingsanleggFDV DOKUMENTASJON Drifts- og ved likeholdsinstruks Døhli SykehjemUTFøRELSEHovedfordelingssystemet er basert på a00 Volt, 50 Hz, TN-S systemDet vil si et 5-ledersystem med fasene: N, med fasefarge blå L1, med fasefarge sort L2, med fasefarge hvit L3, med fasefarge brun PE-leder = jordleder, med farge gul/grønn