Title: +038=360.000-SF021T_04-GRC Gitterventil Swegon - Produktdatablad.pdf
Gallrets fria area: 0,91 x 0,0254 = 0,023 m2Montering Gallret trycks fast i anslutande kanal. När anslutningslåda används ska denna fixeras mot byggnadskonstruktionen med pendlar eller montageband. Avståndet mellan anslut- ningslådan och frånluftsdonet kan förlängas med cirkulär kanal av en längd upp till 500 mm utan att mätslang och spjällreglage behöver förlängas, se figur 1.Injustering Injustering ska göras med frånluftsdonet monterat. Transparent mätslang och spjällsnören dras ut genom lamellerna. Manometer ansluts till mätslangen. Med hjälp av frånluftsdonets k-faktor kan önskat injusteringstryck räknas ut. Spjället ställs in i rätt läge, injusteringsknut knyts på spjällsnörena för att indikera spälläget.0xD / ±5%Figur 1. Montering.0xD / ±5%2xD / ±10%2Ljudnivå dB(A) gäller för rum med 10 m2 ekvivalent ljudabsorptionsarea.Ljudnivå dB(A) gäller för rum med 10 m2 ekvivalent ljudabsorptionsarea.Ljuddata GRC – FrånluftLjudeffektnivå Lw(dB) Tabell KOK Storlek