Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
www.swegon.com394.12 Kjøling4.12.1 Status Her kan aktuelle verdier avleses. Brukes for funksjonskon- troll.4.12.2 Ekstra reguleringssekvens 1 og 2 Brukes til ekstra reguleringsfunksjoner styrt av et signal på 0–10 V (10-0 V), sammen med ordinær sekvens for tem- peraturregulering.Funksjonen kan brukes til å utnytte eksisterende varme eller kulde, for eksempel fra et kjøleanlegg. Funksjonen kan også benyttes til en ekstra luftkjøler eller luftvarmer.I tillegg kan den benyttes til styring av spjeld til eventuell resirkulasjon. I slike tilfeller benyttes invertert utgang 10-0 V.Resirkulasjonsstyring benyttes ved blandingsdel TBBD (bare GOLD SD). Invertert utgang 10-0 V skal være i posi- sjon On.Maksimalt utsignal kan begrenses fra 100 % ned til 0 %.Utsignalene for den ekstra reguleringssekvensen styres fra tilbehøret IQlogic+-modul TBIQ-3-2, se separat instal- lasjonsanvisning.