Title: +038=370.001-SE021T_01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8405662 med flere - man_prescor_cv_v2.0_20140428_def_lr.pdf
Диаметр входной и выходной труб не должен быть меньше входного и выходного патрубков клапана.Убедитесь, что к выходу клапананапрямую (без промежуточных кранов и перекрывающего оборудования) подключено устройство для оттока воды (например, сливное устройство Flamco (F). • Ни при каких обстоятельствах неустанавливайте клапан входным или выходным патрубком вверх (G-H).3. Техническое обслуживание • Ежегодно выполняйте визуальный осмотр клапана на предмет утечек. Зачастую от утечек можно избавиться простым открытием клапана и тщательной его промывкой. При отсутствии утечек открывать клапан не обязательно.Во время периодического осмотра (например,один раз в четыре года) необходимо будет открыть клапан для проверки его работоспособности.Если после открывания и промывки клапанаутечки не устраняются, потребуется его замена.Клапан Prescor является устройством для обеспечения безопасной работы системы. Поэтому рекомендуется заменять его каждые 10 лет вне зависимости от состояния.