Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
Alarmgruppe 77–79: MIRU, motorstyringer MIRU NR. 1-3 MOTORSTYRING OVERSTRØM Motorstyring til takvifte MIRUVENT har registrert for høy strøm til drivmotor. MIRU NR. 1-3 MOTORSTYRING UNDERSPENNING Lav matespenning til takvifte MIRUVENTs motorstyring. MIRU NR. 1-3 MOTORSTYRING OVERSPENNING Høy matespenning til takvifte MIRUVENTs motorstyring. MIRU NR. 1-3 MOTORSTYRING OVERTEMPERATUR Høy intern temperatur. MIRU NR. 1-3 MOTORSTYRING OPPSTARTSFEIL Drivmotor roterer ikke ved oppstart. MIRU NR. 1-3 MOTORSTYRING UJEVN FASESPENNING Stor spenningsforskjell mellom faser (3-faset 400 V), noe som gir rippel. MIRU NR. 1-3 MOTORSTYRING FASEFEIL Fasefeil i motorstyring. MIRU NR. 1-3 MOTORSTYRING INTERN MINNEFEIL Intern minnefeil i motorstyring MIRU NR. 1-3 MOTORSTYRING STRØMBEGRENSNING Strøm-/spenningsbegrensning i motorstyring. MIRU NR. 1-3 MOTORSTYRING INTERN KOMMUNIKASJONS- FEIL Intern kommunikasjonsfeil i motorstyring. Alarmgruppe 81–84: SMART Link, tilluftsmengde77- 79:3 77- 79:4 77- 79:5 77- 79:6 77- 79:7