Title: +038=360.002-#####._03-360.002 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Vedlikeholdsinstruks.pdf
Vedlikehold Ved filterskift må det utvises stor forsiktighet så filterposene ikke skades. Eksenterskinna løsnes og filteret tas ut. Brukte filter deponeres forsvarlig slik at natur og miljø ikke forurenses. Rengjør filterskinne og filterhus før nye filtre settes inn. Pakninger på filterskinna og mellom filtrene skal være uskadet. Klem til eksenterskinna og kontroller at filtrene henger fritt og at posene ikke er skadet. M6. Byttes ved ca 250Pa. Plassavhengig.Randem & Hübert A/S, Stansevn. 11, 0975 Oslo - Tlf.: 22900700 – epost: post@hybra.noSide 4VedlikeholdsinstruksVARMEGJENVINNER Funksjon Varmegjenvinneren gjenvinner varme fra avtrekksluften og overfører den til tilluften, dette reduserer behovet for tilført effekt til bygget. Dersom feil oppstår med gjenvinnerens funksjon, vil virkningsgraden reduseres og energiforbruket øke.ROTERENDE VARMEGJENVINNER Gjenvinneren styres med variabelt turtall. Turtallet øker ved økt varmebehov, når det ikke er varmebehov vil rotoren stoppe.