Title: 360.019-Swegon GOLD F SDCX +- 8640 m³h Ventilasjonsaggregat_Datablad.pdf
AnslutningsnummerLamellavstandLuftsideTrykkfallLufthastighetTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad (+5/+25°C)Tilluftens tørre temp. virkningsgrad ved like luftmengder (dim. utetemp.)Årsenergivirkningsgrad, tørre forholdÅrsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) 0,0 °C)LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkUteluftTilluftAvtrekkAvkastAndelm³/hm³/hPaPaPaPa1009 4109 41050150270170ÅrsenergivirkningsgradLOT uten påfrysningTilluftens temp.virkningsgrad, sommerDato: 07.02.2020 19 / 1.0.20200206.1170735 Aggregat ID: AD- 100006511957 Pa7 Pa2,19 m/s144 Pa94 Pa194 Pa12532 utv.2,0 mm302 Pa2,42 m/s67,9 %63,7 %100,0 %100,0 %SFPeSFPvEtaTkW/(m³/s)kW/(m³/s)%2,732,5265,7100,0 %10,6 °C11/16AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 22R - Kopi av+/- 8.640 m3/h - 9410