Title: 330-TY3331 veggsprinklerhode.pdf
ANMÄRKNINGAR Innan en huvudavstängningsventil på brandskyddssystemet stängs för under hållsarbete av det brandskyddssystem som den kontrollerar, måste tillstånd att stänga det berörda brandskyddssyste met erhållas från lämpliga kravställare och all personal som kan påverkas av denna handling måste meddelas.Ägaren måste tillförsäkra att sprink lerna inte används för upphängning av föremål. Detta kan annars leda till funk tionsfel i händelse av brand eller icke önskvärd funktion.täckbrickan, som används Saknas för att täcka ett renshål, kan tiden till sprinkleraktivering i händelse av elds våda fördröjas.TFP176_SV5/8 ± 1/4" (15,9 ± 6,4 mm)MONTERINGSYTARÖRDELENS YTATILLSLUTNING2-7/8" DIAM. (73,0 mm)SERIE TY-FRB2-1/4" DIAM. (57,2 mm)TÄCKBRICKA1/8" (3,2 mm)1-1/4" (31,8 mm)3/4" (11,1 mm)3/4" (11,1 mm)1/4" (6,4 mm)FIGUR 3SERIE TY‑FRB INSÄNKT HORISONTELL VÄGGSPRINKLER MED TVÅDELARS 3/4" TOTAL JUSTERING TYP 10 INSÄNKT TÄCKBRICKA1/2" ± 1/8" (12,7 ± 3,2 mm)MONTERINGSYTA