Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Brannalarmanlegget må suppleres med optiske signalgivere i følgende arealer iht. VTEK10:  Fellesarealer og rom med arbeidsplasser  Deler av bygning som er åpent for publikum  Rom som er universelt utformet i samsvar med§ 12-7 femte leddBad og toalett utformet i samsvar med § 12-9 annet og tredje leddBad og toalett utformet i samsvar med § 12-9 annet og tredje ledd Strømforsyning til brannalarmanlegget må væresikret i minimum 60 minutter. (Batteri-backup).  Følgende må forrigles mot brannalarmanlegg:Dører på holdemagnet må det være detektor på begge sider av dør. Hvilke dører som skal stå på holdemagnet må avklares med arkitekt og byggherre.Åpning av rømningsdører (låssystem). Rømningsdører som holdes låst i den daglige drift skal gå i åpen stilling ved brannalarm. Sprinkleranlegg. Signal fra sprinklerventil ved avstengt sprinkler og fra strømningsvakt ved utløst sprinkler (stor alarm).