Title: 365_360.011 Aggregat og batterispec DV100 DV80.pdf
0004697949 Smestad Skole Rælingen 360.01/IX diagramAggregatDVCompact 100Anlegg360.01Systemair AS+47 51969700Telefon : www.systemair.no mailbox@systemair.noSystemair A/S - Produktutvalgsprogram SystemairCAD 2.0 C2018-02.01.B5 Expired 23.02.2018 | 28.02.2018Unit no. 1Dato 28.02.2018Side 15/30Ordrenummer Prosjekt Anlegg0004697949 Smestad Skole Rælingen 360.02/Uten autUnit no.: 2 DVCompact 80 Vekt: 2026 kg Aggregatbredde: 2470 mmLuft-/viftedataTilluftFraluft, avtrekkAggregatLuftmengde (1,205 kg/m³)1700017000m³/hLufthastighet i aggregat1.971.97m/sEksternt trykktap200200PaViftehastighet13191276o/minMotor; Spenning; Strøm, Amp., merket(2 x 3.90 kW) 7.80; 3x400; (2 x 10.6) 21.2(2 x 3.90 kW) 7.80; 3x400; (2 x 10. 6) 21.2kW/V/ALyd, omgivelser71 dB(A)Filter Tilluft / AvtrekkF7 / F7Varme, vann49.7 kW ; 14.4/23.1°CWater circuit 50/35°C ; 0.5 kPa ; 0.81 l/s ; 2 1/2" / 2 1/2" RørtilkoblingKjøling, vann60.2 kW ; 26.0/16.0°C