Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
Advarsel Når tidspunkt eller dato endres i "Time+date"-menyen, stanses doseringen stilt inn i timerdosering og timerrelé (Relé 2)! Ønsket timerdosering og timerrelé må star- tes på nytt manuelt! Hvis du endrer tidspunkt eller dato, kan det øke eller minke konsentrasjonen!Serievolumt1t1t2t3Fig. 25 Dosing timer cycle-skjemat1 t2 t3Dosing timeStart delayCycle timeI tilfelle det oppstår en avbrytelse (f.eks. at strømfor- syningen avbrytes eller External stop), stoppes doseringen, mens tiden fortsetter å løpe. Etter at avbrytelsen er opphevet, fortsetter pumpen doserin- gen i henhold til faktisk posisjon på tidslinjen. Følgende innstillinger er påkrevd i menyen "Setup > Dosing timer cycle":TimerBatch volume Dosing time[mm:ss] Cycle time[mm:ss] Start delay[mm:ss]125ml 1:54 3:00 2:00Fig. 26 Dosing timer cycle