Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
4. Utfør kalibreringen på følgende måte:Koble til trykksensorkontakten, eller velg menyen "Setup > FlowControl active"Melding: "Activate FlowContr.?"FlowControl ikke akti- vertMelding: "Sensor calibration?"FlowControl aktiv, sen- sor ikke kalibrert.Melding: "Suction valve removed?"Sensor ikke kalibrert.KalibreringsfeilOKMelding: "Sensor calib. OK!" "Current pressure: X bar"Melding: "Sensor calib. failed!" "Repeat?"Sensor ikke kalibrert.Hvis kalibreringen ikke var vellykket, må kontaktene, kabelen og sensoren kontrolleres og defekte deler skiftes ut om nødvendig.0 1 5 25 4 1 14 0 M T29O N( k s r o N)6.9 Mengdemåling