Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Veggtykkelse 1.9 – 3.0mm 2.4 – 3.7mm 3.8 – 4.6mm 1.8 – 5.5mm 2.7 – 6.6mm 3.4 – 10.0mm 2.7 – 10.0mm 4.0 – 9.5mm 4.9 – 14.6mm 4.9 – 14.6mmFR Rørstruper 50 x 1.8mm (1 lag) 50 x 1.8mm (1 lag) 50 x 1.8mm (1 lag) 50 x 1.8mm (1 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 10.8mm (6 lag) 50 x 10.8mm (6 lag) 50 x 10.8mm (6 lag)BrannmotstandEI 120 U/U (E 120 U/U) EI 120 U/U (E 120 U/U) EI 120 C/C (E 120 C/C) EI 120 U/U (E 120 U/U) EI 120 C/C (E 120 C/C) EI 120 C/C (E 120 C/C) EI 120 C/C (E 120 C/C) EI 120 C/C (E 120 C/C) EI 120 C/C (E 120 C/C) EI 120 C/C (E 120 C/C)Alle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-SPVC & PE RØR BRANNMOTSTAND EI 90-120Maks utsparing 1100mm x 1100mm (mellom vegg og dekke 550mm høyde x 1100mm bredde med innfestning på 3 sider)2 lag 50mm FR Brannplate 1-S monteres med 50mm overmål på begge sider. Kantene males med FR DekkmalingAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider