Title: +038=360.004-#####._01-360.004 Gold RXF-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Luftmengde EksterntrykkTilluft Avtrekk Uteluft Tilluft Avtrekk Avkast SFPe SFPvm3/s md/s Pa Pa kW/(m3/s)kW/(m?/s)100 2,083 2,083 0 300 300 0 2,04 1,86 82,6 80 1,667 1,667 0 210 210 0 1,47 1,32 84,6 60 1,250 1,250 0 140 140 0 1,02 0,91 86,0 40 0,833 0,833 0 90 90 0 0,69 0,61 86,4 20 0,417 0,417 0 60 60 0 0,55 0,50 84,0Tilluftsside, vinterLufttemperaturRelativ fuktighetVarmeeffektUt20,013,0 °C30 100 %Avtrekksside, vinterLufttemperaturRelativ fuktighetSide: 3/45AHU Design9Teknisk spesifikasjon wObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 (877695) Dato: 08.04.2019 Aggregatnavn: 360.004 - GOLD RXF-30 +/- 7.500 m%h - 15/1.0.20190321.1195930 Nominell luftmengde Aggregat ID: AD-10000500176AntallTilluftsside, sommerLufttemperatur 26,0 26,0 °C Relativ fuktighet 50 50 % KjoleeffektAvtrekksside, sommarLufttemperatur 26,0 26,0Relativ fuktighetVifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemalingDirektedrift med turtallsstyrt EC motor