Title: Heraeus System UV CS 8.220.pdf
� � Unngå sterk risting og slag. � Påse at UV Control Systems ikke skades.Elektrisk tilkobling1/N/PE AC 50/60 Hz 190-240 VInntak16 ASikring2 Anominell strøm4.2 Plassering� Plasser UV Control Systems slik at det ikke kan skades av220 WNom.effektbevegelser og trafikk i området.5 WHvilestrømSe til at det er tilstrekkelig med plass til å utføre montering, drift, vedlikehold og reparasjoner.�IP55Beskyttelsesgrad� Kabelen mellom UV-lampen og koblingsboksen skal ikke værelenger enn 20 m.Krav til omgivelsene4.3 MontereBruk i eksplosjonsfarlige områder er forbudt!� Monter koblingsboksen i et tørt rom med god utlufting. � Koble til UV-lampen.KoblingsboksUV-lampe5 °C – 35 °COmgivelsestemperatur� Forbind ledningene fra lampenmed klemmene i koblingsskapet.10 °C – +45 °CLagertemperaturHvite kabler fra UV-lampen i 1 og 2. Sorte kabler fra UV-lampen i 3 og 4.5 % - 75 % (ikke kondenserende)Luftfuktighet