Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
≥ 10mm åpning mellom rør og konstruksjonPlastrørTett åpninger med 10mm dyp Protecta FR Akryl på 40mm dyp bakdytt av steinull fra undersidenProtecta FR Rørmansjett på undersidenFestes med Ø 4mm betongskruerProtecta FR Rørmansjett på undersidenFestes med Ø 4mm betongskruerPE, ABS & SAN+PVC rør (inkl. PE-LD, PE-MD, PE-HD, PE-X og lignende iht. EN 1519-1, EN 12201-2 eller EN 12666-1)BrannmotstandBeskrivelse av rør & rørmansjett Godstykkelse [mm] 3.0 – 4.6 3.0 – 4.6 3.0 3.0 – 4.6 3.0 – 4.6 3.0 3.0 – 4.6 3.0 – 4.6 3.0 3.0 – 5.2 3.1 – 5.0 3.0 – 5.9 3.1 – 5.8 3.1 – 6.9 3.2 – 6.9 3.1 – 7.6 3.3 – 7.5 3.2 – 8.3 3.3 – 8.2 3.4 – 9.9 10.0 3.4 – 10.0 3.9 – 11.3 3.9 – 11.3 4.3 – 12.7 4.3 – 12.7 4.9 – 14.7 4.9 – 14.6 6.2 – 18.2 11.5 – 18.4 18.7 36.3Rørdiameter [mm] 32 32 32 40 40 40 50 50 50 55 55 63 63 75 75 82 82 90 90 110 110 110 125 125 140 140 160 160 200 250 315 400Minimumshøyde mansjett [mm] 30 50 50 30 50 50 30 50 50 30 50 30 50 30 50 30 50 30 50 30 30 50 50 60 50 60 50 60 60 75 75 100C/C