Title: IK-rapport Elektro 2018 - Økernveien 94 - Kantine.pdf
Kurs Q25 varme bord Avvik nr 001 433.01 fordeling U1-U4 Intet avvik registrert. Bildet er kun et oversiktsbilde for å dokumentere at tavlen er termografert, som avtalt. Avvikskode: Merlin gerin multi 9 B16AKurs Q25 varme bordType utstyr Utstyr Nominell last Faktisk last Målt last L1 / L2 / L3 / N.N 12,5A/14,4A/0,2A/5A Referansetemp. Makstemp. Differansetemp.Merlin gerin multi 9 B16A40,2 °C 42,7 °C 2,5 °CInternkontroll elektro6. Anbefalinger / DokumentasjonØkernveien 94 - KantineSønnico ASStian Danielssen22.11.2018Avvik0Kategori Registreringsdato22.11.2018Kurs 4 - jordfeilbryter for kurs 3 Avvik nr 003 433.02 . Kantine kjøkken Intet avvik registrert. Bildet er kun et oversiktsbilde for å dokumentere at tavlen er termografert, som avtalt. Fra termogrammet syns det at temperatur gradienten er lik og jevn på kabler. På kurs 3 er det ujevn temperatur gradient som tyder på kontaktsvikt. Vet ikke hvor alvorlig pga null belastning, men anbefaler re-terminering. Avvikskode: FG 63/4/01-S/A