Title: +038=360.020-#####._09-360.020 Gold RXF-25 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.020 - GOLD RXF-25 +/- 7.800 m³/h - 70% samtidighetFunksjonsdeler i luftretningenHastighet m/sLufttemperatur inn/ut vinter °CLufttemperatur inn/ut sommer °CInntakskanalSpjeldAnslutningsgavlFilter1,72Roterende varmeveksler1,9520,0/14,126,0/26,0VifteAnslutningsrammeVarmebatteri, vann1,8114,7/20,0TilluftskanalAvtrekkskanalAnslutningsrammeFilter1,13Roterende varmeveksler1,9520,0/-14,126,0/26,0Ekstra trykkfallVifteAnslutningsrammeSpjeldLuftkjøler direkteekspansjon1,9126,7/16,0AvkastkanalLydeffekt til kanal målt iht. ISO 5136 Innsettingsdempninger medregnet til kanal. Lydeffekt til omgivelsene målt iht. ISO 3741Frekvensband631252505001k2kTil tilluftskanal767172747169Til inntakskanal727171605249Til avtrekkskanal727171605249Til avkastkanal767172737069Til omgivelser6961545843