Title: +038=360.019-#####._01-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Drifts- og vedlikeholdsanvisning.pdf
aktuelle installasjonen.Hvis nødvendig, skal vifteposisjon (inspeksjonsside) stil- les inn, se avsnitt 4.10 i Funksjonsmanual installasjon.Programmer koblingsur, driftstilfelle, temperaturer,luftmengder og funksjoner i henhold til avsnitt 4 i Funk- sjonsmanual installasjon.Velg om luftmengden skal være l/s, m3/s, m3/h eller cfm.Fyll ut igangsettingsprotokollen og oppbevar den i aggregatets dokumentlomme.Ved eventuell pendling/treghet i varmereguleringen,kan det i noen tilfeller være nødvendig å justere P-bånd og I-tid. Dette krever en egen kode, kontakt din Swe- gon-representant.5. Aktiver ved behov manuell eller autodrift (Instrument- panel) eller lås viftenes turtall (visning LUFTINNSTIL- LING). Juster kanalsystemet og luftenheten i henhold til avsnitt 3.2.6. Kontroller og juster ved behov aggregatets trykkbalanse i henhold til 3.3.6. Kontroller og juster ved behov aggregatets trykkbalanse i henhold til 3.3.