Title: Rapport 2015.09.03 Smedstad Skole, Rælingen.pdf
avstand på maks 1,5 m og maks 0,5 m fra dekkekanten. Plan 1 del 2: 121 Ventilasjonsrom. Mangelfull dekning under 2 stk ventilasjonskanaler. Kabelføring under kanalene og det må derfor tilleggssprinkles under kanalene. Plan U. Keramikkrom v/siden av lager 2. Avtrekkshette er ikke under sprinklet. Slike hetter skal iht. gjeldende regelverk sprinkles. Dersom temperaturen i hetten i bruk vil bli varmere enn normalt skal det benyttes sprinklerhode med høyere utløsningstemperatur.