Title: VV-SK-XX-001.pdf.pdf
LAP 324Korridor 329VAV-SPJELD LEO-0-200 360.002-SQ4325 400 m³/h Min:100 m³/hVAV-SPJELD LEO-0-315 360.002-SQ4324 920 m³/h Min:300 m³/hVAV-SPJELD LEO-0-200 360.002-SQ4329 300 m³/h Min:300 m³/hBRANNSPJELD FKR-EU/DE/500/ZXX 360.002-SZ505BRANNSPJELD FKR-EU/DE/315/ZXX 360.002-SZ506VAV-SPJELD LEO-0-500 360.002-SQ5234 2010 m³/h Min:600 m³/hVAV-SPJELD LEO-0-200 360.002-SQ5221 370 m³/h Min:70 m³/hSentralavtrekk Korridor 234Møte 221AMFI 220Møte 221BRANNSPJELD FKR-EU/DE/400/ZXX 360.002-SZ406VAV-SPJELD LEO-0-250 360.002-SQ4221 370 m³/h Min:70 m³/hVAV-SPJELD LEO-0-400 360.002-SQ4220 2250 m³/h Min:1020 m³/hBRANNSPJELD FKR-EU/DE/500/ZXX 360.002-SZ405BRANNSPJELD FKR-EU/DE/315/ZXX 360.002-SZ407BRANNSPJELD FKR-EU/DE/400/ZXX 360.002-SZ510BRANNSPJELD FKR-EU/DE/400/ZXX 360.002-SZ511BrannspjeldVAV-SPJELD LEO-0-250 360.002-SQ5136 600 m³/h Min:100 m³/hVAV-SPJELD LEO-0-315 360.002-SQ5140 850 m³/h Min:220 m³/hCAV-SPJELD LEO-0-200 360.002-SK5133 400 m³/h Min:400 m³/h200 m3/hKjøkken 136