Title: +038=360.000-FA041._04-UV Control filterkontroller Jeven - installasjonsguide.pdf
Om en UV-lampa går sönder, detekterar systemet strömförlusten och genererar ett larm. Då behöver det fysiskt kontrolleras vilket filterhus som har trasig UV-lampa. Diod med blått sken och märkt med UV indikerar fungerande UV-lampa. När det är fastställt vilken UV-lampa som är trasig, byts den. Larmet återställs automatiskt när strömgränsen återgår till normalt läge.Rätt till ändringar förbehållesJEVEN UV-Control Installation13INSTÄLLNINGAR OCH HANDHAVANDE3. LARM3.2 Larm drifttidJeven UV-Control har inbyggd kontroll av brinntiden på UV-lampan, systemet kommer att ge ett larm när 8 000 timmar har uppnåtts, vilket är UV livslängden på UV-lamporna. Byt samtliga UV-lampor och återställ drifttiden genom att trycka ESC + ▲När brinntiden på UV-lamporna har uppnått 7 500 h ges ett larm att det snart är dags att byta alla UV-lampor. Återställ larmet genom att trycka ESC+ ►Rätt till ändringar förbehållesJEVEN UV-Control Installation14INSTÄLLNINGAR OCH HANDHAVANDE3. LARM3.3 Larm Rengöring