Title: +038=320.102-SB006T_01-Energy Valve Reguleringsventil Belimo - Produktdatablad.pdf
Målenøyaktighet glykolovervåkingSikkerhetsdataBeskyttelsesklasse IEC/ENBeskyttelsesgrad IEC/ENBeskyttelsesgrad merknadDirektiv for trykksatt utstyrEMCDriftsmodusTestspenning (puls) tilførsel / reguleringForurensningsgradOmgivelsestemperaturOppbevaringstemperaturOmgivelsesfuktighetMaterialer MengdemålerørVentilstempelSpindelpakningFølerlommerT-stykkeEV..R+BAC • nb-no • 2021-05-11 • Kan endresEV..R+BAC±5% (av 25...100% V'nom) ved 20°C / glykol 0% vol.±10% (av 25...100% V'nom) ved -10...120 °C / glykol 0...50% vol.1% av V'nomvia integrert web server / ZTH EUKaldt og varmt vann,vann med glykol opp til maks. 50 % vol.10...120°CVed væsketemperatur på -10...2°C anbefales det en spindelvarmer eller en ventilhalsforlengelse.1400 kPa350 kPa200 kPa for lydsvak driftlikeprosentlig (VDI/VDE 2178), optimalisert i åpningsområdet (kan byttes til lineær)luftbobletett, lekkasjefaktor A (EN 12266-1)Innvendige gjenger i henhold til ISO 7-1