Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
AJEH p:\166\15466001 bromstadveien 59\08 rapporter\rapporter\15466001_bromstadveien 59_pro-rapport_rev c_25.20.2016_x.docxInstallasjonssjakt  Evt. sjakter anbefales tettet/isolert i dekket med godkjent/sertifisert produkt. Føringsveien blir da ikke lenger å betrakte som sjakt, men som gjennomføring i branncellebegrensende konstruksjon. Denne løsningen gir erfaringsmessig redusert antall feil i utførelsesfasen.Ark RIV Alternativt må sjakter som går gjennom flerebrannceller utføres som egne brannceller EI 60 A2- s1,d0 [A 60], med luker som tilfredsstiller EI 60-Sa [A 60 med anslag og tettelist]. Hvis sjakt går gjennom dekke med høyerebrannkrav enn EI 60, må sjaktvegg utføres slik at dette brannkravet opprettholdes. Alle gjennomføringer i sjaktveggen må utføres slik at sjaktveggens brannmotstand opprettholdes.Trapperom  To Tr1-trapperom i hver etasje, samt en åpeninterntrapp.