Title: Lysberegninger - SG_Rev.050221.pdf
750Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 2.50 m 0.80Total lysfluks for alle lyskilder Totaleffekt Totaleffekt per areal (13.83 m²)13200.00 lm 104.0 W 7.52 W/m² (1.16 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (3.1H 2.7H) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 648 lx 579 lx 0.89 0.83 <=16.0 0.75 mHovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 116 lx 298 lx 316 lx 298 lx 316 lxUo 0.99 0.80 0.72 0.80 0.72Type Ant.\Prod.SG Armaturen ASRelux1Side 8/29Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: Bøifot hovedavdeling : : : 05.02.20213 Montør rom3.1 Sammendrag, Montør rom3.1.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 184SG Bestillingsnr. Armaturnavn: 5046212154 : Sense Opalprism 600x600 White 3000lm 26W LED 3000K Ra>80 (700mA)Bestykning: 1 x LED Strip 3300lm 3000K 26 W / 3300 lmSG Armaturen ASRelux1Side 9/29