Title: FDV Sololift2 D-2.pdf
Det er ikke nødvendigt at frakoble afgangs- og til- gangsrør eller afmontere enheden for service.62 -D 2 t f i lolo S256S olol i f t 2 D226StørrelsesvejledningDa Sololift2 D-2 anvendes sammen med adskillige kombinationer af enheder er det nødvendigt at tage hensyn til enhedens højeste ydelse i forbindelse med forskellige udledningsrørdiametre ved en selvrens- ningshastighed på minimum 0,7 m/s.4 mX3 m2 m1 m6223752 0.25 l/s24 0.1 47 4.5 71 9.5 0.5 l/s3101 l/s1.5 l/sØ28.4 mm Ø20 mm Ø28.4 mm Ø20 mm Ø28.4 mm Ø20 mm Ø28.4 mm Ø20 mmFig. 40 Rørlængde og -højde i forbindelse med den indvendige rørdiameter og den nødvendige udledningskapacitet