Title: +135.01=370.001-JP501T_02-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Etter kvittering av feilmeldingen vises menyen <5.1.2.0>, og "MA" (= master) blinker. For å kvittere "MA" må tilgangssperren være deak- tivert og service-modusen aktiv (Fig. 42).Begge pumper er satt på "master", og på displayene i begge elektro- nikkmodulene blinker "MA".En av de to pumpene bekreftes som masterpumpe ved å trykke på betjeningsknappen. På display på masterpumpen vises statusen "MA". Differansetrykkgiveren må kobles til på masteren. Målepunktene til differansetrykkgiveren på masterpumpen må - i respektivt kollektorrør - ligge på suge- og trykksiden til dobbeltpum- peanlegget. Den andre pumpen viser deretter statusen "SL" (= slave). Fra nå av kan alle andre innstillinger på pumpen bare gjøres via master.