Title: Garantiskjemaer varmekabler.pdf
S jordfeilbryter o.l. skal ogs& angis. 26NPlanskisse av oppvarmet romFor installasjon:ar tilkobling: = y vato og underskrift 23 /1 % Isolasjonsmotstand (> 100 MOhm): For installasjon: > D iV\ ckw - Fer innstaping: _ For tilkobling: w' : Dato og underskrift 2“ 2 Lyr — Anleggsdata Montasjedybde: -5 cm Antall elementer/matter installert: / _Istk Installert/oppvarmet areal: L Il7 m? Flateeffekt oppvarmet areal: W/m? Sikringsstarrelse: ,,/C A "losestrom for jordfeilvern: _ <30 mA sording: [| Jordet kabelskjerm & Jordet netting ) M Annet (spesifiser) S ‘U M - | S -InstallaterVarmekabelanlegget er monlert i henhold fil Nexans Norway's installasjonsveiledning og anleggseier er opplyst om hvilke forholdsregler og begrensninger som gjelder for bruk av gulvvarmesystemet. X JaSpesielle forhold ved denne installasjon: ‘ - S S S § |Dato: | - Underskrift: | R 1 Stempel: | ]Staper/Murer (Stapeinformasjon fylles ut, hvis mulig)