Title: +038=360.000-FA037._01-RLM E3-3540-BE-QG-M Vifte Nicotra Gebhardt - datablad.pdf
617 W/(m3/s) 128 m2s/h 742 Pa 7,7 m/s 37 kg 79/74 dB Oktav medelfrekvens 1) 63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz74/71/76/71/74/71/72/65 dB Utlopp LwOkt6 66/65/76/72/66/64/63/56 dB Inlopp LwOkt5Den oktava ljudeffektnivån kan uppgå till högre värden i medelfrekvensbanden än angivet.1) Nätspänning Nätfrekvens (fN) Nätspänning (UN) Motordata Fas-Spänning-Frekvens Byggstorlek-Poltal Effekt (PN) Varvtal (nN) Ström (IN) Begränsningar Max. fläktvarvtal (nvmax) Max. driftfrekvens (fmax) Temperaturområde transportmedium (tmin ...tmax) ErP-data vid optimal verkningsgrad och densitet 1,20 kg/m^3 Mätning- / Verkningsgradskategori Status varvtalsreglering Systemverkningsgrad (ETAopt) Målvärde, verkningsgrad (Nist) Erforderligt målvärde för verkningsgrad 2013 / 2015 (N) Flöde (Vopt) Tryckökning (dpopt) Fläktvarvtal (nvopt) Motor, ineffekt (P1opt) Specifik koefficient (ddpopt)50 Hz400 V3~400-188 V-Hz150-45 / IE5-102.10 kW 2250 min-1 5,0 A2300 min-1 192 Hz -20...40 CA / statiskt måste installeras