Title: +038=360.007-#####._01-360.007 Gold RXF-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Paneler | 56 mm med 1 mm stalplate pa innsiden og utsiden. Utside lakkert gra metallic.Termisk isolasjonsklasseKondensinsoleringsklasseLekkasjeklasse | L1(M)/L2(R) iht. EN 1886:2007 ved -400 Pa og +400 PaKabinettstyrke | D1(M)ElanslutningGOLD F | 3fas, 5leder, 400 V10/+15%, 50Hz, 20ASide: 28/45AHU Design PTeknisk spesifikasjon mObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 (877695) Dato: 08.04.2019 Aggregatnavn: 360.007 - GOLD RXF-30 +/- 7.500 mh - 15/1.0.20190321.1195930 Nominell luftmengde Aggregat ID: AD-10000500182 Funksjonsdeler i Hastighet LT;‘;?xsf;f;f’ E:z’:gzﬁﬁz: Effekt Trykk Lydniva luftretningen m/s oc oc kw Pa dB(A)Inntakskanal0 67Spjeld1Anslutningsramme3Filter 1,67104Roterende varmeveksler 2,6920,0/13,0 26,0/26,0190Vifte 2,04 601Anslutningsramme3Tilluftskanal300 81Avtrekkskanal300 67Anslutningsramme3Filter 1,55100Roterende varmeveksler 2,69 20,0/13,0 26,0/26,0205Ekstra trykkfall0Vifte 2,21 611