Title: FDCI221_FDCIO221_A6V10202196_g_no.pdf
Funksjon – 1 inngang for potentsialfritt signal. – Inngangen er overvåket for åpen linje og kortsluttning (termineringsmotstander). – Inngangen kan konfigureres via brannsentralen for status eller alarm meldinger. – 1 utgang som konfigureres via jumper:– ikke overvåket – overvåket – status indikasjon via LED> 1 potensialfri relekontakt (22 VAC, 2 A or 30 VDC, 2 A) -> 1 relekontakt (30 VDC, 2 A)InstallasjonDimensjonerBuilding Technologies CPS Fire Safety Bruksområde – For tilkobling av 1. potensialfri kontakt (normalt åpen eller lukket) for statusmeldinger,tekniske alarmer eller for alarmaktivering f.eks. sprinkler alarm.– For desentralisert styring av branndører, ventilasjon, etc.potensialfri kontakt1 inngangFDnet/C-NETbrannstyring1 releutgang 30 VAC/DC, 2 A eller 22 VAC, 2A– skrudd direkte på en plan overflate – montert på DIN skinne TS35 – i eller på kabelkanal – i kapsling FDCH221 for miljøer med mye støv eller fuktighetInstallasjon i sentral eller koblingsskap