Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Fläktdiagram Diagrammet SFPV på följande sidor visar aggregatets eleffektivitet beräknat enligt Svensk Ventilation (V-skrift 1995:1, rev 2000). SFPV-värdet beräknas enligt V-skriften vid belastningsförhållande som råder då filter är rena.Ljudredovisning Swegons ljudmätningar görs enligt ISO 5136, den mest använda metoden i Europa. Ljudmätning med andra me- toder förekommer.GOLD RX/PX/CX Diagrammen SFPV och Frånluftsfläkt är beräknade med förutsättning att till- och frånluftsfläkten har samma luft- flöde och disponibla totaltrycksökning. Hänsyn är tagen till läckage- och renblåsningsflöde och till extra tryckfall i frånluften för att säkerställa rätt läckageriktning vid ett tryckförhållande som motsvarar en normal installation vid visst disponibelt tryck.Totala ljudeffektnivån till utloppskanal LW, tot kan avläsas i varje fläktdiagram. För uppdelning på oktavband används följande formel: LW, ok = LW, tot + Kok.Kok erhålles ur tabeller på följande sidor.