Title: +038=310.000-NI002T_02-teknisk-handbok-sanipex-web2.pdf
inntrengning av urene væsker, stoffer eller gasser og mot tilbakesug og tilførsel av vann fra annen vannkilde. 2) Utstyr og rør skal gi de forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. 3) Installasjoner skal: a) Tilrettelegges for framtidig vedlikehold og være lett utskiftbare b) Tåle indre og ytre belastninger og kjemiske påvirkninger c) Sikres mot frostskader d) Ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje. 4) Lekkasje skal kunne oppdages enkelt og ikke føre tilskade på installasjoner og bygningsdeler.5) Det skal være tilfredsstillende avstengningsmulighet med stoppekran som er lett tilgjengelig og merket.§ 15-7. UTVENDIG VANNFORSYNINGSANLEGG MED LEDNINGSNETT 1) Anlegg skal prosjekteres og utføres slik at god helseivaretas ved at:a) Det velges produkter som ikke avgir stoffer som kanforringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helse- fare