Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
12. Sørg for at avløpsåpningen (11) ikke er blokkert eller skitten. Rengjør om nødvendig.13. Sjekk sikkerhetsmembranen (1) for slitasje og skade. Skift ut om nødvendig.13. Sjekk sikkerhetsmembranen (1) for slitasje og skade. Skift ut om nødvendig.Hvis ingenting indikerer at doseringsvæske har kom- met inn i pumpehuset, så gå videre som beskrevet i avsnitt 7.4.3 Montering av membran og ventiler. Ellers går du frem som beskrevet i avsnitt 7.6.2 Doseringsvæske i pumpehuset.7.4.3 Montering av membran og ventiler Pumpen må bare monteres igjen dersom ingenting indikerer at det har kommet doseringsvæske inn i pumpehuset. Ellers går du frem som beskrevet i avsnitt 7.6.2 Doseringsvæske i pumpehuset. Dette avsnittet refererer til fig. 41. 1. Fest flensen (2) på riktig måte og skru den nyemembranen (4) på med urviseren. – Kontroller at O-ringen (3) sitter riktig på plass! 2. Trykk på tastene [Start/stopp] og [100 %] samti-dig for å sette membranen i "innposisjon". – Symboletmå vises (se figur 14).