Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Enlever l’ensemble cadre-grille en dévissant les vis • Dévisser les 4 vis de fixation sur les cotés de la cuvette et enlever labassine de vidange de la condensation avec soin.Vidage de l’installation dell'impianto: Si vous souhaitez vider le circuit, ne pas oublier qu’il reste dans la batterie une charge d’eau qui pourrait, si la température s’abaisse au-dessous de 0°C, se congeler et provoquer la rupture de l’échangeur. Pour évacuer complètement l’eau hors de l’échangeur, ouvrir les vannes et insuffler de l’air à l’intérieur à une pression d'au moins 6 bars pendant 90 secondes.secondi.5442 GW(cid:20)(cid:21)(cid:28)(cid:43)(cid:28)(cid:23)(cid:66)(cid:41)(cid:16)(cid:23)(cid:17)(cid:76)(cid:81)(cid:71)(cid:71)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:24)(cid:23)Guide de l'usager Une fois l’installation et les essais terminés, expliquer à l’usager les principaux points du manuel de fonctionnement et d’entretien, en faisant tout particulièrement attention aux principaux modes de fonctionnement du climatiseur.