Title: +038=360.000-LC007T_03-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Drifts- og vedlikeholdsinstruks.pdf
Drifts- og vedlikeholdsinstruks – CoadisLine 600 – N1147D-NO0715fullstendig for vann ved å blåse luft gjennom hele systemet.Etter at de hydrauliske tilknytningene er ferdig tilkoblet er det ikke nødvendig å isolere reguleringsventilen og rørtilkoblinger (med mindre det er andre spesielle ventiltyper enn Ciat). En utvendig tilleggs kondenspanne i ABS-plast leveres med enheten (Fig. 1- e). Pannen festes til utløpet fra den innvendige kondenspannen (Fig. 17- a) i enheten, med en skrue (Fig.17- b). Koble til slange eller rør på avløpstussen på pannen (Fig 1- f), for å føre vannet videre til et sluk. Ved bruk av en dreneringspumpe (tilleggsutstyr, følger ikke med) for kondensvannet ut av enheten og videre til et sluk, er det viktig å ta hensyn til pumpens maks løftehøyde og kapasitet.InnstalleringFor å unngå skade på CIAT reguleringsventiler og rørkoblinger, aldri stram koblingene til mer enn 3.5daN.m. Bruk to skiftenøkler eller fastnøkler.