Title: RIBfys02_rev05 - Autronica - Energinotat.pdf
0,18U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K]0,871,6Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time]0,303Varmetapstall glass/vinduer/dører0,150,24x:\nor\oppdrag\trondheim\515\34\5153488\5 arbeidsdokumenter\52 ribfys\ribfys02 - energinotat\rev05\ribfys02_rev05 - autronica - energinotat.docx2016-10-27 | Side 9 av 14Norconsult AS | Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika | Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 | Fax: +47 67 54 45 76NOTAT Notat nr.: RIBfys02_rev05 Oppdragsnr.: 51534883.2Energimerke B uten varmepumpe (byggherrekrav)3.2.1 VerkstedVerkstedet oppnår energimerke B med god margin uten bruk av varmepumpe, som vises i Figur 2.F <= 405.00 kWh/m²< 47.5 %E <= 315.00 kWh/m²< 65.0 %>= 82.5 %C <= 185.00 kWh/m²< 82.5 %BBeregnet levert energi normalisert klima: 105.93 kWh/m²Sum andel el/olje/gass av netto oppvarmingsbehov: 20.0 %G > 405.00 kWh/m²B <= 145.00 kWh/m²ENERGIMERKED <= 250.00 kWh/m²A <= 105.00 kWh/m²