Title: Tiltaksplan Smestad skole 2017.xlsx
Tiltaksplan etter årskontroll brannsentral/nød_ledelys 2017 utført av Sectech ASBygg : Smestad skoleBeskrivelse av avvik og valg av tiltak : Punkt i Ansv. for utførelse/bestilling. Arb. Ordre utstedt. Utbedret dato/sign. Pris : rapportrapportBrannalarmanlegg :Brannalarmanlegg : Batterier er svake og må byttes (2 stk. 12V/12Ah) 11.01 Eiendom 2/3-2017 ISY 1000 Sendt Bertil Paviljong Manuell melder er merket med 01.008 men har faktisk adresse 05.008 12.01 Eiendom 23/2-2017 Are Satt på plass i perm og merket om. Kan ikke finne ferdigattest i skolens brannperm – ellers alt ok når det gjelder dokumentasjon. 15.01 Eiendom 2017-02-22 00:00:00 Er på plass elektronisk.31/8-2016 Sum : 1000PaviljongNødlysanlegg :