Title: 361_Kanaler i grunn.pdf
Opphenging Med plate på påler der det finnes risiko for store setninger i bakken, bør rørledningen under bunnplaten fikseres i forhold til bygningen. Opphengingsbeslagene skal være i rustfritt stål og det anbefales at bredden på hylsteret er minst 100 mm for Ø 200-500 og 300 mm for Ø 600-2500. Opphengingsbesla- gene skal monteres slik at røret får jevnt fordelt støtte rundt minst halve omkretsen. Opphengingsbeslagene skal sitte ved hver muffe, men med lengste avstand 1,5 m for Ø 200-315 og 2 m for Ø 400-2500.Tetthet Uponor UVS er ett tett og driftssikkert system. Tetningen i skjøten sikres gjennom et høyt pakningstrykk under og etter montering. Uponors ventilasjonsrør er helt tette og i områder med høyt grunnvannsnivå bør rørene tetthetstestes i henhold til NS3420-V før de dekkes over.