Title: +038=54.000-NI009._04-Dronning Muads gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet Pareto 6 etg.pdf
Dato: Tidsrom:Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest Brann og sikkerhet- Pareto Plan 6 akse 7-10 Sluttrapport 22.12.2020 05:00- 06:30Navn Rolf Bauer (RIITB) Kim Larsen ( Ass. PL) Frode Alm (Vent.) Patrick Janson (Elektro)Gjennomføring / Hendelser (scenario) 1. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft 2. Strømbrudd 3. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbruddKontroll før testSystemVed en detektor utløst skal det gå forvarsel slik at personell i bygningen (SMS-varsel) kan iverksettes tiltak/avstenge alarm eller varlse (manuell melder / ringe 110 sentralen. Rømningsdører Luftbehandling system 360.013 Solavskjerming1. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft Hendelse: System1. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft Hendelse: SystemLøse ut brannalarm Brannalarmanlegg.Utløst brannBranndetektorer FlashUtløst brannLysUtløst brannVentilasjonssystem 360.013Utløst brannSolavskjermingLøse manuelt ut brann /røyk plassert i tilluft.