Title: +038=360.000-QL032T_01-BDER-28 Lyddemper Ventilstål - Produktdatablad.pdf
Produktens motstånd mot brandgasernas inverkan varar under minst 30 min. EI30 Produktens motstånd motProduktkodLjuddämpare BDER-35-bbb-cccBeskrivning Rak ljuddämpare med 100 mm glasullsfyllning och baffel. Ljuddämparen består av ett rör av perforerad plåt omslutet av gavlar och mantel av plåt. Utrymmet mellan rör och mantel är fyllt med ljuddämpande material samt med fiberduk för att förhindra fiberme- dryckning.brandgasernas inverkan på mantelytan varar under minst 30 min innan tempe- raturstegringen på mante- lytan överstigit 140°.bbbStorlek (bbb)Längd (ccc)DycccInsättningsdämpning, mått- och viktuppgifterStorlek–längd bbb–ccccm63Dämpning, dB Centerfrekvens, HzYtter- diam. Dy 125 250 500 1000 2000 4000 8000 mmVikt,kgSkyddsavstånd vid EI30 *) mot utrymmande personerSkyddsavstånd vid EI30 **) mot brännbart material031–050 –060 –090 –100 –120 040–090 –100 –120 050–090 –100 –120 063–090 –100 –1202 3 4 5 5 3 4 4 3 3 3 2 2 25 6 8 10 12 7 9 10 6 7 8 5 6 7