Title: Igangkjøring aggregat.xlsx
Dato : _________________________Sign: __________Didrik Alm_________Testskjema ventilasjon aggregatSystem nr testet : 360.004 Plassering : plan 4 akse1 ryggsekken Dato for test : Dato test 2 :Beskrivelse Test metode Verdi Godkjent Aggregat stopper ved brann testet å funker ok Røyksensor tilluft lagt opp å testet ok Bacnet innstilt lagt inn ok IP adresse testet å funker 192.168.30.17 ok Trykkføler tilluft koblet / testet lagt opp ok Trykkføler avtrekk koblet / testet ikke aktuelt ok Brannspjeld er tilkoblet og testet testet å funker ok Teknisk nett aggregat satt opp å funker ok Teknisk nett director testet å funker 192.168.30.18 ok Optimaiser er programmert gjort ok Pumpe varme koblet koblet å testet ok Shunt varme koblet å testet ok Kjølekompressor tilkoblet ikke aktuelt ok Kjølekompressor testet ikke aktuelt ok Isvann shunt tilkoblet / testet koblet å testet ok Service bryter IO tilkoblet ventilasjon koblet ikke testet ok Service bryter IO tilkoblet kompressor ikke aktuelt okAlt testet og i orden: