Title: +038=360.019-#####._05-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Installasjonsanvisning.pdf
Control, recirculation damperThe recirculation damper can be loaded with max. 2 mA at 10 VDC. 35= 24 V AC (G), 36= 24 V AC (G0), 37= 0-10 V DC control signal, 38= 0-10 VDC feedback signal.The max permissible common load on terminals 31-32, outputs for Heat/Cool and damper output (terminals 28-30) is 32 VA. 1) GOLD 100/120: If more than 16 VA is required, use wiring terminals 201 (G) and 202 (G0). Terminals 201-202 can be loaded with a total of max. 48 VA.2114.Respektive anslutning får belastas med max 16 VA.ABSDDigitala ingångar, plint 4-17, är av typ klenspänning. Analog ingång, plint 18-19 har ingångsimpedans 66 kΩ.PlintFunktionKommentar1,2,3Anslutningar för EIA-4851= kommunikationsanslutning A/RT+, 2= kommunikationsanslutning B/RT-, 3= GND/COM.4,5Externt stoppStopp av aggregat via brytande kontakt. Byglad vid leverans. Bryts förbindelsen stoppar aggregatet.6,7Extern brand-/rökfunktion 1