Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
Innløp (1) • Utløp (2) • nettvann/ kaldtvannsforsyning (3) • Avløp (EnwaMatic) (4) • Avløp (BAF pumpe) (4) • Inn BAF (6, 8) • Ut BAF (7, 9)2) Rør og stengeventiler til sidestrømkretsens innløp- og utløp (Fig 9).3) Rør og stengeventil fra nettvann/ kaldvannsforsyningen.4) Opsjon Tilbakespylings vern med luftspalte på nettvannKontroller at rørene har en tilstrekkelig dimensjon slik at det oppnås riktig vannstrøm gjennom EnwaMatic® BAF enheten.# 57/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 20159.4 Teknisk og funksjonell beskrivelseI tilbakespylingssekvensen, vil en standard EnwaMatic® bli isolert fra hovedsystemet og innholdet i tanken tømmes til avløp. Etter tilbakespyling fylles enheten opp med ubehandlet nettvann.