Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
Xzone, FROSTVAKT UTLØST Giver frostvakttemperatur er lavere enn innstilt alarmgrense. Fabrikkinnstilling: 7 °C. 5 sekunder alarmforsinkelse. Xzone, FROSTVAKTTEMPERATURGIVER DEFEKT Giver frostvakttemperatur er defekt eller ikke tilko- blet. 3 sekunder alarmforsinkelse. Xzone, TILLUFTSTEMPERATURGIVER DEFEKT Tilluftsgiver er defekt eller ikke tilkoblet. Kontroller klemmetilkobling 9-10 og giverens polari- tet på I/O-modul A. 3 sekunder alarmforsinkelse. Xzone, VARMEVENTILOVERVÅKING UTLØST Ventilmotor, luftvarmer vann. Ventilmotorens svarsignal avviker fra utgående regu- leringssignal. 10 minutter alarmforsinkelse. Xzone, TILLUFTSTEMPERATUR UNDER BØRVERDIENS ALARMGRENSE Tilluftstemperaturen har i over 20 minutter vært under børverdien (ved FRT- og tilluftsregulering) eller Min TL-temp (ved avtrekksluftregulering) med innstilt alarmgrense (fabrikkinnstilt 5K). Xzone, TILLUFTSTEMPERATUR OVER BØRVERDIENS ALARMGRENSE Tilluftstemperaturen har i over 20 minutter vært over børverdien (ved FRT- og tilluftsregulering)