Title: Systeminformasjon, brannslukking, Døli (2).pdf
Øvre manometrene som viser anleggstrykk skal vise stabilt trykk med overtrykk. Nedre manometer viser trykk på kommunal ledning/tilførsel.Ventiler, rørnett og sprinklerhoder sjekkes for skader, frostfare, tildekning (lagring) og bygningsmessige forandringer som kan endre sprinkleranleggets effektivitet. Sprinklersentralen skal holdes ren og fri for uvedkommende ting slik at adkomst erVentiler, rørnett og sprinklerhoder sjekkes for skader, frostfare, tildekning (lagring) og bygningsmessige forandringer som kan endre sprinkleranleggets effektivitet. Sprinklersentralen skal holdes ren og fri for uvedkommende ting slik at adkomst ertilfredsstillende.Sjekk at skap for påbudt reservemateriell, inneholder korrekt antall sprinklerhoder og sprinklernøkkel (til bruk ved utløst hode for hurtig å stenge vanntilførsel gjennom sprinklerhode)Kontakt leverandør dersom det oppstår problemer med falske alarmerVedlikehold