Title: +135.01=315.002-UZ002T_01-Manual320.pdf
Sorun GidermeAğızdan sadece sıcak veya soğuk su a. Giriş ağzı beslemesi tersine çevrilmiş (soğuk girişinesıcak besleme).b. Filtreleri ve giriş ağzı filtrelerini tıkanmaya karşı kontroledin.Dalgalanan veya azalan akış hızı a. Filtreleri ve giriş ağzı filtrelerini akış sınırlamasına karşı kontrol edin (yalıtkanların tamamen açık olduğunu kontrol edin).b. Besleme koşulları için minimum akış hızının yeterliolduğundan emin olun.c. D i n a m i k g i r i ş b a s ı n ç l a r ı n ı n n o r m a l ş e k i l d edengelendiğinden emin olun.şartnamed. Giriş sıcaklığı farklılıklarının yeterli olduğundan eminolun.BasınçlarMinimum Dinamik Besleme Basıncı: 0,1 bar (10 kPa)Karıştırma valfı çıkışından hiçbir akış yok a. Yalıtkanların tamamen açık olduğunu kontrol edin.Maksimum Dinamik Basınç: 8 bar (800 kPa)Maksimum Statik Besleme Basıncı: 10 bar (1000 kPa)Maksimum basınç kaybı oranı* akış sırasında her iki beslemede de 10:1 oranını aşmamalıdır.