Title: 365_360.011 DVCompact Drift og Vedlikehold.pdf
Still innekstern trykk-erverdi for normal hastighet (1/1) og redusert hastighet (1/2) for tilluftviften.Still inn TV-trykkompensa- sjonen for den justerbare utetemperaturen. Utendør- skompensasjonen er lineær og stilles inn ved hjelp av to parameterpar som gir verdien på kompensasjonen ved to ulike utetemperaturer. Kom- pensasjonen kan være positiv eller negativ.Viser den faktiske trykkompensasjonen.Viser faktisk eksternt trykk og erverdi for avtrekksluftviften.Kun synlig dersom enheten er konfigurert for "Trykkregulering" (VAV)Still innekstern trykk-erverdi for normal hastighet (1/1) og redusert hastighet (1/2) for tilluftviften.Drift- og vedlikeholdsInstruksjonerSystemair ABHovedmenyelement→ Tidsinnstillin- gerDVCompactUndermenyele- ment 1→ Tid/Dato→ Ur Normal Hastighet→ Timer Redusert Hast.→ Forlenget driftUndermenyele- ment 2Utekomp. børverdi 1—20°C = 0 Pa10°C = 0 PaErv. Pakomp:0Forlenget drift60 minTid forlenget drift0 min12Forklaringer