Title: GUPEXs vent.Notat 18.09.15.pdf
Luftmengde inklusiv lekkasje (06) 26 000 23000 m%h Totalvirkningsgrad 07) 64,4 % Spesifikk vifte-eleffekt (08) 1,21 1,72 kKWim¥s Vifte-Eleffekt 8,74 11,00 kW Trykkfall i tilkoplede kanaler (09) 350 Pa Internt trykkfall i aggregat 427 Pa Adlig driftstid (10) 8736 8736 h Spesifikt naverdi (P0) (11) 13,08 13,08 NOK/KkWh Tilluftsvifte energikostnad (12) 998 566 1255667 NOK El-energi tilluft Luftmengde inklusiv lekkasje (06) 26 000 23000 m*h Totalvirkningsgrad (07) 62,8 % Spesifikk vifte-eleffekt (08) 1,03 1,72 kWim3s Vifte-Eleffekt 7,44 11,00 kW Trykkfall i tilkoplede kanaler (09) 350 Pa Internt trykkfall i aggregat 298 Pa Arlig driftstid (10) 8736 8736 h Spesifikt naverdi (P0) @1 13,08 13,08 NOK/KWh Fraluftsvifte energikostand (12) 850017 1255667 NOK Varmeenergi tilsatsvarme Luftmengde tilluft (06) 26 000 23000 m¥h Luftmengde avtrekk 07) 26 000 23000 m¥%h @nsket tilluftstemperatur (08) 20,0 20,0 °C Avtrekkstemp.