Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
3. Den neutrala (n) ledaren får inte anslutas direkt till enheten (använd en transformator om det behövs).4. Överströmsskydd till kraftmatningarna medföljer inte enheten.5. Den eller de fabriksinstallerade manöverbrytarna/strömbrytarna är av en av typ som är lämplig för att stoppa kraftmatningen i enlighet med EN 60947.5. Den eller de fabriksinstallerade manöverbrytarna/strömbrytarna är av en av typ som är lämplig för att stoppa kraftmatningen i enlighet med EN 60947.6. Enheterna är utformade för förenklad anslutning till TN(s)-nätverk (IEC 60364).7. Härledda strömmar: Om skydd via övervakning av härledda strömmar krävs för att säkerställa installationens säkerhet, måste styrningen av frånslagsvärdet ta hänsyn till förekomsten av läckströmmar som orsakas av användningen av frekvensomvandlare i enheten. Ett värde på minst 150 mA rekommenderas för att styra differentialskyddsanordningar. OBS!