Title: +038=621.001-NI009T_03-2.Vedlikeholdsveiledning heis.pdf
a) Sett ikke inspeksjonstablået på NORMAL (automatisk).b) Trykk alltid inn stoppknappen bortsett fra når stolen skal flyttes.Skru av hovedstrømmen omnødvendig.c) Stigen må settes på lagringsplassen når stolen flyttes (3.4.6).d) Når deter store høydeforskjeller skal alltid sikkerhetssele benyttes.3) Tibakestilling til normal drift:a) Bruk nøklen til å betjene RESET tablået.a1) Påse at det ikke er verktøy eller andre gjenstander i gruven.a2) Sett stigen på plass.a3) Frekk stoppknappen ut.a4) Sett inspeksonstablået på NORMAL.a5) Lukk og lås døren til gruven.b) Slå bryteren i (6) 1) b) tilbake til NORMAL og heisen skal gå som normalt.1) For å slå av og på strømforsyning ved inspeksjon og vedlikehold, å forståoppbygging av strømforsyningssystemet og sikringenes og bryternes funksjon, referes til de elektriske skjemaene.