Title: +135.01=370.001-JP503T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
MERK: I manuell drift må det regnes med en viss gjennomstrømningsøkning. Pumpeskifte er avhengig av rampetiden og varer som regel i 2 sek- under. I vanlig drift kan det bli mindre svingninger i transporthøyden. Pumpe 1 tilpasser seg imidlertid de endrede betingelsene. Pumpe- skifte er avhengig av rampetiden og varer som regel i 4 sekunder.Funksjonsmåte på inn- og utgangerFaktisk verdi-inngang In1, nominell verdi-inngang In2:på master: Virker på hele aggregatet«Extern off»:stilt inn på master (meny <5.1.7.0>): Virker kun på master eller på master og slave, avhengig av innstillingene i meny <5.1.7.0>.stilt inn på master (meny <5.1.7.0>): Virker kun på master eller på master og slave, avhengig av innstillingene i meny <5.1.7.0>.innstilt på slave: Virker bare på slave.Monterings- og driftsveiledning Wilo-VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E11Betjeningsmuligheter på slave- pumpen6.3.3 Drift ved kommunikasjonssvikt12