Title: +135.01=370.001-JP503T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Signaltype: Spenning (0-10 V, 2-10 V) Inngangsmotstand: Ri ≥ 10 kΩSignaltype: strøm (0-20 mA, 4-20 mA) Inngangsmotstand: Ri = 500 ΩKan parametreres i servicemenyen <5.4.0.0>For inngang In1 og In2Belastning maks. 60 mA. Spenningen er kortslutningssikker. Kontaktbelastning: 24 V DC/10 mAVia en ekstern, potensialfri kontakt kan det gjennomføres en pumpealternering. Ved hjelp av en engangs forbikobling av begge klemmene gjennomføres det eksterne pumpeskiftet, hvis det er aktivert. En ny forbikobling gjentar denne proses- sen når minste løpetid overholdes. Kan parametreres i servicemenyen <5.1.3.2> Kontaktbelastning: 24 V DC/10 mAGrensesnitt for dobbeltpumpefunksjonVia den eksterne potensialfrie kontakten kan pumpen kobles inn/ut. I anlegg med høy frekvens (>20 aktiveringer/deaktiveringer per dag) må aktivering/deaktivering skje via «Extern off». Kan parametreres i servicemenyen <5.1.7.0> Kontaktbelastning: 24 V DC/10 mA