Title: DM1-3. 360.020 (10 etg) R&H - Målerapport.pdf
MÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01 Blankett nr.: 68-091ANLEGG : Dronning Maud 1-3 SYSTEM : AHU 360.020 RomprodukterROM NR.10-001 Møterom 10-001 Møterom 10-002 Møterom 10-002 Møterom 10-003 Møterom 10-003 Møterom 10-004 Pareto TV 10-004 Pareto TV 10-005 Møterom 10-005 Møterom 10-006 Møterom 10-006 Møterom 10-007 Møterom 10-007 Møterom 10-007 Møterom 10-007 Møterom 10-008 Kjøkken 10-101 Møterom 10-101 Møterom 10-103 Møterom 10-103 Møterom 10-104 Møterom 10-104 Møterom 10-105 Møterom 10-105 Møterom 10-106 Møterom 10-106 Møterom 10-107 Møterom 10-107 Møterom 10-108 Møterom 10-108 Møterom 10-108 Møterom 10-302 Korridor 10-304 Sluse 10-307 Sluse 1 10-401 Toalettkjerne 10-401 Toalettkjerne 10-401 ToalettkjerneTILLUFT Prosjektert Målt m3/h 225 225 169 169 171 171 155 155 213 213 213 213 229 229 229 229 237 210 210 225 225 212 212 178 178 232 232 188 188 208 208 208 375 53 0 578m3/h