Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Hätätapauksessa, venttiiliä voidaan kääntää käsin, avaamalla sähköisen säätimen mutteri. Kun hätätapaus on ohitse, muista asettaa venttiili automaattitoimintoon, asenna säädin paikoilleen; jos tätä ei tehdä voi kondenssiveden muodostuminen jatkua johtuen vedenvirtauksesta, tämä jatkuu vaikka koje ei ole käynnissä.Ohjeet asentajan toimittamia venttiilejä käytettäessäVesiliitännät • Asenna venttiilit noudattaen valmistajan ohjeita; noudata alkuperäisiäpiirustuksia.Eristä huolellisesti putkistot, venttiiliryhmät ja patterin liitokset (kylmä vesi puoli) jotta niihin ei muodostuisi kondenssivettä joka tippuu välikattoon.Eristä huolellisesti putkistot, venttiiliryhmät ja patterin liitokset (kylmä vesi puoli) jotta niihin ei muodostuisi kondenssivettä joka tippuu välikattoon.Sähköliitännät • Yhdistä huoneen ohjaus noudattaen käytettyä ohjaustapaa koskeviaohjeita.VAROITUS: Asenna kaapelit jakorasian sisälle kuvassa 37 osoitettuun tapaan.