Title: Utstyr for brannalarmanlegg.pdf
Karakteristikkene til disse detektorene har blitt noye satt slik at detektorene skal tilfredsstille sin relevante del av ENS54 i alle modus. Den matematiske algoritmen som er programmert I detektorene vil ivareta overgangen mel- lom forskjellige modus.Demping av transient signalerAlle EDI detektorenes algoritmer er beregnet for & gi lav folsomhet for veldig raske endringer i detektorene, da disse sannsynligvis ikke stammer fra et reelt branntillep. Denne funksjonen oppnas ved 4 benytte et digitalt lav- pass filter pa detektorens folsomhet som optimaliserer avvisningen av slike transienter og samtidig oppretthol- der en rask responstid ved branntillep.Drift kompensasjon