Title: +038=67.011-##033._02-Ø2 og Ø6_Røranlegg.pdf
THERMA > KULDERor og rerfgring for HFK kuldeanleggFor kuldeanlegg for HFK med driftstrykk < 48bar og rgrdimensjon < DN100mm benyttes kobberrgr i henhold til ASTM B280 og i samsvar med harmonisert standard NS-EN378.Rgr sammenfgyes med rgrdeler produsert i henhold til ASME B16.2 og MSS SP104. Sammenfgyning gjgres med sglvlodd med minimum 5% sglv. Lodding utfgres av gvet person.PED 2014/68/EU Samsvarserklaering fra produsent er tilgjengelig pa leverandgrens nettside.Valg av rgrdimensjoner er gjort ut i fra kuldeteknisk praksis for gass- og vaeskehastighet og hensyntatt behov for god oljeretur.Rgrenes godstykkelse er i henhold til krav i harmonisert standard NS-EN378 og med ngdvendig sikkerhetsfaktor.R@rsystemer er isolert mot energitap og fukt med cellegummi der det er aktuelt.For det aktuelle anlegg gjelder:Rgrsystemets maksimaltrykk Ps= 25 bar Maksimalt prgvetrykk = 1.1x PS = 27,5 bar R@rsystemet maksimaltemperatur Ts = 140°CRgrsystemets minimumstemperatur Tmin =40°C