Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
Mål og noter filtermediadybden. Dybden bør være i overensstemmelse med verdier oppgitt i Tab 9 eller nivået som ble notert ved oppstart. Hvis ikke, er det behov for etterfylling av filtermedia.6Plasser en trakt i påfyllingshullet og etterfyll EnwaMatic® enheten med filtermedia 3+4.7Mål dybden til filtermasse, D. Filtermassenivået bør omtrentlig være i overensstemmelse med verdier oppgitt i Tabell 9 eller nivået som ble notert ved oppstart. Noter filtermassedybden.8Sett i påfyllingspluggen og sett ventilene tilbake i driftsposisjon (Fig 27).9Åpne opp stengeventilen på nettvannet, og fyll opp tanken med nettvann.10For EnwaMatic® Automatikk: Koble til hovedspenningen.11Åpne stengeventilene som forbinder EnwaMatic® til varme- eller kjølesystemet (innløp og utløp, Fig 9).12Sett EnwaMatic® i drift.# 49/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 20158.2 Årlig vedlikeholdsprogram og “Serviceavtalen”ENWA anbefaler et årlig vedlikeholdsprogram som inkluderer følgende: