Title: +038=360.020-#####._09-360.020 Gold RXF-25 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Filterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonen1,96 m/sAnbefalt dim. trykkfall112 PaStarttrykkfall62 PaSluttrykkfall162 Pa1Roterende varmeveksler, GOLD025FRXP01Roterende varmeveksler av typen RECOnomicStandard aluminiumTurtallsregulertTrykkfall, tilluft145 PaTrykkfall, avtrekk153 PaEkstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje24 Pa340 m³/hTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(84,3% ved samme luftmengde)84,3 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter42,2 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer0,0 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold100,0 %Årsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)100,0 %LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkUteluftTilluftAvtrekkAvkastSFPeSFPvEtaTAndelm³/hm³/hPaPaPaPa