Title: 33 Sprinkleranlegg_Funksjonsbeskrivelse.pdf
Driftsstilling: Punktene i beskrivelsen referer seg til driftsplakatenKontroller:1. Hovedventil er helt åpen og låst. 2. Tømmeventil er stengt og låst. 3. Alarmventil er åpen og låst. 4. Prøveventil er stengt og låst.NB! konferer øvrige instruks, eventuelt leverandør dersom anlegget er tilkoblet alarmsentralAvstenging etter brann1. Påse at branntilløpet er fullstendig slukket, plasser ut brannvakt 2. Steng hovedventil, avstill elektriske alarmer. 3. Drener anlegget med dreneringsventil. 4. Inspiser hele anlegget med ventiler for skader. Skadede sprinklerhoder skiftes ut med sprinklerhoder av samme type og utløsningstemperatur.1. Påse at branntilløpet er fullstendig slukket, plasser ut brannvakt 2. Steng hovedventil, avstill elektriske alarmer. 3. Drener anlegget med dreneringsventil. 4. Inspiser hele anlegget med ventiler for skader. Skadede sprinklerhoder skiftes ut med sprinklerhoder av samme type og utløsningstemperatur.NB! Kontakt leverandør ved stor skade