Title: Tetthetskontroll.pdf
o Visuell kontroll for & finne lekkasje. Alle forbindelser (flenser, gjengeforbindelser, sveiser, loddinger, osv.) kontrolleres med sépevann/ lekkasjespray. e Ved lave temperaturer brukes gassmaler. Hvis det er vind skal flenser og lign. dekkes til, feks. tapes, slik at man far oppdaget lekkasjen. e Benytt driftstrykk. e Les av trykk etter temperaturutjevning, evt. korriger trykk etter ca. 10min Varighet test: normalt minimum 20-30 min.Resultat/Konklusjon: Anlegget er tett ved besiktigelse.AS Miljgutvikling , Hestmarka, 7805 Namsos 74 27 44 99 www.miljoutvikling.no Side 1 av2Tetthetskontroll Gassanlegg Anlegg:AnleggsdatTypebetegnelse: Effekt/Volum: Leverander : Gasstank/ beholderKontrolldata:Rerinstallasjon fra fordamper til forbruker1-1 Driftstrykk 300 mbar 1-2 Provetrykk 315 mBar 1-3 Varighet 21 min 1-4 Resultat Bl o AwikTank til fordamper21 Driftstrykk Tank trykk22 Provetrykk 4.6 bar23 Varighet NA2-4 Resultat . Ingen avvik pa tank installasjon.Fordamperinstallasjon