Title: Dronning Mauds gate 1-3 Driftsstart Integrert test luftbehandling 360.027  Pareto 08  etg .pdf
Givere.Ur i SD-anlegg=310.027-OE901Effekt omregningReaksjonVentilasjonsaggregat starter og stopper i henhold til kriterierStenger ned aggregat. Pumpe går Ventil åpner Resettes manuelt Signal til SD-anleeggGir alarm ved tett filter. Resettes manuelt. Signal til SDSet.pkt endres i operatørtablå og SD. Pådrag, roteredne varemegjenvinner , varmebatteri og kjøling intern varepumpe (DX) endres for å ivareta ønsket set.pkt.Verdier skal stemme overens med display på undersentral / operatørtablåSjekk endring av kalender / tidstyring i SDBekreft avleste verdier mot EOS og SD-anlegg. Energimåler viser aktuell flow og forbrukSFP verdi vises i SD-anlegget.Ansvarlig entreprenør Vent/autVent/aut.Vent/aut.Vent/autVent/autVent/autRør/AutVent/autResultat testDet er forsatt ikke lagt opp til dette i SD. Endring Settpunkt må gjøres fra Web på aggrigat.Alarm er ikke lagt opp, men skal komme. Alarm på SD bilde skal komme