Title: 360.023 Swegon Gold RXF-12 +- 3.000 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Dimensjonert eleffekt til motor(er)Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffektMotoropsjonMotorbetegnelseAntall motorer/vifter i hver luftretningTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 91,5%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, AvkastStatisk trykkfall1Spjeld, TBSA-3-000-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfallAntallTilbehørDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-100005347041 890 m³/h279 Pa245 Pa0,4 °C300 omdr/min1 120 omdr/min1 182 omdr/min2 500 omdr/min0,28 kW0,25 kW2,40 kW2DOMEL 748.3.496156,6 %94,0 %7266,0 %0,43 kW/(m³/s)8 Pa2 PaSide: 19/20AHU Design Skisse: InspeksjonssideGOLD F RXAggregatstørrelse012Aggregat vekt513Kanalkomponentvekt37Lengde, maks.1 861Høyde, max1 471Bredde, max