Title: bn304_cn.pdf
Utgang konfigurering Utgangsreléet kan settes til Normalt åpen eller Normalt lukket med DIP-bryter 1.7: • DIP 1.7 AV = Normalt åpen • DIP 1.7 PÅ = Normalt lukketDIP-bryter 1.8 bestemmer tilstanden til utgangen hvis enheten mister strømmen. • DIP 1.8 AV = Relé blir værende i nåværende status • DIP 1.8 PÅ = Relé skifter til normal stilling som valgt av DIP 1.7Autronica Fire and Security AS | Tlf.: +47 90 90 55 00 | E-post: info@autronicafire.no | www.autronicafire.com | Side 5enkel overvåket inngangs-/utgangsenhet - BN-304Beskrivelser av funksjonsalternativer(Se plassering av DIP-bryter S1 på kretskorttegningen)Funksjon AS1.1 AVS1.2 AVS1.3 AVS1.4 AVFunksjon: Alarminngangsenhet med tilbakemeldingsfunksjon. Relékontakten vil følge tilstand til inngangen.Antall adresser: 1Applikasjonen inkluderer: • Brannalarm-trykknapper • Flamme-, varme- eller stråledetektorer med relékontakterFunksjon BS1.1 PÅS1.2 AVS1.3 AVS1.4 AV