Title: +038=621.001-NI009T_03-2.Vedlikeholdsveiledning heis.pdf
D50103(No)-B Juni 2019SjakkelstangDifferential transformerSjakkelfjærTrådKontrollplateBjelke for tauopphengKonstruksjon av overlastenheten med differentialtransformer på tauenden (for 5 til 6 tauer, innstallert i maskinrom)Spring lengthCheck of spring length of differential transformer3) Last måler med difrensial transformator montert unde stolen.a) Fjern smuss og fremedlegemer fralastmåleren.b) Sjekk at alle bolter og skruer ikke har løsnet.c) Sjekk at det ikke er noe rust på enheten.Differential transformerStructure of load weighing device withdifferential transformer under car platform© Uniheis AS – 2019126 -B0333-334 Gjerdrums vei 19D50103(No)-B Juni 2019(2) Sjekk av overlast funksjonena) Sett bryteren Auto – Inspeksjon til AUTO, og laste stolen med 105 til 110% last. Bekreftat heisen slår ut på overlast.Bekreft at dørene forblir åpne, og at overlast varsling samt lys i stolen i kommer på.