Title: +038=360.019-#####._06-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Märkdata per fläkt Motoraxeleffekt 0,8 kW alt. 1,15 kW, motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz157Dimensionering, installation, mått och viktGOLD SD, storlek 005, delat utförandeLuftflöde, m3/h9590Fläkta P,g n n k ö s k c y r t lia t o T3412Ef f.-var. 2Eff.-var. 1SFPv=1,251,000,75Lw,tot65dB70758085a P, t s u l r ö f s k c y r t l a t o TB atteriv är m e v ä xlare)7F0 % (P M 1 5e e P M 1 0 6 0 % ( M 5 )Luftflöde, m3/sUndre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering.Aggregat utan batterivärmeväxlare, med effektvariant 2, motsvarar krav enligt Ecodesign 2016/2018 om medelvärde av tillufts- och frånluftsflöde ej överstiger 0,54 m3/s (2016) resp. 0,5 m3/s (2018). Aggregat med batterivärmeväxlare motsvarar krav enligt Ecodesign 2018 om medelvärde av tillufts- och frånluftsflöde ej överstiger 0,56 m3/s.Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.