Title: FDV Simployer.pdf
60 %Laveste dimensjonerande utelustemperatur19,3 °CDimensjonerende lufuktighet, vinter89 %Tillustemperatur, sommer24,5 °CTillustemperatur, vinter20,0 °CÅrlig dristid8760 hNøkkeldataRenblåsningslumengde, inkl. lekkasje, Rene ltreSFPv1,59 kW/(m³/s)Tilluens tørre temperaturvirkningsgrad83,4 %Eurovent energieektivitetsklasseA 2016Kontroll mot kommisjonens forordning (EU) nr 1253/2014Kompatibel 2018KabinettKonstruksjon Paneler med mellomliggende isolasjon av mineralullPaneler 56 mm med 1 mm stålplate på innsiden og utsiden. Utside lakkert grå metallic.Termisk isolasjonsklasse T2Kondensinsoleringsklasse TB2Lekkasjeklasse L1(M) / L2(R) iht. EN 1886:2007 ved -400 Pa og +700 PaKabinettstyrke D1(M)Hygiene VDI 6022 KompatibelSwegon AS Fossegrenda 7 7038 TRONDHEIMTelefon: 73956400trondheim@swegon.no swegon.no1 (8)15AHU Design Teknisk spesikasjonDato: 15.07.2021 22 / 1.0.20210630.1120626 Aggregat ID: AD- 10000961343