Title: 03 - Døli pleie- og omsorgssenter 18.03.2016.pdf
Dagens situasjon:Foreslått tiltak:Grunnlag for besparelser:Energibruk544 205kWh/årVP dekningsgrad 79 %Effektfaktor2,5Besparelse257 953kWh/årBEREGNEDE ÅRLIGE BESPARELSER:Energipris:52øre/kWhEnergibesparelse:257 953kWhsom tilsvarer134 265kr Besparelse i CO2-utslipp89,8tonn/årEffektpris780kr/kWEffekt besparelse:60 kWsom tilsvarer46 800kr Vannkostnad25kr/m3Vannbesparelsem3som tilsvarer-kr Totalt:Brutto kost.besp.181 065kr KOSTNADER:Materiell:715 000krDagens servicekost.-kr Arbeid:275 470krNy servicekost.-kr krkrNetto årlig kost.besp.181 065kr krkrkrkrInternrente13 %Alle kostnader er eksl. mva0krinntjeningstid (år)6,5Total kostnad uten enøkstøtte990 470krEstimert enøkstøttekrTotal kostnad inkl. enøkstøtte990 470krØkonomisk levetid10Døli pleie- og omsorgssenter har et vannbåren varmeanlegg med radiatorer i alle rom. Anlegget fyres med en el.kjele og en oljekjele, som alternerer i forhold til olje/el.prisen. I praksis betyr dette at det fyres med el.kjelen. Oljekjelen kan også legge inn som spisslast hvis behov -