Title: Funksjonsbeskrivelse ventilasjon.pdf
Funksjonsbeskrivelse VentilasjonDet er levert 5stk ventilasjonsaggregater i bygget.3stk er plassert i eget teknisk rom i plan 3. Dette er system 360.01, 360.02 og 360.042stk er plassert på tak. Dette er system 360.03 og 360.05.360.01 Aggregat på +/- 12 500 m3/h. Type Covent CKAB 09.Kompaktaggregat for innendørsutførelse med integrert automatikk. Aggregatet leveres med kryssveksler, varmebatteri og kjølebatteri.360.02 Aggregat på +/- 10 000 m3/h. Type Covent CKAA 07Kompaktaggregat for innendørsutførelse med integrert automatikk. Aggregatet leveres med roterende gjenvinner, varmebatteri og kjølebatteri.360.03 Aggregat på +/- 6 700 m3/h. Type Covent CSBA 06Kompaktaggregat for utendørsutførelse med integrert automatikk. Aggregatet leveres med roterende gjenvinner, varmebatteri og kjølebatteri.360.04 Aggregat på +/- 10 000 m3/h. Type Covent CKAA 07Kompaktaggregat for innendørsutførelse med integrert automatikk. Aggregatet leveres med roterende gjenvinner, varmebatteri og kjølebatteri