Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
■ 4.3. Carga de refrigerante Cargue el sistema usando exclusivamente el refrigerante para el que ha sido diseñada la unidad. La carga de refrigerante debe tener lugar siempre en estado líquido para mantener la mezcla correcta de refrigerantes azeotrópicos. La precarga debe llevarse a cabo mediante la tubería de líquido. El refrigerante restante se puede cargar en la línea de aspiración hasta que se alcancen las condiciones de funcionamiento nominales del sistema (instalación operativa). Consulte la sección “Pruebas previas al arranque” antes de poner en marcha la unidad. No ponga en marcha el compresor en vacío, ni a alta ni a baja presión, y asegúrese de que la carcasa esté presurizada. Para ello, se recomienda cargar progresivamente el circuito de refrigeración a 4 o 5 bar si se usa R-404A o, aproximadamente, a 2 bar si se usa R-134a.Pruebas previas al arranque 1. La tensión de la red eléctrica debe ser compatible con