Title: 33 FDV Stat-x.pdf.pdf
Viser at signalet til slukking av slukningsgas er blevet udkoblet. Slukking finder ikke sted, selv om en brandalarm detekteres eller et manuell utløser aktiveresFEJLGulViser at der er detekteret en fejl i udløsekredsløbet. Brandalarm status fejl tændes ogsåSLUKKINGSTRYKK UDKOBLETGulViser at en eller flere manuell utløser er udkobletVENTIL LUKKETGulViser at en ventil er lukket, så slukningsgas ikke kan passere ved en slukking.KUN MANUEL SLUKKINGGulViser at kun manuell utløser kan iværksætte slukkingAUTOMATISK + MANUELGulViser at både alarm fra detektorer og aktivering av manuell utløser kan iværksætte slukking2.1.2.3 Manuell utløser Træk låget udad og aktiver trykkket, der kommer til syne, for at iværksætte slukking.2.1.2.4 BetjeningstrykkRetablering Trykk for at retablere en brandalarm og/eller en slukkingKun aktiv i nivå 2!Avstil summer Trykk for at avstille den interne summerAktiv i både nivå 1 og 2Avstil lydgiver 1Trykk for at avstille lydgivere