Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
74:7 HC LAVTRYKKSGIVER KRETS 2 DEFEKTA010 s1Lavtrykksgiver HC krets 2 er defekt eller ikke tilkoblet.74:8 HC SUGEGASSTEMPERATURGIVER KRETS 2 DEFEKTA010 s1Sugegassledningstemperaturgiver HC krets 2 er defekt eller ikke tilkoblet.74:9 HC TRYKKDIFFERANSE KRETS 2 UNDER ALARMGRENSE Alarm for trykkdifferanse HC krets 2 har løst ut.A010 s174:10 HC SERVICE AV KRETS 2 OG KOMPRESSORA010 s1Service av krets 2 og kompressor kreves.74:11 HC OVEROPPHETINGSTEMPERATUR KRETS 2 UNDERA010 s1ALARMGRENSE HC overopphetingstemperatur krets 2 understiger innstilt alarmgrense.74:12 HC TRYKKUTJEVNING AV LAVTRYKK KRETS 2 HC trykkutjevning lavtrykk krets 2 har løst ut.A010 s174:13 HC TRYKKUTJEVNING AV HØYTRYKK KRETS 2 HC trykkutjevning høytrykk krets 2 har løst ut.A010 s174:14 HC LAVTRYKK KRETS 2 UNDER ALARMGRENSEA010 s1HC lavtrykk krets 2 understiger innstilt alarmgrense.20www.swegon.comPrioritetStoppForsinkelseNullstilling