Title: Man14.v05.pdf
Varmetapstall [W/m2K]0,410,50Netto oppvarmingsbehov [kWh/m2]31,335,2Netto kjølebehov [kWh/m2]14,114,1Gjennomsnittlig effektbehov belysning [W/m2]4,04,0Tabell 4-4: Kriterier for lavenergi for kontorbygg sammenstilt med byggets verdierDet er også satt minstekrav til klimaskjerm og ventilasjonsparametere som kommer i tillegg til dem som er angitt i TEK17, se Tabell 4-5. Dronning Mauds gate 1-3 tilfredsstiller alle minstekravene.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimerichsen-horgen.noE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 12 av 14EgenskapDronning Maudsgate 1-3Krav tillavenergiVindu/dør/glassfelter, U-verdi [W/m2K]0,801,20Infiltrasjonstall ved 50 Pa [h-1]0,601,50Normalisert kuldebroverdi [W/m2K]0,030,05Temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner [%]8470Tabell 4-5: Minstekrav for lavenergibygg