Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Ventilators ir jātīra pēc nepieciešamības, vismaz 1 reizi gadā, lai novērstu gultņu darbības traucējumus un nevajadzīgus to bojājumus. Laika intervālu starp katru ventilatora tīrīšanu paildzinās filtrs. (Dažkārt ir ieteicams uzstādīt filtra aizsargu.) Ventilatora gultņiem nav vajadzīga tehniskā apkope, un gultņi ir jānomaina tikai tad, ja tie ir bojāti. Neizmantojiet ventilatora tīrīšanai augstspiediena tīrīšanas ierīci (tvaika strūklu). Pārliecinieties, vai ventilatora lāpstiņas līdzsvara atsvari nav pārvietojušies un vai ventilatora lāpstiņas nav bojātas. Ieklausieties, vai nav neparastu darbības trokšņu.Nostrādājušu termokontaktu atiestatīšana Manuāli regulējamos termokontaktus (SP1) var atiestatīt, atvienojot strāvu aptuveni 10-20 min.Ventilatori ar ārējiem vadiem termokontaktu atslēgšanai (TK), tiek atiestatīti, izmantojot ārējo motora aizsardzību. Motora aizsardzību nevar atiestatīt automātiski.