Title: +038=360.020-#####._09-360.020 Gold RXF-25 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Objekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.020 - GOLD RXF-25 +/- 7.800 m³/h - 80% samtidighetFunksjonsdeler i luftretningenHastighet m/sLufttemperatur inn/ut vinter °CLufttemperatur inn/ut sommer °CInntakskanalSpjeldAnslutningsgavlFilter1,96Roterende varmeveksler2,2320,0/13,726,0/26,0VifteAnslutningsrammeVarmebatteri, vann2,0614,4/20,0TilluftskanalAvtrekkskanalAnslutningsrammeFilter1,29Roterende varmeveksler2,2320,0/-13,726,0/26,0Ekstra trykkfallVifteAnslutningsrammeSpjeldLuftkjøler direkteekspansjon2,1826,8/16,0AvkastkanalLydeffekt til kanal målt iht. ISO 5136 Innsettingsdempninger medregnet til kanal. Lydeffekt til omgivelsene målt iht. ISO 3741Frekvensband631252505001k2kTil tilluftskanal787374767371Til inntakskanal747373625451Til avtrekkskanal757474635552Til avkastkanal797475767372Til omgivelser716356604544