Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
PP PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 60 - 240≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER≤ 8mm åpning mellom rør og konstruksjonPlastrørTett åpninger med Protecta FR Akryl på begge sider≥ 8mm åpning mellom rør og konstruksjonPlastrørTett åpninger med 20mm dyp Protecta FR Akryl på 20mm dyp bakdytt av steinull på begge siderProtecta FR Rørmansjett på begge siderFestes med Ø 4mm betongskruerProtecta FR Rørmansjett på begge siderFestes med Ø 4mm betongskruerPP rør (inkl. PP-MV, PP-H, PP-R og lignende iht. EN 1451-1 eller DIN 8077/8078)BrannmotstandBeskrivelse av rør & rørmansjett Godstykkelse [mm] 1.6 – 5.5 1.6 – 5.5 1.6 – 5.5 1.7 – 5.6 5.7 – 5.9 1.8 – 5.7 5.8 – 6.5 2.0 – 5.9 6.0 – 7.3 2.1 – 6.0 6.1 – 7.9 2.3 – 6.1 6.2 – 8.5 2.7 – 6.3 6.4 – 10.0 3.3 – 11.4 4.0 – 12.8 4.9 – 14.6Rørdiameter [mm] 32 40 50 55 55 63 63 75 75 82 82 90 90 110 110 125 140 160Minimumshøyde mansjett [mm] 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60C/C