Title: Swegon Ventiler_baffler-Injusteringsguide.pdf
**) Alla fyra sidor på enheten kan stäl- las in individuellt. Dysinställningens benämning följer ordningen enligt ﬁgur 5. Se ﬁgur 6 för exempel.PARASOL 1200 PF kpl 6,126 6,666 7,206 8,006 8,806Dysinställning ***) LLLL LLMM MMMM MMHH HHHH***) Alla fyra sidor på enheten kan stäl- las in individuellt. Dysinställningens benämning följer ordningen enligt ﬁgur 5. Se ﬁgur 7 för exempel.www.swegon.comLuftdon med anslutningslåda ALSLOCKZONE CeilingALSd Storlek 100-125 100-125 100-160 100-160 125-160 125-160 125-200 125-200 160-200 160-200 160-250 200-250 200-315 250-315 315-400Storlek 125-400 125-600 160-400 160-600 160-400 160-600 200-500 200-600 200-500 200-600 250-600 250-600 315-600 315-600 400-600LOCKZONE Ca – tilluft Låg 7,9 7,8 10,8 10,8 11,4 11,4 16,9 16,9 18,4 18,0 25,6 27,4 35,1 39,6 –Standard 8,3 8,2 11,1 11,2 12,1 12,4 18,0 17,8 19,7 19,7 28,1 30,9 36,5 39,6 56,0Slangfärg Röd Röd Blå Blå Röd Röd Blå Blå Röd Röd Blå Röd Blå Röd RödAntal mätslangar: 1ALSdLOCKZONE Ca – frånluft