Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.KABLER I BUNT BRANNMOTSTAND EI 60 (E 90)≥ 100MM MASSIVTRE - VEGGER≥ 10mm lys-åpning og maks utsparing Ø 180mmKabler ≤ Ø80mm i bunt ≤ Ø160mmTett åpninger med 25mm dyp Protecta FR Akryl på 25mm dyp bakdytt av steinull på begge sider≤ Ø110mm FR Rør- mansjett med 50mm høyde, eller Ø125- 160mm FR Rørmansjett med 60mm høyde, på begge siderFestes med 80mm treskruerISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 90)≥ 100MM MASSIVTRE - VEGGER