Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund-1.pdf
Brannseksjonen til klatrehallen er på 1 165 m² og overstiger ikke 1 800 m²3 Krav seksjoneringsvegg1 Nummerering er kun referanse til sjekkliste for internkontroll. Punkter som ikke er relevante er slettet. Nummereringen er derfor ikke alltid kontinuerlig.WWW.FIRESAFE.NOBYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDAnsv. RIBRIBARKARK ARKAnsv. RIEAnsv. RIB (ARK)Ansv. ARKSIDE 10Kommentarer og referansera o Brannmotstand b o Takkonstruksjoner c o Bevegelsesfrihetd o TilslutningerYtelseskrav REI 120-M A2-s1,d0 [A120] EI 60 A2-s1,d0 [A60] Konstruksjoner som ligger inntil seksjoneringsveggen må kunne bevege seg fritt ved temperaturendringer, uten at veggens branntekniske egenskaper reduseres. Takkonstruksjonen må ikke være kontinuerlig over seksjoneringsveggen på en slik måte at en kollaps på den ene siden medfører reduksjon av konstruksjonens bæreevne og brannmotstand på den andre siden.e o Materialkravg o Åpninger iseksjoneringsvegg