Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
2. Sprawdzić kalibrację elektrycznych urządzeń zabezpiecza- jących.3. Sprawdzić, czy zawory serwisowe są całkowicie otwarte. 4. Sprawdzić działanie grzałki skrzyni korbowej. Przed rozruchem temperatura sprężarki musi być wyższa niż 10°C (50°F). Pozwoli to uniknąć problemów związanych z nieodpowiednią lepkością oleju.■ 5.1. Skraplacz Czyszczenie wymiennika ciepła agregatu należy wykonywać co najmniej raz w roku. Dostęp do urządzenia można uzyskać od wewnątrz, po uprzednim zdjęciu osłony wentylatora.■ 5.2. Wymiana wentylatora - Odłączyć przewód wentylatora od listwy zaciskowej. - Odkręcić 4 śruby mocujące wspornik. - Wymontować wentylator ze wspornikiem. - Wymienić wentylator i jego kondensator.5. Sprawdzić, czy łopatki wentylatora agregatu skraplającego obracają się swobodnie.5. Sprawdzić, czy łopatki wentylatora agregatu skraplającego obracają się swobodnie.