Title: Brannkonsept, Simployer - Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
Ytelseskrav Brannkum eller hydrant må plasseres innenfor 25-50 meter fra inngangen til hovedangrepsvei. Det må være tilstrekkelig antall brannkummer eller hydranter slik at alle deler av byggverket dekkes.Slokkevannskapasiteten må være minst 3000 liter pr. minutt, fordelt på minst to uttak. Branntekniske installasjoner som har betydning for rednings- og slokkeinnsatsen skal være tydelig merket.Ved inngangen til hovedangrepsveien skal det være en orienteringsplan. Denne må inneholde nødvendig informasjon om for eksempel viktig personell, brannskillende bygningsdeler, rømnings- og angrepsveier, slokkeutstyr, brannalarmanlegg og andre branntekniske installasjoner, samt oversikt over særskilte farer i sammenheng med brann og ulykker. Ingen kjente.WWW.FIRESAFE.NOKommentarer og referanser Tiltaket endrer ikke eksisterende situasjon og brannvesenets behov for slokkevann frem til bygget.BYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDAnsv. RIV/ VVSSIDE 186FORKORTELSER OG REFERANSER6.1 RIBr ARK RIB RIV RIE LARK