Title: Schneider Electric - Gitterbanesystem.pdf
UL, USAProtokoll fra samtlige tester kan rekvireres.Resistans/Ledningsegenskaper i mΩ/5 m (inkl. skjøtebeslag).5 mNettrenne Elforsinket mΩ/5 m Varmforsinket mΩ/5 m Syrefast mΩ/5 m 422/110 2,27 2,51 12,01 422/60 2,90 3,35 16,67 320/110 3,65 3,79 17,05 320/60 4,20 4,46 22,17 220/110 4,20 4,46 22,17 220/60 5,60 5,52 26,20 120/110 5,60 5,52 26,20 120/60 7,10 6,58 34,79 75x5/55 6,70 9,98 50,98 75x4/55 6,85 10,12 51,10 53/45 7,13 - 51,88Kopperkabel 10 mm2 = 8,6 mΩ/5 m. 25 mm2 = 6 mΩ/5 mMateriale/Overflatebehandling Elforsinket: I henhold til standard DIN 50961. Varmforsinket: I henhold til standard DIN 50976. Syrefast: AISI 316L.11www.defem.se12B1+B2B2B1+B2132xB169B1+B253-2202xB22xB1371043202xB14xB253-2202xB253-2202xB12xB2www.defem.se3xB131xB132xB1322 x B2=42252xB16xB24xB13320-42284xB22xB13320-422112xB14xB23xB13B3B31468B3300120500320 130082020 5 153 3001502xB36xB3