Title: SANITÆRUTSTYRSmartline rør.pdf
PP avløpsrørsystemer. Husk å klamre og understøtte rør og rørdeler godt slik at deikke blir deformert eller kommer ut av posisjon ved innstøping med betong. Figurenunder viser hvordan klamring kan utføres. Rørstrekk på mer enn en rørlengde skalklamres med fastklammer.Beskytt skjøten med tape for å forhindre at betong kommer inn i spalten. Lukk alle åpnerør/rørdeler med en ters eller annet egnet middel for å forhindre inntrenging av vanneller betong. Ekspansjonsgap og bruk av fastklammer som for normal montering.Dimensjon [mm]L Liggende ledning [m]L Stående ledning [m]40 50 75 1100,5 0,5 1,0 1,01,0 1,0 1,5 2,0Maksimum anbefalt avstand mellom fastklammer – LEksempel på klamring til forskalingen175.1 Delvis innstøpte ledningerHusk alltid å installere delvis innstøpte rør og rørdeler slik at de er fastmontert i tak ellergulv før støping.6. Enkel dimensjoneringReferanser:Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – Tekniske bestemmelser (KS, 2008)