Title: 320- Sirkulasjonspumpe Magna3 25-60 97924245.pdf
Installation: Omgivelsestemperatur: Max. driftstryk.: Rørtilslutning: Tryktrin: Indbygningslængde:0 .. 40 °C 10 bar G 1 1/2" PN10 180 mmElektriske data: Effektoptagelse P1: Netfrekvens: Mærkespænding: Maks. strømforbrug: Kapslingsklasse (IEC 34-5): Isolationsklasse (IEC 85):9 .. 91 W 50 Hz 1 x 230 V 0.09 .. 0.75 A X4D FAndre: Mærkat: Energi (EEI): Nettovægt: Bruttovægt: Shipping volume: VVS-nr.: Swedish: Finnish LVI No.: Norwegian NRF no.:Grundfos Blueflux 0.19 4.81 kg 5.27 kg 0.015 m³ VVS NO 380790060 RSK NO 5732572 LVI NO 4615541 NRF NO 9042326Udskrift fra Grundfos CAPS [2017.06.042]2/797924245 MAGNA3 25-60 50 HzH [m]7.06.56.05.55.04.54.03.53.02.52.01.51.00.50.001234P1 [W]9080706050403020100Udskrift fra Grundfos CAPS [2017.06.042]5Firmanavn: Udfærdiget af: Telefon:Dato:6723-10-20178MAGNA3 25-60 Model D9Q [m³/h]eta [%]10090807060504030201003/7