Title: 564 6131_50-51-xxx-500 Tilstedeværelsesdetektor tak 360 hvit korridor.pdf
Programming mode can be switched on and off via remote control (6010-25-500) (red button). This mode switches itself off automatically after 5 minutes.KNX–L1L2AusstattungNormalPremiumMelder inkl. Überwachung Helligkeitserfassung Konstantlichtschalter − − − − −Melder inkl. Überwachung Helligkeitserfassung Konstantlichtschalter Konstantlichtregler HKL (Heizung, Klima, Lüftung) Objekt-RTR IR-Empfang (24 freie IR-Kanäle) Logiken (5 Logikfunktionen)MontageDas Gerät ist für die Deckenmontage konzipiert. Die volle Funktionalität des Geräts ist u.a. von der Montagehöhe (H) abhängig.Montage- höhe (H)2,5 m 3 m 4 mLänge Erfassungsbereich L1 (längs zum Melder gehend) mal Breite B1 max. 18 m x 2,5 m max. 20 m x 3 m max. 20 m x 3 mLänge Erfassungsbereich L2 (quer zum Melder gehend) mal Breite B1 max. 24 m x 2,5 m max. 30 m x 3 m max. 30 m x 3 m