Title: firesafe_gpg_hurtigveiledning_2016_no.pdf
FIG.1234567131. Kabelgjennomføringer ≤1800 x 900 mm2. Rørgjennomføringer ≤1000 x 1000 mm3. Mixed gjennomføring ≤1800 x 900 mm4. Plastrør elektro eller PEX ≤ Ø32 mm5. Kabel hylse sirkulær og rektangulær6. Gulvsluk av plast, rustfritt og støpejern7. Tomme utsparinger ≤600 x 600 mmTYPE GJENNOMFØRING I BETONGDEKKE ≥ 150 MMSTØRSTE DIMENSJONTYKKELSE GPG (MM)BAKDYTT, TYPE, DENSITET, TYKKELSE (MM)BRANNMOT- STANDSKLASSEAlle typer kabel. Med og uten gjennomgående kabelbro eller kabelstiged ≤ Ø 80200Med og uten bakdyttE 120/ EI 120Alle typer kabel. Uten gjennomgående kabelbro eller kabelstiged ≤ Ø 80150Med og uten bakdyttE 120/ EI 90Alle typer Aluminiums kabel. Med gjennomgående kabelbro eller kabelstiged ≤ Ø 50100Steinull 150kg/m3 50E 120/ EI 120Stålrør isolert med steinull eller Ultimate, tykkelse 30 mm. 80-85kg/m3. LS isolasjon gjennomgående, 1150 mm på begge siderd ≤ Ø 21950Steinull 150kg/m3 50E 120/ EI 120