Title: Testrapport FST 16.06.22.pdf
JaJaKommentarKommentarBrannspjeldsentral står i feil etter strømbrudd Ref K00362Brannspjeldsentral står i feil etter strømbrudd Ref K0036217/06/202260Fullskalatest1671 - Brandengen skoleLag: Automatikk SD07 - Nattlåst byggBygget i nattmodus. Ingen alarmer på brannsentral og SDNrTypeBeskrivelse110Punkt562.001 SD -anlegg40Punkt360.001 Ventlasjonsaggregat50Punkt360.002 Ventilasjonsaggregat08 - Brannalarm på nattstengt byggBrannalarm utløses på røykdetektor Skalldører sjekkesNrTypeBeskrivelse110Punkt562.001 SD -anlegg40Punkt360.001 Ventlasjonsaggregat50Punkt360.002 VentilasjonsaggregatForventet resultatAlarmer og driftsignaler loggesNormal driftNormal driftForventet resultatAlarmer og driftsignaler loggesAggregat stanserAggregat stanserKontrollområdeAutomatikk SDAutomatikk SDAutomatikk SDKontrollområdeAutomatikk SDAutomatikk SDAutomatikk SDTestetJaJaJaTestetJaJaJaKommentar