Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Förångare Ingående köldbärartemperatur vid uppstart Utgående köldbärartemperatur under drift Skillnad mellan ingående och utgående köldbärartemperatur Ingående lufttemperatur (vid uppstart och under drift)(3) Ingående lufttemperatur (fläkt med fast varvtal)Ingående lufttemperatur (fläkt med varierbart varvtal)°C °C K7,5(1) 0(2) 2,5°C0(3)°C -10 till -20(3)27 20 735 till 48(4) 35 till 48(4)(1) Vid ingående köldbärartemperatur under 7,5 °C vid uppstart, kontakta Carrier. (2) En 30WGA-enhet har en drifttemperatur ner till 0 °C om tillbehör 5B (köldbärare ner till 0°C) används. Är den utgående köldbärartemperaturen lägre än 5 °C krävs frysskyddslösning.(3) Det lägsta temperaturintervallet baseras på vald kondensor. (4) Det högsta temperaturintervallet baseras på vald kondensor.5.2 - Driftområde 61WG/30WG/30WGA65s n r o s n e d n o kC °, n e t t a v e d n e å g t uå pr u t a r e p m e T605550454035302520Tillbehör 272Standard15864