Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16 (1).pdf
103,7 mAnleggets adresse:Beregningsresultater for anlegget: Døli Pleie og OmsorgshjemDato:19.04.2016 15:12:11Sørum Elektriske ASFordeling 433.U.2NEK 400:2014400 V TN-SSørumsandvegen 931921 SØRUMSANDVer.5.5.06Side39(53)Tel: 63825575Dato.29.04.2015av42BeregningsresultaterKurs nr.Q50Kombinert vernIk [kA]cos phiî [kA]Kabel t=k²S²/I² [s]t utkobling [s]Ik1p max2,2690,903,2800,0920,012Ik1p max ende0,7910,981,1410,7610,015Ik1p min0,5960,990,8601,3400,016Ij max2,0130,932,905Ij max ende0,7530,991,086Ij min0,5661,000,816@ = Vernet tilfredsstiller ikke alle krav i forskrift/norm # = Ikke forskriftsstridig, men vær oppmerksom på løsningenAnleggets adresse:Beregningsresultater for anlegget: Døli Pleie og OmsorgshjemSørum Elektriske ASFordeling 433.U.2Sørumsandvegen 931921 SØRUMSANDVer.5.5.06Tel: 63825575Dato.29.04.2015Dato:19.04.2016 15:12:11NEK 400:2014400 V TN-SSide40