Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Antes de realizar la conexión de la unidad a la alimentación • principal localizar la fase L y el neutro N, y luego hacer las • conexiones tal como se indica en las figuras 38-39. Conexión “bus” de comunicación • Utilizar el conector “J9” (ref. B) previsto en la placa para conectar el bus de comunicación, respetando las polaridades indicadas en la placa. Es aconsejable utilizar un cable BELDEN 9842.IMPORTANTE: La unidad puede estar equipada con mando alámbrico “CRC” o con mando I.R., ambos disponibles como accesorios. Si se utiliza el mando “CRC”, conectarlo a la caja de bornes “J2” ref. “A” y configurar el sistema.Con la ayuda de un pequeño destornillador con bisel, hacer palanca en una de las posiciones indicadas con la flecha. Con el contacto abierto, introducir el cable. Extraer el destornillador y comprobar la buena sujeción de la conexión.