Title: 36 FKV (NO0695).pdf.pdf
I diagrammene er det oppgitt summert A-veid lydeffektnivå fra ventil, LWA. Korreksjonsfaktorene i tabellen benyttes for å beregne avgitt frekvensfordelt lydeffektnivå, LW = LWA + KO. Lydtrykknivå i et rom med absorpsjon tilsvarende 10m² Sabine vil være 4 dB lavere enn avgitt lydeffektnivå.Eksempel: Det velges ventiltype FKV Ø250, ønsket luftmengde for et butikklokale er satt til 200 l/s pr. ventil. Av diagram 1, finner vi at ventilen bidrar til lydnivået i rommet med LWA = 33 dB(A) ved denne luftmengden, total- trykkfallet er 23 Pa.Vi ønsker å finne følgende data: a) Avgitt lydeffektnivå i 250 Hz pr. ventil. b) A-veid lydtrykknivå i rommet pr. ventil ved 8 dB romdempningLøsning: a) Korreksjonsfaktoren i tabell 5 er 6 dB. Avgitt lydeffektnivå i 250 Hz blir da: LW = LWA + KO = 33+ 6 = 39 dB b) Ved romdempning på 8 dB, blir A-veid lydtrykknivå pr. ventil: 39 – 8 = 31 dB(A)DIMENSJONERINGSDIAGRAMDiagram 1, kapasitetsdiagram for FKV ved kjølingDiagram 2, kapasitetsdiagram for FKV ved oppvarming