Title: +135.01=370.001-JP501T_02-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
LES DETTE: Pumpene i effektklassene 11 kW, 15 kW, 18,5 kW og 22 kW er anordninger beregnet på profesjonell bruk. For disse anordningene gjelder spesielle tilkoblingsbetingelser, da en Rsce på 33 i forbindel- sespunktet ikke er tilstrekkelig under drift. Forbindelse til det offent- lige lavspennings-forsyningsnettet reguleres av standarden IEC 61000-3-12 – Grunnlaget for vurdering av pumpene fremgår av tabell 4 for trefaseanordninger som drives under spesielle forhold. For alle offentlige forbindelsespunkter skal kortslutningseffekten Ssc i grensesnittet mellom elektroninstallasjonen til brukeren og forsy- ningsnettet være større enn eller lik verdiene som finnes i nevnte tabell. Det er installatørens eller brukerens ansvar, evt. i samråd med netteieren, å sikre at pumpene drives forsvarlig. Ved industriell bruk i en fabrikk med mellomspenningtilførsel er det eieren av anlegget som har ansvaret for driften.Motoreffekt [kW]Kortslutningseffekt SSC [kVA]11180015240018,53000223500