Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
Køleflader i airconditionanlæg kan køre ved højt tryk og lavt flow.Bemærk: Pumpen kan ikke reducere flowet på tilgangssiden, men kan regulere flowet på afgangssiden så det som minimum er lige så højt som trykket på tilgangssiden. Dette skyldes at pum- pen ikke har nogen indbygget ventil.Tekniske specifikationerH25 %Q max90 %Q maxIndstillingsområdeHfacHauto_minQ facQFig. 26 FLOWADAPT-reguleringFabriksindstillingen af FLOWADAPT er det flow hvor AUTOADAPT- fabriksindstillingen møder maksimumskurven. Se fig. 26.