Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Fan pervanesi hareketsiz duruma gelmiştir - Kişisel emniyet mevzuatını gözetiniz! - Besleme kablosunun zarar görmesi durumunda, tehlikeli bir durumu önlemek üzere, servis yetkilisi veya benzeri nitelikli kişiler, ya da üretici tarafından değiştirilmelidir.Fan gerektiğinde, yılda en az 1 kez, dengesizlikten ve rulmanlarda olabilecek gereksiz hasardan kaçınmak üzere temizlenmelidir. Bir filtre kullanılması, fanın her temizlenme arasındaki zaman aralığını uzatır. (Bazen bir filtre koruyucusunun takılması önerilir). Rulman yatakları bakım gerektirmez ve eğer ancak zarar görmüşlerse değiştirilmelidir. Fanı temizlerken, yüksek-basınçlı bir temizleyici (buhar püskürtmesi) kullanmayınız. Fanın kanatlarının denge ağırlıklarının sökülmediğinden veya fan pervanesinin dengesinin bozulmadığından emin olunuz. Anormal çalışma gürültülerini dinleyin.Termal atlamaların sıfırlanması Manüel termal atlamalar (SP1), yaklaşık olarak 10-20 dakika kadar şebekenin devre dışı edilmesi ile sıfırlanır.