Title: Montasjeanvisning FR-akryl med ventilasjonskanaler.pdf
Maks fugebredde VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 60 DEKKEKONSTRUKSJONER 30mm Matte av steinull tykkelse ≥ 30mm densitet ≥ Matte av steinull tykkelse Maks fugebredde Maks fugebredde 80kg/m3 eller tilsvarende Matte av steinull tykkelse ≥ 30mm densitet ≥ Matte av steinull tykkelse 30mm 30mm ≥ 100cm på begge sider ≥ 30mm densitet ≥ 80kg/m3 eller tilsvarende ≥ 30mm densitet ≥ 80kg/m3 eller tilsvarende ≥ 100cm på begge sider 80kg/m3 eller tilsvarende Matte av steinull tykkelse ≥ 100cm på begge sider ≥ 100cm på begge sider Matte av steinull tykkelse ≥ 30mm densitet ≥ ≥ 30mm densitet ≥ 80kg/m3 eller tilsvarende 80kg/m3 eller tilsvarende ≥ 100cm på begge sider ≥ 100cm på begge siderVentilasjonskanaler ≤ 1000x1000 eller Ø1100mmPlastrør ≤ Ø42mmVentilasjonskanaler ≤ 1000x1000 eller FR Akryl dybde Ø1100mm ≥ 15mm FR Akryl dybde Ventilasjonskanaler ≥ 15mm ≤ 1000x1000 eller FR Akryl dybde ≥ 15mm Ø1100mmDEKKEKONSTRUKSJONERDEKKEKONSTRUKSJONERPlastrør ≤ Ø42mm DEKKEKONSTRUKSJONERDEKKEKONSTRUKSJONER