Title: Vedlikeholdsbeskrivelse del 1.pdf
For øvrig gjennomføres garantibesøk iht. beskrivelse av tilsynsservice.Tilsynsservice kan avtales som et supplement til øvrige avtaleforhold hvor dette erstatter en del av kundens inspeksjon.Dette utføres av kompetent servicetekniker.TilsynsserviceAGGREGAT (36)Besøket skal avdekke behov for vedlikehold iht.det som er beskrevet i denne vedlikeholdsbeskrivelsens etterfølgende underkapitler.Kontrollen forutsettes gjennomført vha.de målinger som kan gjøres på faste målestasjoner.Tilsyn styringSTYRING (36)Følg med at aggregatet starter og stopper iht driftsprogram.Feil driftsprogram kan medføre unødvendig energiforbruk.Rengjøring samtidig med funksjonskontroll. Kvitteres i dagbok.Rengjøring:ProduktSystemnr360-01-02EmneArtikkelpakkeRengjøring luftbehandlingsaggregatAGGREGAT (36)RengjøringHovedaggregatStyringRengjøring tavleRoterendeRengjøring gjenvinnerRengjøring batteriVarmebatteri EL 1 GruppeVifte tilluft Dir .frekv. M/man ReguleringRengjøring Vifte