Title: +038=564.001-##008T_02-WISE IRT temperaturgiver Swegon - Produktdatablad.pdf
MåleområderTemperatur:50 mW0–50 °C ± 0,5 °CMontering WISE IRT er egnet for montering fra 0,5 til 1,5 m over gulv, midt på vegg. Registreringsområdet må ikke være blokkert av gjenstander, se figur 2.IP-klasse:Materiale:Farge:IP20Forstykke: PC, Bakstykke: PPForstykke: NCS S1002-Y, Bakstykke: NCS S5500-NPlasser temperaturgiveren slik at den ikke utsettes for sollys eller trekk, fordi det kan medføre feil temperaturavlesing.OmgivelsestemperaturDrift:20 – + 55 °CSe også egen bruksanvisning som følger med produktet ved levering. Den kan også hentes på www.swegon.com.Lagring:RH:40 – +80 °C10–95 % ikke-kondenserendeIdriftsetting Bruk TuneWISE til idriftsetting. Idriftsetting skal utføres av godkjent og kvalifisert WISE servicetekniker.Vedlikehold Bruk en tørr klut ved behov for rengjøring. Vann, rengjørings- og løsemidler eller støvsuger skal ikke brukes.10°0,5-1,5 m16°12°Figur 1. Plassering av WISE IRT.Figur 2. Registreringsområde.2Mål og vekt