Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.PE PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 240 C/U (E 240)≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmPE, ABS & SAN+PVC rør ≤ Ø32mm med veggtykkelse 2.0mmSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge siderFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderHORISONTAL LINEÆRE FUGER BRANNMOTSTAND EI 45 (E 60)MELLOM ≥ 75MM GIPSVEGG OG DEKKEMaks fuge- bredde 25mmStålstenderFR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge siderHORISONTAL LINEÆRE FUGER BRANNMOTSTAND EI 90 (E 90)