Title: 31 Expansjonskar Sanitær.pdf.pdf
0,6 1,0 1,7 3,0 7,3 11,5 15,0 19,5 25,0 31,0 40,0 50,0VmaxDNVDSSADF 8 –12 ADF 18 – 35 ADF 50 – 80 AUF 140 – 500 AGF 700 AGF 1000 –1500 AGF 2000 –3000•DN Bypass • • • • • • 15 25 • • 32• • 25• • 32 25• • • 50 32• • • • 40• • • • 65 32• • • • • 50Aquapresso med større gjennomstrømningskapasitet er anbefaltV ≤ VD ingen bypass nødvendig5IMI PNEUMATEX / Trykksetting og trykkvedlikehold / AquapressoArtiklerDAquapresso AD Diskosformet. Montering med tilkobling under.STypeVN [l]DH**H10 bar (PS) AD 8.10 AD 12.10 AD 18.10 AD 25.10 AD 35.10 AD 50.10 AD 80.108 12 18 25 35 50 80314 352 393 436 485 536 636166 201 224 251 280 317 347VN = Nominelt volum **) Toleranse 0 /+35.SDAquapresso ADF Diskosformet. Montering med tilkobling over og under. Flowfresh-full gjennomstrømning.STypeVN [l]DH**m [kg]H10 bar (PS) ADF 8.10 ADF 12.10 ADF 18.10 ADF 25.10 ADF 35.10 ADF 50.10 ADF 80.10