Title: Testrapport FST 16.06.22.pdf
Brannspjeld lukker Melding på brannspjeldsentral (2. etasje) noteresHørbar talemelding i alle romSolavskjerming går opp Manuell betjening er ikke muligLys går til maksimal styrke. Det skal ikke være mulig å styre lyset manueltLys går til maksimal styrke. Det skal ikke være mulig å styre lyset manueltÅpne stillingAggregat stanser etter utløst brannalarmLukket ulåstKontrollområdeFST plan3FST plan3FST plan3FST plan3FST plan3FST plan3FST plan3FST plan3TestetJaJaJaJaJaJaJaJaKommentarBare passivt dørblad lukker. Dørautomatikk ikke montert Ref K0032317/06/202239Fullskalatest1671 - Brandengen skoleLag: 3. etasje Dør 328-ABruksdør med elektroteknisk rømningsfunksjon 2-fl. Lukket/låst. Hovedlås + tilleggslås 1 + slagdørautomatikk + tidsstyrt via adg kontroll329-ADørBruksdør med elektroteknisk rømningsfunksjon 2-fl. Lukket/låst. Hovedlås + tilleggslås 1 + tidsstyrt via adg kontroll329-BDør