Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
Inbedrijfstelling Indien de fabrieksmatig aangebrachte voordruk niet overeenkomt met de berekende voordruk voor de installatie, moet de voordruk worden aangepast. Hierbij dient het vat waterzijdig leeg te zijn. Verwijder het ventieldopje (F) en pas de voordruk aan. Hierna het ventieldopje (F) weer aanbrengen. In volgorde van inbedrijfsstelling: 1. Open de ontluchtingspunten. (fig. 6, fig. 7) 2. Vul de installatie langzaam tot de vuldruk ter plaatse van hetexpansievat 0,2 bar hoger is dan de voordruk. Tijdens het vullen ontluchten. (fig. 8)3. Ontlucht de leiding naar het expansievat. (fig. 8) 4. Sluit de ontluchtingspunten. (fig. 9) 5. Stook de installatie gedurende een halve dag zo hoog mogelijk op en ontlucht regelmatig.3. Ontlucht de leiding naar het expansievat. (fig. 8) 4. Sluit de ontluchtingspunten. (fig. 9) 5. Stook de installatie gedurende een halve dag zo hoog mogelijk op en ontlucht regelmatig.