Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Referanseplan 1.1 Skolelokaler - Skolebygninger 5.36.17 (EN 12464-1, 8.2011) Trafikkerte områder, ganger (Ra >80.00) Horisontal 133 lx 102 lx 0.77 0.66 <=27.3 0.00 m(>= 100 lx)(>= 0.40)(< 25.00)Hovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 46 lx 119 lx 112 lx 98 lx 189 lx(>= 30 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx)Uo 0.70 0.39 0.64 0.51 0.36(>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10)Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v51 x [m]Side 239/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202273.024 Korridor7.2 Sammendrag, 3.024 Korridor7.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1Type Ant.\Prod.24 xLuzense Bestillingsnr. Armaturnavn Bestykning: 3229488 : LED Compact Soft 2 205mm DALI 3000K : 1 x 23.19 W / 2382 lmUnilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 240/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :Ravinen