Title: +038=360.004-#####._01-360.004 Gold RXF-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
SFPAnslutningsramme, AvkastStatisk trykkfallSpjeld, TBSA514006011Spjeldmotor: Med fjaerreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfallTilbehar69672 %0,90 kW/(m3/s)TrykkgiverTBLZ12310TrykkgiverTBLZ12310Elektrisk anslutningssatsTBLZ1271Elektrisk anslutningssatsTBLZ1272Side: 6/45AHU Design9ErP spesifikasjon wObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 (877695) Dato: 08.04.2019 Aggregatnavn: 360.004 - GOLD RXF-30 +/- 7.500 m%h - 15/1.0.20190321.1195930 Nominell luftmengde Aggregat ID: AD-10000500176 GOLD F RXAggregatstorrelseTilluftsmengdeAvtrekksluftmengdeVentilasjonsaggregat beregnet for annet enn bolig (unntak: boligkompleks) Aggregattype: balansert (dobbelrettet) ventilasjonsenhetAnnen varmegjenvinning (roterende varmeveksler)Tilluftens terre temperaturvirkningsgrad (Krav: 2018: 73 %): 82.6 % Maksimal intern lekkasje (sporgass) 1 %