Title: Manual - Styrecentral SV.pdf
Kabelovervågning (linieovervågning) på motorudgange Styrecentralen er udstyret med 3 indstillingsmuligheder for kabelovervågning (linieovervågning), som konfigureres ved hjælp af jumper J7 (aktuatorudgang 1) og jumper J9 (aktuatorudgang 2). Jumper J7 og J9 monteret i pos. »Motor line« Linieovervågning mellem klemme 2-3 samt 4-5. Jumperne J4 (aktuatorudgang 1) og J5 (aktuator- udgang 2) vælges, hvor mange linieafslutninger (antal 27KΩ) der ønskes detekteret – der kan for hver aktuatorudgang detekteres fra 1 til max. 6 linier ved at flytte hhv. jumper J4 og J5 – dette betyder, at der ved kabelinstallationen mellem styrecentral og aktuatorer er valgfrit, om der etablereres seriekobling (kabelforbindelse fra f.eks. ovenlys 1, videre til ovenlys 2, osv.) eller stjernekobling (kabelforbindelse fra hvert ovenlys til styrecentral), eller en kombination heraf, dog kan der som nævnt max. detekteres 6 forskellige linier afsluttet med en 27KΩ modstand.