Title: Luft-vann VP rapport Døli.pdf
Det er montert energimålere på alle anleggene. Både strømmåler og varmemengdemåler kan leses av i EOSen. Målet er å nå en årsvirkningsgrad på varmepumpene som ligger på ca. 2,5. Dette vil si at varmepumpene leverer ca. dobbelt så mye varme som de trekker i strøm. Det er derfor viktig å ikke kun se på varmepumpene når det er på sitt kaldeste ute. Da vil hovedstokken gjerne ha for høye temperaturer og det er vanskelig for varmepumpene å levere ønsket varme.Under ser man COP utviklingen gjennom dagen 22.11.2018 hvor det er omtrent -7 grader, med noe synkende tendens utover dagen. Varmepumpa leverer en gjennomsnitts-COP her på 2,83 med en maks-COP på 3. Det er viktig å understreke at varmemengdemåleren logger i grovere skritt enn strømmåleren. Dette kan føre til unøyaktige timesverdier på COP. For å få et nøyaktig bilde, er det derfor mer hensiktsmessig å se på gjennomsnitts-COP gjennom en dag eller flere timer.