Title: +038=54.000-NI009._07-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet  Garderobe U1  Sluttrapport.pdf
Nødlys / antipanikkbelysningUtløst barnnElektriske låste dører til og i rømingsveiFullskalatestObjektBrannsentral - Egen UPSNødlys / antipanikkbelysning - Egen UPS / batteriRømningsdører - Egen UPSVentilasjonssystem 360.015ObjektRøykdetektor 11.006/007Branndetektor med flashNødlys med antipanikkbelysning av deteksjonDører med automatikk i rømingsveiReaksjonStatus spenning / strømStatus spenning / strøm Tenner kun ved strømbruddStatus spenning / strømStanser og brannspjeld stenger (provisorisk brannspjeld stenger)ReaksjonVisning av alarm med angivlese av sone på betjeningspanel og sentral. Test av manuell melder. Blink og hørbar lydTenner 100% ved strømbrudd på lyskurs. Tenner kun ved strømbruddAutomatikk åpner dør slik at dører åpnes manuelt via KAC boks eller lignende.Ansvarlig entreprenør ElektroElektroElektro / byggVentAnsvarlig entreprenør ElektroElektroElektroElektroResultat testOKOK