Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Tilluftsfläkt, höger, uppeHögerutförandeUppåtUppåtFramåtFramåtTilluftsfläkt, vänster, uppe Tilluftsfläkt, vänster, nere VänsterutförandeUteluftTilluftFrånluftAvluftElanslutning39MNOJVid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel. Aggrega- tet kan även levereras med full face anslut- ningsgavel (tillbehör).J525245207245StorlekABDEFGHIJKLMNOVikt, kg050/0601038,5231856514580016002288344172359264260015920001302-1685Delning för intransportDelning kan ske till tre sektioner på byggplats. Mått: Se A och D i tabell ovan. Vikt: A = 444-630 kg, D = 414-425 kg.ADAInspektionsutrymme 1100 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet.Märkdata per fläkt Storlek 050: Motoraxeleffekt 6,5 kW alt. 10 kW,motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz Storlek 060: Motoraxeleffekt 2 x 4,0 kW alt. 2 x 6,5 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz