Title: +039=335.001-NT001._01-2016_001.pdf
Prosjekt:Mckinsey & Company INC Norway F I R E SA F E/Prosjektnummer:223188Ansvarlig:Roy MortensenType dokument: Utfart av: Dato: Drifts- og vedlikeholdsmanual Roy Mortensen 15.12.2021Skilting Samtlige rom som beskyttes av IG541 SLOKKEGASS skiltes tydelig. Skiltet har teksten "Rommet er beskyttet av IG541 SLOKKEGASS og skal forlates nér alarmutstyret trer i funksjon”.Service og ettersyn Det skal foretas egenkontroll av anlegget iht. prosedyrer i brukermanual. Videre skal anlegget bli gjennomgatt og kontrollert én gang per ar av sertifisert servicetekniker.Generell slokkefilosofi Firesafe AS og Fire Eater Danmark designer i felleskap 1G541 SLOKKEGASS slokkeanlegg basert p& dataprogram utviklet for formalet.De fleste branner er slokket nar oksygennivaet er redusert til 14 %.1G541 SLOKKEGASS slokkeanlegg installert av oss har alltid en sikkerhetsmargin for & ta hgyde for uheldige omstendigheter som langsomt lukkende spjeld, utette spjeld, 4pne dgrer eller vinduer, lekkasjer til naborom etc.