Title: Brannkonsept.pdf
Enkeltstaende kontinuerlige trekkrar med ytre diameter inntil 32 mm kan feres gjennom murte/stapte konstruksjoner med brannmotstand inntil EI 90/A2-s1,do [A90] (avstand mellom rerene p& min. 100 mm). Ellers mé godkjente mansjetter eller tilsvarende benyttes.Vannog avlapsrer m.m.Plastrer med diameter inntil 32 mm kan fores gjennom murte/stopte konstruksjoner med brannmotstand inntil EI 90/A2-s1,do [A90] og lettvegger inntil EI 60/A2-s1,do [A60]. Ellers ma godkjente mansjetter eller tilsvarende benyttes.Stepejernsrar med diameter inntil 110 mm kan feres gjennom murte/stepte konstruksjoner med brannmotstand inntil EI 60/A2-s1,do [A60], nér det branntettes rundt rerene og tykkelsen p4 dekket er minst 180 mm, Avstand fra brennbart materiale til rer som gér igjennom brannklassifisert bygningsdel ma vare minst 250 mm. '3.7 Tilrettelegging for slokking av brann (§ 7-25)