Title: Bruksanvisning_1437009.pdf
Funktion När detektorn aktiveras pga. rörelse (det förinställda omgivande ljusvärdet har underskridits) tänds belysningen och den röda LED:n under 1 sekund och släcks sedan under 9 sekunder. Funktion När detektorn aktiveras pga. rörelse tillkopplas kanalen och den gröna LED:n under 5 sekunder och frånkopplas sedan under 5 sekunder. Funktion ”test” kontroll av räckvidd/detektion med testdrift Den anslutna belysningen tillkopplas – väl synlig kontroll av detektorns bevakningsområde genom att användaren går mot detektorn tills den ger utslag. Fördröjningsfri rörelseindikering utan aktivering av förbrukare genom att den blå LED:n blinkar snabbt två gånger.”kortimpuls” för kanal ”HVAC”DIP-brytare 2Omkoppling ”hel- eller halvautomat”Helautomatikläge – kopplingskanal ”belysning” – se 4.1Halvautomatikläge – endast för kopplingskanal ”belysning”