Title: MA rør.pdf
Brannmotstand i vegg- eller takgjennomføringer Genereltsettskalalleåpningerværeav minimalstørrelse.Åpningensomertilbakeetter rørinstallasjonmåtettesmedetbrannsikkert byggemateriale.opp til 32 mm utvendig diameter uten heldekkende isolasjon. Minimumsavstanden ”c” mellom rørene er fem ganger den utvendige diameteren på det brennbare røret og kan ikke være mindre enn den utvendige diameteren på støpejernsrøret.Ideflestetilfelleranbefalesikkebrukav sementmørtelellerbetongdadettegir støyoverføring til veggen.cVianbefalerbrukavmineralullmedentetthet på 90 kg/m3ogensmeltetemperaturpå≥ 1000°C.Brennbartmaterialemåikkebenyttes.tak med brannvernskravAvstandenfrarøretsytterstedeltil veggåpningen bør: -ikke være over 50 mm dersom mineralull benyttesfortetting ikke være over 15 mm dersom svellende materiale benyttesy n a m r e G ne d a Mbrennbart rør opp til 32 mm utvendig diametermineralull, smeltetemp. på minst 1000 °C, f.eks. Conlit produsert av rockwool