Title: 360.006 Swegon Gold RXF 30 +- 7.500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Kompatibel2018KabinettKonstruksjonPaneler med mellomliggende isolasjon av mineralullPaneler56 mm med 1 mm stålplate på innsiden og utsiden. Utside lakkert grå metallic.Termisk isolasjonsklasseT2KondensinsoleringsklasseTB2LekkasjeklasseL1(M) / L2(R) iht. EN 1886:2007 ved -400 Pa og +400 PaKabinettstyrkeD1(M)ElanslutningGOLD F3-fas, 5-leder, 400 V-10/+15%, 50Hz, 20ASide: 1/19AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.006 GOLD RXF-30 +/- 7.500 m³/h - 100% samtidighetFunksjonsdeler i luftretningenHastighet m/sLufttemperatur inn/ut vinter °CLufttemperatur inn/ut sommer °CInntakskanalSpjeldAnslutningsrammeFilter1,67Roterende varmeveksler2,6920,0/13,026,0/26,0VifteAnslutningsrammeTilluftskanalAvtrekkskanalAnslutningsrammeFilter1,55Roterende varmeveksler2,6920,0/-13,026,0/26,0Ekstra trykkfallVifteAnslutningsrammeSpjeldAvkastkanal