Title: 2021, november- Sikkerhetsrapport brannalarmanlegg, Schneider.pdf
Se komm. Nei Nei Se komm. Se komm. Se komm. Se komm.v2.7 Side 2 / 6AdresseInn-/Utganger Reserve BrannspjeldPlassering / kommentar U1 U109 - Ikke i bruk 1.ETG DEL 1 STYRING BRANNSPJELD3.21 10.115 11.117 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 3.40 3.41 3.42 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 3.49 3.50 3.51 3.52 3.53 3.54 3.55 3.56 3.57 3.58 3.59 3.60 3.61 3.62 3.63 3.64 3.65 3.66 3.67 3.68 3.69 3.70Telefon: (+47) 23 19 12 00 kundesenter.no@schneider-electric.com www.se.com/no#InternalTestet Nei NeiAvvikSe komm.v2.7 Side 3 / 64: Analyse Kontrollpunkt 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6Kontroll av deteksjon i h.t. avtalespesifikasjon: Lastet ned og analysert hendelseslogg: Lastet ned og analysert sløyfekommunikasjon: Laste ned og analysert støvverdier: Lastet ned backup av brannalarmsystemet: Lastet opp igjen backup av brannalarmsystemet:Utført Ja Ja Ja Ja Ja JaKommentarSe kommentarfelt i bunn av rapport.