Title: Sluttkontroll U1.etg. U1-U3.pdf
Sluttkontroll Rapport fra siuttkontroll etter arbeid pa elektriske anleggSide 1av255Versjon 3.1 © NELFO 2009 29BAS2CF-4255-450C-954C-1A0AA32B04D8NElfo@ Elsikkerhersdokumentasion... Fortsettelse fra forrige side_@ Hele anlegget [] Anleggsdel: UlLizde (i ~U3SjekkpunkrMaling/pravingEr det malt kontinuitet i beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser?Er det utfart isolasjonsmaling? (Males mellom hver spenningsferende leder og jord.)Er det malt eller beregnet overgangsmotstand p& jordelektroden? Angi metode og verdi.Er det kontrollert at kursene har automatisk utkobling?Er det malt atskillelse ved SELV- og PELV-kretser?Er det malt gulvog veggresistans?Er det kontrollert spenningsfall?Er anlegget funksjonstestet?Er det foretatt polaritetskontroll?P Denne dokumentasjonen er i samsvar med NELFOs standardiserte sjekklister ogdokumentasjonsskjema.medlem av velfoAnleggys kriveise / Spesiells forneKonmollert av:Signatur: