Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Luftflöde, m3/sUndre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering.Aggregatet motsvarar krav enligt Ecodesign 2016/2018.Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.Tillåtet driftsområde vid nedreglering. Undre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering, se svart streckad linje i diagram. Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).Min- och maxflöden Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handter- minalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.Korrektionsfaktorer KOK , dBLjudvägOmråde i diagram163Oktavband, nr/medelfrekvens, Hz2345678125250500 1000 2000 4000 8000Storlek007Minflöde (vid luftflödesreglering)m3/h 288m3/s 0,08Maxflödem3/h 2700m3/s 0,75Till utlopps- kanalTill inlopps- kanal*Till aggregatets omgivning**1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41 -1 -1 -2 -6 -7 -6 -7 -12 -12 -12 -136 -5 -2 -3 -9 -10 -4 -5 -20 -19 -16 -17