Title: 280818_DM_1_3_komplet_underlag_G30.pdf
7 000 m³/h544 Pa491 Pa0,7 °C250 omdr/min1 130 omdr/min1 173 omdr/min1 635 omdr/min1,71 kW1,53 kW4,00 kW1DOMEL 749.3.392161,9 %94,5 %6865,2 %0,78 kW/(m³/s)8 PaSide: 5/21AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: +/- 7.000 m³/h - Design data1Varmebatteri, vann, kanalmontert, TBLA-5-120-050-2-1Ventilsats varme/kjøleInkl.motor, ventil, frostvakt og hurtigkobling (kvs = 1.6)EffektvariantAntall rørraderAntall kretserAnslutningsnummerLamellavstandTrykkfallLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighetØnsket batterieffektBatteriets overkapasitetVæsketemperaturVæskemengdeVæsketrykkfallBatteriets væskevolumNominell rørtilbkobling, ventilVæsketrykkfall åpen ventilTilbehørAntallProdukt1Ventilsats, varme og kjølingAntallAvtrekk1Anslutningsgavl, AvtrekkStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM10 60% (M5)2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)