Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
forutsetning at det maks lagres 300 paller i 1.etasje. Pallene er av tre, men mye av det som lagres er i plast. Det er utført konservative brannenergi- beregninger for å verifisere at brannenergien (323 MJ/m2) ikke overstiger 400 MJ/ m2 omhyllingsflate. Det forutsettes også en bruk i bygget som per d.d. med produksjon, lager og kontorer. Mer enn 8 meter Det er ikke mottatt informasjon som tilsier at særskilte betingelser gjelder for byggesaken. Iht. avklaringer gjort med TBRT ved Hilde Sivertsen vil bygget bli vurdert som et særskilt brannobjekt. Innenfor 10 minutter iht. Dimensjoneringsforskriften. Ranheim brannstasjon er nærmeste brannstasjon. Det er opplyst at det skal oppbevares smøreoljer, rensekjemikalier, spillolje, hydrolikk olje i 1.etasje – noen 100 liter til sammen. Disse skal lagres i kanner på 25 liter for å ivareta FM-globals retningslinjer. Rom hvor dette skal lagres/oppbevares oppføres som egen branncelle. Det forutsettes at lagring og behandling av eventuell brannfarlig vare skjer iht.