Title: 360.018 GOLD  25 FRXHC +- 7500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
COP [tot] (varmefaktor kompressor + varmeveksler)Type kjølemedieKjølemediemengde krets50AvkastPaInnInnInnInnDato: 04.01.2021 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 10000836635SFPeSFPvEtaTkW/(m³/s)kW/(m³/s)%1,591,4684,6Ut20,013,8°C8538%83,44kWUt20,013,8°C30100%Ut26,026,0°C5050%Ut26,026,0°C5050%42,5 mm16 Pa18 Pa1,47 m/s3,76 kW6,81 kW12,51 kW25,89 kW3,803,803,3325,50R410A10,0 kg20/25AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.018 - 360.018 GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/h - 80%Tilluftsside, vinterInnUtLufttemperatur13,820,0Relativ fuktighet3826Varmeeffekt12,51Avtrekksside, vinterInnUtLufttemperatur13,816,9Relativ fuktighet9987Tilluftsside, sommerLufttemperaturRelativ fuktighetKjøleeffektAvrennt væskemengdeAvtrekksside, sommarLufttemperaturRelativ fuktighet1Vifte