Title: Data tester Smestad skole - Detaljert.pdf
Worst Margin: Local: 36-45 29,2 26,7 2,5 500,00Remote: 36-45 28,8 26,7 2,1 499,00Worst Value: Local: 36-45 29,2 26,7 2,5 500,00Remote: 36-45 28,8 26,7 2,1 499,00dB 0501000Local250500 MHzdB 0501000Remote250500 MHzACR-F: PassPair: Value (dB): Limit (dB): Margin (dB): Frequency (MHz):Worst Margin: Local: 12-36 21,0 10,5 10,5 486,00Remote: 12-36 21,5 10,6 10,9 480,00Worst Value: Local: 12-36 20,9 10,4 10,5 487,00Remote: 12-36 21,4 10,5 10,9 481,00dB -20401000Local250500 MHzdB -20401000Remote250500 MHzPS-NEXT: PassPair: Value (dB): Limit (dB): Margin (dB): Frequency (MHz):Worst Margin: Local: 36 29,4 25,5 3,9 446,00Remote: 36 27,9 23,8 4,1 500,00Worst Value: Local: 45 27,7 23,8 3,9 500,00Remote: 36 27,9 23,8 4,1 500,00PS-ACRF: Pass Worst Margin: Local: 12 67,9 56,3 11,6 1,75Worst Value: Local: 36 19,7 7,6 12,1 477,00Remote: 12 70,7 60,0 10,7 1,15Remote: 12 20,1 7,4 12,7 487,00