Title: +038=433.000-NI003._27-Testrapport Elektriske Anlegg Pactum Plan 10 UF 433.10.01.pdf
DronningMaudsgat / 433.10.01 Plan10 / SIKRING43 13.02.2020 11:08RCD II: 28.5mAUci: 0.0V t: 12.2ms Idn: 30mA type: AC Ulim: 50VDronningMaudsgat / 433.10.01 Plan10 / SIKRING43 13.02.2020 11:17Side:13GODKJENTMISLYKKESGODKJENTMISLYKKESGODKJENTMISLYKKESMISLYKKESMISLYKKESMISLYKKESGODKJENTMISLYKKESNr.818182828383848485858686TEST RAPPORTResultatZ-LINEZ: 0.57ΩIsc: 404A Sikringstype: C SIKRING I: 16A SIKRING T: 35ms Isc_lim: 160.0ADronningMaudsgat / 433.10.01 Plan10 / SIKRING44 13.02.2020 10:33SPÆNDINGUln: 237V Ulpe: 237V Unpe: 0V f: 50.1HzDronningMaudsgat / 433.10.01 Plan10 / SIKRING44 13.02.2020 10:34Z-LINEZ: 1.39ΩIsc: 166A Sikringstype: C SIKRING I: 16A SIKRING T: 35ms Isc_lim: 160.0ADronningMaudsgat / 433.10.01 Plan10 / SIKRING44 13.02.2020 10:35Z-LINE dUdU: 9.7%Sikringstype: C SIKRING I: 16A SIKRING T: 35ms dU_lim: 4.0% Isc: 165A Z: 1.39Ω Zref: ___ΩDronningMaudsgat / 433.10.01 Plan10 / SIKRING44 13.02.2020 10:35Zs(rcd)Z: 1.33Ω