Title: Tankdokumentasjon.pdf
Drift og tilpasning av de individuelle sikkerhetssystemene til operatgrene skal kontrolleres for man starter arbeider pa tanken. | sa fall ma tanken temmes for gass og fylles med inertgass.Hvis operasjonene er farlige, skal man informere brannvesen og politi.Fomlhlg : For ma uﬁwmr arbeider pa selve mnken mé mnken tammes for gass og Wlles med inertga:8.2 Vedlikehold og stell Trykksatt utstyr skal gjennomga kontroller hvert ar. Kontrollene skal spesielt dekke:Funksjonen til avlastningsventilen. Tetthet til gjengede koblinger. Alle lekkasjer skal tettes av kvalifisert personell. Funksjonen til anodene.a b c d) Tilstanden til synlige deler av utvendig belegg, inne i tankdomen.))))Utgave: 25/10/04 Tank nedgravde norsk bruksanvisning_rev 111207 TABrukermanual LPG-tank Side 11 av 11Disse kontrollene skal utfares av en kvalifisert person med egnet utdannelse.Alle avvik som blir oppdaget ved kontroll av punktene (a) og (b) skal rettes av kvalifisert personell med egnet utdannelse.