Title: BRV59_360.002_Funksjonsbeskrivelse..pdf
Bromstadveien 59 Ventilasjonsaggregat360.002Betjener kontorlokaler i 2 - 3. etg akse A – B og kantine 2 etg.SYSTEMINFORMASJONAggregat har innebygd Eagle kontroller (fra nå av kalt US) som er tilknytt SD anlegg ved hjelp av Bacnet Ventilasjonsanlegget ventilerer 2 – 3 etg. Akse A - B. Ventilasjonsanlegget betjenes av egen vender i tavle på ventilasjonsanlegget som har stillingene AV / PÅ / AUTO. I Auto starter og stopper ventilasjonsanlegget på tilstedeværelse i lokalene (dvs. personer i bygget) informasjon om dette mottas fra Lindinvent systemet, og sammenlignes med et minimum som er satt via Sentral driftssystem (fra nå av kalt SD-anlegg) I PÅ vil ventilasjonsanlegget gå kontinuerlig såfremt det ikke er feil på systemet som forhindrer dette. I AV vil ventilasjonsanlegget være avslått.STYRINGFROSTVERN RT551 Resettes ved å sette systemvender i styretavle i AV. BRANN Ved brann starter ventilasjonsanlegget.STYRING KOMPONENTERJV401