Title: firesafe_brannplate_monteringsanvisning_2011_no.pdf
Store utsparinger i dekke branntettes ensidig (underside) i hele pakningens bredde med FS-brannplate eller tilsvarende som vist på skisse 3.I hulldekker branntettes det rundt røret i utsparingen på begge sider, alternativt tettes det på under- side og i tillegg de horisontale hullene i dekke, se skisse 4.FIG. 1FIG. 2Rørisolasjon PakningRørisolasjonPakningblir brannplate snartFS-brannplateFIG. 3RørisolasjonBrannplatePakningFiresafe BrannplateG N N S I V N A E J S A T N O MIDato: 19.05.2011 Reg.nr.: Utarbeidet av: PP Godkjent av: Rev.: Side: 12 av 12 Norge: Sverige: Danmark: El-nummerTabell 1. Pakning på rull, tilpasset uisolert plastrør (PVC, PP, PE, Friaphon)Rør- diameter:Ant. omlegg pakning:Kapplengde (cm):Tykkelse på vegg og dekke:Brannmotstand:Beregningsformel for ett omlegg med brannpakningen beregnes slik:Ø160Ø12543211123V≥100, D≥150V≥100, D≥150120 minutter120 minutterIsolerte rør: Rørdiameter (D+2xisolasjon- tykkelse) x 3,14Ø1102