Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
Убедиться в правильной работе всего оборудования. Выполнить общий визуальный осмотр оборудования (чистота, отсутствие необычных шумов…). Убедиться в том, что настройки органов управления и защитных устройств являются верными и работают правильно. Недостаток хладагента может характеризоваться: - Низкими значениями высокого и низкого давлений. - Повышенным перегревом. - Наличием пузырьков на смотровом стекле. Избыточная заправка хладагента может характеризоваться: - Чрезмерно высоким давлением. - Большой цикличностью работы компрессора. - Значительным переохлаждением. - Недостаточным перегревом или возвратом жидкости.5 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕЗапрещается вносить изменения в агрегат WINTSYS® без предварительного разрешения TECUMSEH. Неисправные детали необходимо заменять запасными частями произво- дителя, а техническое обслуживание должно выполняться в соответствии с местными нормативными правилами.366465_b / 03.201727/44R FN EE DS ET IL PS E X E N N AИнструкция по монтажу |