Title: 44 FDV - Glamox - Innvendig belysning.pdf.pdf
Totalt effektforbruk (W) Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning) Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning) Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning)16 14 23 22Medianlevetid (EN 62717) Max Ta Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25 Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h) Medianlevetid (EN 62717) L80 MaxTa (h)100000h L80B50 0.90 100000 100000Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning) Leakage Current (mA)36 0,3Teknisk data IP klasse44Dimensjoner Nettovekt Bruttovekt (kg)1,7 1,88IK klasse Minimum omgivelsestemperatur (ºC) Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=ºC)5 -25 50Lengde (mm) Bredde (mm)Høyde (mm) CCmax (Opphengsavstand) (mm)662 16557 520Armaturhus Materiale FargeGalvanisert stål HvitOptikk OptikkOP - opalTilkobling Ledningstilkobling5x2x2.5mm² fjærklemmeAvdeknings materiale Lysfordeling Opp/NedPolykarbonat 5/95DriverDriver Antall LED drivereDALI dimming 1