Title: Røykmelder.pdf
Adaptorkåpa och lock: ABS IP54 Kapslingsklass: Venturirör: Aluminium. Rörlängd skall väljas med avseende på hur stor ventilations- kanalen är. Venturirören finns i 3 längder: 0,6 m, 1,5 m och 2,8 m. Vid kanaler större än 0,6 m (dia) skall röret gå igenom hela kanalen, v g se nedanstående skiss.Uniguard Superflow är utvecklad för att mäta rökgaser i ventilationskanaler och består av en rökdetektor och ett adaptorsystem som specialanpassats för optimalt luftflöde genom rökdetektorn.Systemet uppfyller därmed alla krav på en god brandsäkerhet vid lufthastigheter mellan 0,2 m/s och 20 m/s.För rökdetektering vid avstängt aggregat med begränsat luftflöde i kanalen, bör ett venturirör med hjälpfläkt användas.Systemet innehåller två röklarmreläer och ett servicelarmrelä för kontroll av t.ex. spjäll och fläktar eller påkallande av service och underhåll.