Title: +038=249.001-#####._01-10203518-01-RIA-NOT-007 Lydmålinger Collier_rev01.pdf
Forslag til supplerende tiltak Følgende utbedringer er mulig for disse måleflatene (hensyntar reelle måleflate):Måling nr. 12 og 15B:Tilfredsstiller grenseverdi etter bestemmelse i NS 8175:2012 med minste skilleflate på 10 m2. Veggabsorbenter i ørehøyde i telefonrommene 5-210 og 5-211 vil bidra til bedre lydforhold for den som snakker i telefonen. Samtidig vil veggabsorbenter bidra til å redusere lydlekkasje til kontorlandskapet (opplever som bedre lydisolering).10203518-RIA-NOT-00722. februar 2022 / Revisjon 00Side 6 av 30Dronning Mauds gate 1-3multiconsult.noKontrollmålinger av lydisolasjon plan 5, akse 0-8Måling nr. 13: