Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Konklusjon: Det verifiseres med dette at person- og verdisikkerheten er tilfredsstillende ivaretatt selv om det tillates at brannisolering av ventilasjonskanaler unnlates i sprinklet område (med unntak av isolasjon av kanaler mot rømningsvei). Akseptkriteriet i TEK er innfridd da ventilasjonskanaler er utført og utstyrt slik at installasjonen ikke vesentlig øker faren for at brann oppstår eller brann sprer seg.Brannkonsept REV_C: 03.11.2016, Rev C 25.10.2016Bromstadveien 59, Trondheim kommuneAJEH p:\166\15466001 bromstadveien 59\08 rapporter\rapporter\15466001_bromstadveien 59_pro-rapport_rev c_25.20.2016_x.docx3.7Fravik 5: Lengde på fluktvei i kjeller overstiger 50 meterSe eget Notat 03 for dette fraviket.Brannkonsept REV_C: 03.11.2016, Rev C 25.10.2016Bromstadveien 59, Trondheim kommuneAJEH p:\166\15466001 bromstadveien 59\08 rapporter\rapporter\15466001_bromstadveien 59_pro-rapport_rev c_25.20.2016_x.docxFravik 6: To rømningsdører med slagretning mot rømningsretning