Title: Teknisk Rapport IK elektro 2022, Bromstadvegen 59 03.05.2022 Bromstadvegen 59 Trondheim.pdf
Produksjonen fordeling 433.k13. Komponent og utstyr i hovedfordelingen avgir støy. Gjelder Xk 101TiltakKomponent og utstyr i hovedfordelingen må etterses (FEL §36). Lukkingsfrist27.08.202228.04.2022 17:54:54 - www.norik.noTG 1: Mindre avvikTG 1: Mindre avvik11/17AvvikTunga Invest II AS Bromstadvegen 59hele, Bromstadvegen 59ID: 74190Produksjonen 433.k13. Kursfortegnelse er ikke i samsvar med innhold i hovedfordelingen. Renskrives.TiltakKursfortegnelse må renskrives/oppdateres.(FEL §12, §32).Lukkingsfrist27.09.202228.04.2022 17:54:54 - www.norik.noTG 1: Mindre avvik12/17AvvikTunga Invest II AS Bromstadvegen 59hele, Bromstadvegen 59ID: 74191Hovedfordeling 432.11. Kursfortegnelse er ikke i samsvar med innhold i hovedfordelingen. Stemmer ikke helt overens med merking av tavler noen tavler har e k benevnelsen som ikke finnes igjen på kursfortegnelsenTiltakKursfortegnelse må oppdateres (FEL §12, §32).Lukkingsfrist27.09.202228.04.2022 17:54:54 - www.norik.no