Title: +038=433.002-FS012._01-Tavlebyggeren Testskjema.pdf
Klemme for 240Al inntak (jording) Avdekkinger (riktig tilpasset/ IP2XC/IP20) IP2XC dersom usakkyndigMontert evt. lasesylinderLagt med flenser,Programmert evt instrumenterRengjering av tavleSide 1Ordre nr. : 1649018Prosjekt : Dronning Maudsgate 1-3 ﬂ TaVIe byggernTavle :DM1.E7=433.09.05Verifikasjon av beskyttelsesleders effektivitet:Dette gjgres ved at motstanden mellom beskyttelsesleder og utsatte ledende deler males med instrument som gir en teststrgm pa minimum 10A gjennom en impedans pa 0,10hm Motstanden skal ikke overstige 0,10hmVerifikasjon av beskyttelsesleder Ihht EN 61439:ommentarHovedjordJordskinne topp av skapHovedjordjordskinner i kabelfeltRammeverkjordDgrerjordHgyspenningsprgving: Utfgres pa all hovedstrgm med alle vern pa. All styrestrgm, overspenningsvern, instrumentering og kWh-mélere mé vaere avslitt ellerfrakoblet fgr test! Prgven anses som bestatt hvis det ikke forekommer gjennomslag eller overslag og grgnt lys