Title: Philip_Pedersensvei_20_Aggregat_Norsk_Teknisk_Installasjon_AS_1000646_20201207154912206_SDS_816.pdf
Dimensionerad eleffekt till motor/-er, FrånluftsfläktVentilationsaggregat avsedd för annat än bostäder (undantag: flerbostadshus) Aggregattyp: dubbelriktad ventilationsenhet Annan värmeåtervinning (roterande värmeväxlare) Tilluftens torra temperaturverkningsgrad (2018: 73 %): 85.6 % Maximal internt läckage (spårgas) 1 %Kontroll mot kommissionens förordning (EU) nr 1253/2014 Luftbehandlingsaggregatet uppfyller krav 2018TilluftAnströmningshastighetEnergiprest, 6000 tim (filterklass ePM1 50% (F7) eller bättre)Filterklass (ePM1 50% (F7) eller bättre)Referens filter (rent); ePM1 50% (F7)VärmeåtervinnareHölje; inloppHölje; utloppHölje; fläktens systemförluster(Inbyggnadens påverkan på fläkten (systemeffekten) är inkluderad i fläktens prestanda)Allomfattande statisk fläktverkningsgrad i aktuell arbetspunktFrånluftAnströmningshastighetEnergiprest, 6000 tim (filterklass ePM10 60% (M5) eller bättre)