Title: Swegon Ventiler_baffler-Injusteringsguide.pdf
DysstorlekLiten Stor Liten + stor Helt stängdkpl per sida 0,253 0,440 0,693 0PARASOL EX 690 MF Dysinställning *)LLLL LLMM MMMM MMHH HHHHkpl 1,01 1,39 1,76 2,27 2,77) Alla fyra sidor på enheten kan ställas in individuellt. Dysinställningens benämning följer ordningen enligt ﬁgur 8. Se ﬁgur 9 för exempel.Figur 8. Toppvy dysinställning Parasol EX enmodulsenhet, sida 1-4.Figur 9. Exempel på dysinställning Parasol EX enmodulsenhet - LLMM.50Injusteringsguide 2014:12www.swegon.comLuftdon med anslutningslåda ALSFALCON CeilingALSdFALCON Ca – tilluft 360°Storlek 100-125 125-160 160-200 200-250 250-315 315-400Storlek 125 160 200 250 315 400Horisontell 8,6 13,5 20,6 32,5 50,2 82,8400-500500125,0Antal mätslangar: 1 Slangfärg: RödGRCALSdGRCa – frånluftStorlek 80-100 100-125 125-160 160-200 200-250 250-315 315-400Storlek 100 125 160 200 250 315 400400-500500Antal mätslangar: 1 Slangfärg: TransparentInjusteringsguide 2014:12Vertikal 6,8 8,5 13,2 19,5 33,3 51,0