Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Åpning mellom plate og vegg fuges med FR Akryl, deretter med 100mm treskruer og stål skiver i hjørne og c/c ≤ 300mm, 50mm fra kantwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032Polyseam ASTlf.: 3330 6700 35 (65) 2021 2 9Detaljtegninger Protecta® FR BrannplateSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)≥ 100MM MASSIVTRE - VEGGERMaks utsparing 600mm bred og 1200mm høy50mm FR Brannplate 1-S monteres med 100mm overmål, plate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderRør må males 200mm ut på begge sider med 1150μ WFT Protecta FR KabelmalingAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderStålrør ≤ Ø63mmÅpning mellom plate og vegg fuges med FR Akryl, deretter med 100mm treskruer og stål skiver i hjørne og c/c ≤ 300mm, 50mm fra kantISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 U/U (E 120)≥ 100MM MASSIVTRE - VEGGERMaks utsparing 600mm bred og 1200mm høy