Title: +175=737.001_IL001_Beskrivelse av varmepumpe anlegg - V.2017.06.21.Beskrivelse.pdf
Varmeproduksjon. AF har installert en varmepumpe på 150 kW i eksisterende fyrrom og koblet denne på eksisterende varmeanlegg. Returvannet fra samlestokken blir nå kjørt gjennom en akkumulatortank før det fortsetter mot kjeleparken, som vanlig. Varmepumpen henter vann fra akkumulatortanken og varmer dette opp til maks 65 grader. Om varmebehovet i bygget ikke er høyere enn 65 grader eller effektbehov (vannmengde) over varmepumpens kapasitet så vil ikke el.kjelen legge inn. Om det er behov for høyere temperatur enn 65 grader så vil el.kjelen toppe dette. Varmen hentes fra en brønnpark som har blitt lagt langs østlig fasade på pleiehjemmet, langs gangsti. Brønnparken består av 19 brønner på om lag 300 m hver. Brønnparken er fylt med glykol (Brineol 10 – 30% blanding).Kjøling. Det var tidligere DX kjøling på Døli og de gamle kompressorene står fortsatt på taket. Ifm utbyggingen av pleiehjemmet så ble det byttet ventilasjonsaggregater (36.01 og .02) på loftet og de nye ble levert med vannkjølte batterier.