Title: PUMPEKUMSynconta_801_TDS SE 15.pdf
Syntetisk förtillverkad brunn, konstruerad som en friståendepumpstation för automatisk pumpning av avloppsvatten ochkloakvatten från platser och områden som ligger lägre änåterflödesnivån enligt EN 12050-1. Den är utformad som enkomplett avloppsvattenbrunn att placeras nedgrävd och av-sedd för pumpar ur serierna Piranha och AS. EgenskaperInstalleras med plast- eller betonglock, utanför byggnadennedgrävd i öppen mark. Synconta är utformad för installationenligt EN 124; Grupp 1 och tål trafikbelastning på upp till 5kN/m2. Max. tillåtet utvändigt tryck är 0,2 bar.*Tömningsrör i rostfritt stål med utvändig gänga (1¼" för DN32 tank, 2" för DN 50). DN 32 med invändig gänga till DN 50med plaströrskoppling finns som tillval.*Synconta DN 32 för en Piranha-pump.*Synconta DN 50 för en AS-pump.*Fyra inloppsöppningar (1 x DN 100, 3 x DN 150) med snabb-kopplingar enligt DIN. En öppning DN 70 för luftning ochkabelinföring.*Enkel pumpinstallation och enkelt underhåll. Man behöverinte gå ned i brunnen. Genom det självtätande