Title: +175=364.001_MR001_Jethette.Produktinformasjon.pdf
ÁU=5 .c 6A0 l/s õ20 l/ë 400 l/j47AI¡VENÐELSE Oc BRUK Ved bruk av fortrengningsventilasjon har tilluftsenheten utelukkende vært plassert ved gulv. Forsøk og erfaring har vist at man med riktig dimensjonering kan plassere tilluftsenheten i hvilken som helst høyde og faktisk oppn. enda bedre fordeling p. gulvet i forhold til gulvplassert.Fig. 5. Viser typisk tilluftsmønster far Siv-lnn monteñ ved tak.tron = 2?'C t¡ro = f8t at= ¿E trnn=20'CAt=28'c20.6m/sc.1219.50,2020.o0.16l.{ullmønster: to hull nod.20.00.19B"21.00.¿021.80.1Diagrammet over viser tilluftsenhet nted dimensjon Siv-lnn-TM 0612 ved 375 nf/h.EKSEMPEL Foruten riktig undertemperatur p. tilluften er løsningen begrenset av: Maks. 450-500 mslhlmz effektivt frontareal, og enhetens høyde begrenses til maks. = 0,7 x enhetens bredde.Rett til endringer forbeholdes. Siv-lnn-T/V er utviklet og produseres av:Kunde Deres ref. Anlegg SystemØstvent A/S Torger Brække DøliSykehjem 36.01