Title: 542 Brannalarm- Systembeskrivelse brannalarmanlegg og nødlys.pdf
Utløst brann blir overført brannvesen 110.SystembeskrivelseI/O liste Se egen I/O liste for komplett oversikt over de ulike integrasjoneneIO modulDeteksjon Det er hovedsakelig benyttet røykdetektorer type optisk og manuelle meldere montert på sløyfe. Alarmering skjer ved bruk av summere, sirene og optisk varsling iht. universell utforming. Alle alarmorganer og optisk varsling er strømforsynet fra brannalarmanlegget.Manuelle meldere er plassert ved inngangs dører og hovedangrepsvei. Deteksjon over himling i de tilfeller som er omfattet av krav er av type optisk.Aspirasjonsanlegg Det er montert 1. stk Firelink 25 aspirasjonsanlegg med strømforsyning 230V og egen batteripakke. Batteriene i ladelikeretteren er gasstette vedlikeholdsfrie batterier og drifter bygget ved nettbortfall.Firelink 25