Title: 360 MicroMatic Røykdetektor UG3.pdf
anbefales at detektoren rengjøres/støvsuges en gang per år. Detektoren er festet medbajonettfester, slik at den er enkel å montere og demontere.InformasjonMONTERINGDetektoren er festet med bajonettfester, slik at den er enkel å montere ogdemontere. Etter installasjon bør man alltid teste at detektoren gir alarm, og at den er riktiginstallert. Testen kan utføres med testspray type DI 7003. Røret som er i aluminium, kan enkeltkuttes for tilpassing til ventilasjonskanalens diameter. Hullet i ventilasjons-kanalen skal være 38mm. Ved isolerte og/eller runde kanaler anvendes monteringsbrakett type UG3-MB og PG-nippel. Hullet skal da være 51 mm. Ved montering utendørs eller på kaldtloft, må detektorenbeskyttes med isolert kapsling type UG3-cover. Se monteringsanvisning som følger medproduktet.NORMALDRIFTGrønn LED lyser på kretskortet. Alle reléer er aktive og trukket mellom C ogNC.RØYKALARMRød LED lyser på detektor og kretskort. Røykalarmreléene er trukket mellom Cog NO.