Title: NOT-RIEN-01-Energiytelse - as-built.pdf
Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel • Bygninger over 1 000 m² BRA skal ha energifleksible varmesystemer, og tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger. Energifleksible systemer må dekke minimum 60 % av normert netto varmebehov, beregnet etter NS 3031:2014.A.2 Energimerkeordningen (Enova) Energimerkeordningen klassifiserer bygg fra A til G basert på mengden av levert energi per kvadratmeter BRA. Dette gjør at det er viktig å ha en effektiv energiforsyning ned høy virkningsgrad.Kriterier for klasse A til F for bygningskategori kontorbygning kan sees i Tabell A.3. Verdiene angir maksimal beregnet levert energi for de ulike klassene. Er beregnet levert energi for bygget høyere enn klasse F får bygget klasse G.Notat N-RIEn-01-Energiytelse – AS-BUILTSide 11 av 17Tabell A.3: Klassifisering fra Enova basert på årlig levert energi.Bygningskategori Kontorbygning [kWh/m2]Klasse A 90Klasse B 115Klasse C 145Klasse D 180Klasse E 220Klasse F 275