Title: Rapport trykktesting NS 9972.pdf
1297.4 (+/- 19.0 %) 1332.4 (+/- 19.0 %) 0.659 (+/- 0.047) 0.994881973.2 (+/- 34.5 %) 1978.8 (+/- 34.5 %) 0.586 (+/- 0.084) 0.98476Teststandard: Testmetode: Testmetode: Formålet med testen:ISO 9972 Undertrykk og Overtrykk Method 3 - Test of Building for a specific purpose Kontrollere om bygningen tilfredsstiller prosjekterte ytelser n50 ≤ 1.0 1/h30000Undertrykk (-)____20000Overtrykk (+)_ _ _Byggets lekkasje (m³/h)10000 9000 8000 7000 600050004000300045 6 7 8 9 10203040 50 60 70 80 90Byggets trykk (Pa)TEST AV BYGNINGERS TETTHET Side 2 of 5Testdato: 28.11.2021 Testfil: testfil under og overtrykk DM1-3 0,59 271121Informasjon om byggetInternt volum, V (m³) (I henhold til nasjonale regler)31405Netto gulareal, A F (m²) (I henhold til ISO) Areal av klimaskallet, A E (m²) (I henhold til ISO) Høyde (m)Usikkerhet ved målingen (%)5Byggeanmeldt årType oppvarmingType klimaanleggType ventilasjonBalansertBygningen er utsatt for vindDelvis utsatt bygning