Title: 32 Varmeanlegg.pdf
VentilerDet er benyttet kuleventiler type TA.For hver kurs er det montert strupeventiler type STA-D (opptil DN 50) og STA-G (over DN 50).Sikkerhetsventiler fra IMI.IsoleringRøranlegget er isolert med mineralullsfibrer isolasjon og mantlet med plastmantel der ledningene ligger synlig.Isolasjonsdimensjoner:Rørdim inntil 28 mm : 20 mm skåler  Rørdim fra 35 til 54 mm : 30 mm skåler  Rørdim fra DN-50 : 40 mm skålerFunksjonsbeskrivelse – varmepumpe og kjelanleggVarmepumperVarmepumpene styres ut fra en styresentral. Denne styrer via vanntemperatur varmepumpene etter behov. Varmepumper jobber mot innstilt børverdi i –RT403. Når temperatur ved –RT403 faller under 2 °C under innstilt børverdi starter varmepumper igjen.Elementkjel