Title: +038=360.000-NI001._52-DM1-3. 360.023 (6 etg) R&H - Målerapport.pdf
MÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01Blankett nr.: 68-091ANLEGG : SYSTEM :ROM NR.6-001 6-002 6-003 6-004 6-105-1 6-311 6-401 6-402 6-403 6-404 6-405 6-406 6-503.1 FellesDronning Mauds gt 1-3 360.023 6 etgTILLUFT Prosjektert Målt m3/h 568 109 186 198 874m3/h 570 110 185 200 880AVTREKK Avvik Prosjek Målt m3/h m3/h%0 -1 1 -1 -110099500501050 100 100 100 100 50 1 84550 99 99 99 99 50 1 846Dato : Ref. :Avvik %10 -1 -1 -1 -1 0 027.11.2020 Harald Jensrud ANMERKNINGMålt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådragTotal2 4452 43602 4452 4410KVALITETSHÅNDBOK Randem Hübert A/S - Stansevn. 11, 0975 OSLO - Telefon: 22 90 07 00 - Telefax: 22 90 07 10 E-mail: service@hybra.no