Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16.pdf
SCHNEIDER NSX100 / 100,00 TM80D NSX 80,00 SCHNEIDER NS160 / 160,00 STR22GE 160,00 SCHNEIDER NSX100 / 100,00 TM80D NSX 80,00 SCHNEIDER NSX100 / 100,00 TM80D NSX 80,00 SCHNEIDER NSX100 / 100,00 TM80D NSX 80,00 SCHNEIDER NS100 / 100,00 STR22GE 100,00Sørum Elektriske ASSørumsandvegen 93 Postboks 70 1921 SØRUMSAND Tel: 63825575OverbelastningStrøm: Ir 1,000 / 80,0 AStrøm: Ir 0,832 / 133,1 AStrøm: Ir 1,000 / 80,0 AStrøm: Ir 1,000 / 80,0 AStrøm: Ir 1,000 / 80,0 AStrøm: Ir 0,868 / 86,8 AAnleggets adresse:Kunde, eier:Kortslutning-korttidStrøm: Isd 6,000 / 798,7 AStrøm: Isd 6,000 / 520,8 AKortslutning-momentanJordfeilAnlegg:Døli Pleie og OmsorgshjemFordeling:GRUPPEBRYTERVs. 5.5.06Dato. 29.04.2015Dato:19.04.2016 15:12:13NEK 400:2014400 V TN-SSide av2 2(86)IndeksRapport Navn Forside Hovedkursskjema Fordelingsskjema Hoveddata Beregningsresultater Vern i anlegget Selektivitetsanalyse Brukerveiledning jordfeilbryter Verninnstillinger