Title: 10 Funksjonsbeskrivelse 542.pdf.pdf
Sentralen er utstyrt med 2 stk batterier for batteribackup.1.6.2 Nøkkelboks/safe. Rustfri nøkkelsafe er montert utenfor ved hovedangrepspunkt brannvesen. Inne safen bør det låses inn nøkkel/brkke slik at brannvesen har full tilgang til bygget om det ikke skulle være noen til stedet.1.6.3 Optisk Røykdetektor For en sikker og stabil detektering anvender detektoren Chamber Technology. Detektoren har justerbar følsomhet som minimerer eventuelle uønskede alarmen.1.6.4 Multisokler. På dette anlegget så benyttes det sokler som innehar både sirene og flash der dette er ett behov. Dette gir oss ett godt hørbart og synlig signal ved en eventuell brann.1.6.5 Manuel melder Manuel melder er en analog rød alarmknapp med innebygd kortslutnings isolator. Alarm knappen leveres som standard med ett fleksibelt element som trykkes inn for å varsle om brann. Alarmknappen kan resettes ved bruk av tilhørende nøkkel. Utløst alarm indikeres ved en diode.Funksjonsbeskrivelse for system 542 Brannalarmanlegg