Title: +038=360.001-#####._09-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.Avtrekksluftmengde7 000 m³/hInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)639 PaStatisk trykkøking i SFPv beregning593 PaTemperaturheving p.g.a. vifte0,9 °CMin. hastighet250 omdr/minTurtall i SFPv beregning1 239 omdr/minDimensjonerende hastighet1 274 omdr/minMaks. hastighet1 635 omdr/minDimensjonert eleffekt til motor(er)2,18 kWEleffekt til motor(er) ved SFPv beregning2,01 kWMerkeeffekt4,00 kWMotoropsjon1MotorbetegnelseDOMEL 749.3.392Antall motorer/vifter i hver luftretning1Side: 7/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.001 GOLD30FRXHC +/- 7000 m³/h - 100% samtidighetTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhet