Title: Swegon Ventiler_baffler-Injusteringsguide.pdf
Anmärkning: Rapporten T22:1998 från BFR ersätter den tidigare rapporten T32:1982; Metoder för mätning av luftﬂöden i ventilationsinstallationer. I VVS AMA 1998 ställs krav på att luftﬂödes mätningar - vid täthetskontroll av kanalsystem, vid injustering av föreskrivna luftﬂöden och vid kontroll av luftﬂöden - skall utföras med i T22:1998 rekommenderad mätmetod för ﬂödesmätning i ventilationsinstallationer.Förfarande vid mätning/injustering – Luftdon och kanalprodukter: 1. Bestäm k-faktorn för aktuellt don med hjälp av injusteringsanvisningen.2. Manometer ansluts till mätslang(ar) alternativt nippelbrunn. 3. Ett mättryck, pi, (injusteringstryck) avläses på manometern. 4. Luftﬂödet kan nu beräknas med hjälp ekvationen på nästa sida.5. För att ändra luftﬂödet justeras spjället. I enstaka produkter justerar man luftﬂödet medplastpluggar eller justerbara spalter.När rätt ﬂöde/tryck erhållits låses spjällreglagen på följande sätt: