Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Kontrollera driftsförhållandena (förångningstemperatur, k o n d e n s e r i n g s t e m p e r a t u r, h e t g a s t e m p e r a t u r, temperaturskillnad i värmeväxlaren, överhettning, underkylning). Dessa driftparametrar ska alltid ligga inom kompressorns driftsområde.Kontrollera att all säkerhetsutrustning är fulltfunktionsduglig och korrekt kontrollerad.Kontrollera oljans nivå och kondition. Kontrollera oljans kondition om färgen ändrats i synglaset. Detta kan omfatta ett syratest, fuktkontroll, spektrometrisk analys etc.Gör ett täthetstest på köldmediumkretsen. - Kontrollera både kompressormotorns upptagna effekt och spänningsobalansen mellan faserna.Gör ett täthetstest på köldmediumkretsen. - Kontrollera både kompressormotorns upptagna effekt och spänningsobalansen mellan faserna.