Title: B-alarm til SD 08.07.22.pdf
1671 - Brandengen skolePlanlagtGjennomført2022-07-08+01=332.001 - Sprinkleranlegg+01=434.002 - Automatikktavle energisentralKOMR:Int. kontrakt: HØYEM INTEGRASJON ASTestet av: Sveinung Vegum, Jonas Fransson, Trond HøyemFunksjonB-alarm til SDTestprosedyre1. Steng en eller flere av stengekraner i sprinklerrom. 2. Sjekk at det kommer alarm i SD-anlegget 3. Sett stengekran(er) tilbake til normalposisjon. Kommunikasjon1. Steng en eller flere av stengekraner i sprinklerrom. 2. Sjekk at det kommer alarm i SD-anlegget 3. Sett stengekran(er) tilbake til normalposisjon. KommunikasjonTestkommentarAlle stengeventiler er testet. Alle ventiler utenom SM003 fungerte. SM003 er forbikoblet.AvvikNrAvvikAnsvarligFristOppdatertStatusF01106332.002-SM003: Kontakten i ventilen fungerer ikke. Etter første test står den hele tiden i alarm.VITO TEKNISK ENTREPRENØR AS2022-07-112022.07.08RegistrertTest gjennomførtInt. ansvarlig: Trond HøyemKommentarVed registrering.