Title: 564 EP10428685 KNX FLAT PIR.pdf
Rekkevidde på ca. 8 m i Ø ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m (maksimal monteringshøyde 5 m)Kan brukes i bussystemet KNX (EIB), TP (toleders buss) i tilknytning til andre KNX- komponenterKan brukes i bussystemet KNX (EIB), TP (toleders buss) i tilknytning til andre KNX- komponenterParameter- og funksjonsinnstilling via ETS (Engineering Tool Software)Flat optikk med designkapslinger av kunststoff (Ø 104 mm): rund, hvit - variabel, kan skiftes utFlat optikk med designkapslinger av kunststoff (Ø 104 mm): rund, hvit - variabel, kan skiftes utRegistreringsrekkevidde tilstedeværelsesområdeØ 4 mDetekteringsområdeopp til 50 m²Anbef. Monteringshøyde2,5 mMaks. Monteringshøyde5 mLysmålingBlandingslysLysverdi3 - 1000 lxAntall lyskanaler2Antall HLK-kanaler1Bryterinngang belysning2Bryterinngang VVStrueSlaveinngangja, enhet kan brukes som master eller slaveHelautomatiskjaHalvautomatiskjaKonstantlysreguleringtrueKoblingsforsinkelse «mørkt til lyst» [s]