Title: 360.008 GOLD RXF TOP +- 7500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Dato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534634GOLD F RX Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende dataAggregatstørrelse030Lufttetthet1,200kg/m³Tilluftsmengde6 710 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal0PaTilluftskanal243PaAvtrekksluftmengde6 710 m³/hStatisk trykkfallAvtrekkskanal243PaAvkastkanal0PaKlimatdataOslo, NorwayDimensjonerende utetemperatur, sommer26,0°CDimensjonerende luftfuktighet, sommer50 %Laveste dimensjonerande uteluftstemperatur20,0°CDimensjonerende luftfuktighet, vinter85 %Tilluftstemperatur, sommer26,7°CTilluftstemperatur, vinter14,1°CNøkkeldataSFPvRene filtre1,53kW/(m³/s)Tilluftens tørre temperaturvirkningsgrad83,7 %Eurovent energieffektivitetsklasseA+2016Kontroll mot kommisjonens forordning (EU) nr 1253/2014Kompatibel2018KabinettKonstruksjonPaneler med mellomliggende isolasjon av mineralullPaneler