Title: THSertAkryl.pdf
Svein Baade Bjern-Inge Kaasbell Avd.leder dokumentasjon Senioringenier dokumentasjon Postadresse: 7465 Trondheim Telefon: 73 59 10 78 E-post nbli@nbl.sintef.no Besoksadresse Tiller Bru, Tiller Telefaks: 73 59 10 44 Internet: nbl.sintef.noForetaksregister: NO 982 930 057 MVASINTEF NBL as.SINTEFSINTEF AA146IntuPlus ASide 2 av 5Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SINTEF AA-146 av 2006-01-20.FUGETETTINGProdukt: IntuPlus AProdusent: Protecta Ltd. Storbritannia.Beskrivelse:Fuging i vegg og etasjeskiller med fuging fra en eller begge sider. Backing av steinull (129 kgm3 ) ved tetting fra begge sider, utferes i hele brannskillets tykkelse.Anvendelse ogbrannmotstand:Fuging av spalter i vegg og etasjeskiller hvor det ikke kan forventesvesentlige deformasjoner i forbindelse med varmebelastning:Maks fugebredde ogtilstotende materialer:Minimum fugedybde:Tykkelse vegg /dekke:Brannmotstand:*50 mm: Betong/betong25 mm + 50 mm PE-Vegg / Dekke =90 minutter