Title: 2012-Servicerapport EL_2890.doc
Materiell er registrering av behov for fremtidige oppgaver. For eksempel anskaffelse av forbruksmateriell til neste planlagte vedlikeholdsbesøk.Status:Åpen; p.t. ikke vurdert av kundeansvarligTilbud gitt; Eget tilbud avgitt for angjeldende avvikGodkjent (kan faktureres); Utbedring utførtUnder arbeid; Utbedring pågårAnlegg/systemer som inngår i avtalenSystemnr Betjener Plassering 360.01 DN Kontorer Tekn. rom kjeller DN 360.02 DN Tekn.rom kjeller DN-bygg 360.03 DN Bibliotek/resepsjon/auditorium teknisk rom kjeller v/ edb-verksted 360.04 DN Wc/dusj etcNoterte avvikNoterte avvikRegistrert dato Behandles av Systemnr. Avviksform Beskrivelse Status Estimat (eks. mva) 14.12.2010 SE1907 360.02 DN System Lys i aggregatet virker ikke . Åpen 03.10.2011 SE1907 360.02 DN System Det er lagerlyd i det bakerste lagret på AT vifta. Ikke kritisk,vurderes byttet. Åpen 20.02.11 Sjekket lager, uendret siden sist. Sjekkes neste service. 28.09.12 UendretOppsummeringService utført i hht avtale