Title: +038=433.000-NI003._18-Testrapport Elektriske Anlegg Plan3 DM3.E=433.03.03  Iark Uniconsult.docx
<30mA <400mS XF38 0,00-0,38 Ω 1000 <30mA <400mS XF39 0,00-0,38 Ω 1000 <30mA <400mS XF40 0,00-0,38 Ω 1000 <30mA <400mS XF41 0,00-0,38 Ω 1000 <30mA <400mS XF42 0,00-0,38 Ω 1000 <30mA <400mS XF43 0,00-0,38 Ω 1000 <30mA <400mS XF44 0,00-0,38 Ω 1000 <30mA <400mS XF45 0,00-0,38 Ω 1000 <30mA <400mS XF46 0,00-0,38 Ω 1000 <30mA <400mS XF47 0,00-0,38 Ω 1000 <30mA <400mS XF48 0,00-0,38 Ω 1000 <30mA <400mS XF49 0,00-0,38 Ω 1000 <30mA <400mS XF50 0,00-0,38 Ω 1000 <30mA <400mS XF94 0,00-0,38 Ω 1000 <30mA <400mS XF95 0,00-0,38 Ω 1000 <30mA <400mS XF96 0,00-0,38 Ω 1000 <30mA <400mS XF97 0,00-0,38 Ω 1000 <30mA <400mS XF98 0,00-0,38 Ω 1000 <30mA <400mS XF99 0,00-0,38 Ω 1000 <30mA <400mS XF XF XF XF XF XF KONTINUITET LEDENDE DELER Kontinuitet Ω GULVKANAL 0,00-0,38 Ω HIMMLING 0,00-0,38 Ω VENTILASJON 0,00-0,38 Ω