Title: Lysberegninger - SG_Rev.050221.pdf
8Felles Møterom8.1 Sammendrag, Felles Møterom8.1.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 13.5 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 x [m]Grenselinje ved 750 lx500750Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 2.50 m 0.80Total lysfluks for alle lyskilder Totaleffekt Totaleffekt per areal (16.28 m²)14220.00 lm 156.0 W 9.58 W/m² (1.60 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (2.7H 3.6H) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 599 lx 552 lx 0.92 0.84 <=15.7 0.75 mHovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 105 lx 275 lx 281 lx 275 lx 280 lxUo 0.99 0.81 0.77 0.81 0.78Type Ant.\Prod.SG Armaturen ASRelux1Side 18/29Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: Bøifot hovedavdeling : : : 05.02.20218Felles Møterom8.1 Sammendrag, Felles Møterom8.1.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 156SG Bestillingsnr. Armaturnavn