Title: Funksjonsbeskrivelse - 320.001 Energisentral.pdf
i turvann etter elementkjel gir signal til TEMPERATURFØLER undersentral for avlesning og styring / regulering av elementkjel. Det skal legges inn en utekompenserings kurve som det styres etter.RT501TEMPERATURFØLER i returvann inn mot varmepumpene gir signal til undersentral for avlesning.=320.010 Varmtvann - Radiatorkurs.SysteminformasjonSystemet som leverer varmt utekompensert vann til radiatorene i bygget, erplassert i teknisk rom, U2. Systemet henter sin varmeenergi fra samlestokken isystem =320.001..Tavler og undersentraler:Systemet styres og reguleres fra:Tavle434.001, plassert i samme rom.Undersentral =434.001-OU001, montert i tavlen.Assemblin AS Teglverksveien 1, 3413 Lier Tlf 09030, www.assemblin.com5 / 8Pumpen -JP401 er frekvensstyrt (integrert frekvensomformer),regulert etter signal fra differansetrykkføler mellom tur- ogreturvann, systemet er mengderegulert.SystemVannet sirkulerer som følger:Pumpen -JP401 sirkulerer vannet fra samlestokken (system