Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGAN3.03.5 x [m]Side 266/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022163.046 Turnus16.2 Sammendrag, 3.046 Turnus16.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 x [m]400450500550600Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 3.00 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (17.79 m²)18428.00 lm 188.0 W 10.57 W/m² (1.72 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (2.1H 2.6H) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 613 lx 422 lx 0.69 0.59 <=17.0 0.75 mHovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 127 lx 377 lx 387 lx 276 lx 299 lxUo 0.81 0.62 0.61 0.72 0.77Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 267/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :Ravinen