Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
≥ 25mm isolasjon av glass eller steinull ≥ 75kg/m3 ≥ 50cm på begge siderSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge siderStålrør ≤ Ø273mmSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.PEX RØR-I-RØR SYSTEM BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 90)≥ 73MM DT-ELEMENTER ELLER LIGNENDEMaks lysåpnings- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 25mm oversidePEX rør ≤ Ø25mmProtecta Mineralfiber BIO dybde ≥ 48mm eller tilsvarendeKABLER BRANNMOTSTAND EI 90 (E 120)Maks utsparing Ø220mmMASSIVTRE - DEKKER