Title: +175=411.001_4B Drift- og systeminfo Generelle anlegg.Beskrivelse.pdf
korrigering av feil Ved overskridelse av forhåndsinstilt lekkasjestrømsverdi, vil RMH'en gi signal. Sjekk hvilken avgang det er jordfeil pà, gjør alle kurser i gjeldende fordeling spenningsløse. Legg inn igjen en og en kurs helt til RMH'en igjen gir signal. Feilen er høyst sannsynlig på kursen som ble innlagt sist, gjør denne kursen spenningsløs igjen og koble fra alt pluggbart utstyr. Legg inn igjen kursen, plugg så inn igjen ett og ett utstyr til RMH'en gir signal. Feilen er høyst sannsynlig på det utstyret som ble plugget inn sist. Koble i fra dette utstyret og fortsett med innpluggingen til alt " friskt " utstyr er innkoblet. Få reparert utstyret med jordfeil. Hvis ikke feilen er på pluggbart utstyr, kontakt installatør.Moelven Elektro ASSkrevet av:Stein ØdegårdCopyright@ 2001 PROFSYS ASOppdatert den Lisensnr.:06.05.2003 3057-001748 Drift- og systeminformasjon 43 FordelingsanleggINNHOLDSFORTEGNELSE43l INNTAKS- OG,ITDNINGII,R