Title: +038=360.001-#####._09-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
L1(M) / L2(R) iht. EN 1886:2007 ved -400 Pa og +400 PaKabinettstyrkeD1(M)ElanslutningGOLD F RX3-fas, 5-leder, 400 V-10/+15%, 50Hz, 20AGOLD F HC3-fase, 5-leder, 400V +/-10%, 50Hz, 32ASide: 9/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.001 GOLD30FRXHC +/- 7000 m³/h - 90% samtidighetFunksjonsdeler i luftretningenHastighet m/sLufttemperatur inn/ut vinter °CLufttemperatur inn/ut sommer °CInntakskanalSpjeldAnslutningsgavlFilter1,40Roterende varmeveksler2,2620,0/13,726,0/26,0Batteri RX/HC1,5413,7/20,026,0/16,0VifteAnslutningsgavlVarmebatteri, vann2,9213,3/20,0TilluftskanalAvtrekkskanalAnslutningsgavlFilter1,30Roterende varmeveksler2,2620,0/-13,726,0/26,0Batteri RX/HC1,6213,7/-16,726,0/40,5VifteAnslutningsgavlSpjeldAvkastkanalLydeffekt til kanal målt iht. ISO 5136 Innsettingsdempninger medregnet til kanal. Lydeffekt til omgivelsene målt iht. ISO 3741Frekvensband63