Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16 (1).pdf
Ir:0,400 / 64,0 A0,832 / 133,1 A0,832 / 133,1 A:Min tillattMax tillattInstillt verdiIsd: 2,000 / 266,2 A10,000 / 1331,2 A6,000 / 798,7 A:Anleggets adresse:Beregningsresultater for anlegget: Døli Pleie og OmsorgshjemDato:19.04.2016 15:12:11Sørum Elektriske ASGruppering GRUPPEBRYTERNEK 400:2014400 V TN-SSørumsandvegen 931921 SØRUMSANDVer.5.5.06Side9(23)Tel: 63825575Dato.29.04.2015av42BeregningsresultaterKurs nr.F13Kombinert vernIk [kA]cos phiî [kA]Kabel t=k²S²/I² [s]t utkobling [s]Ik3p max7,3000,8010,7160,9780,040Ik3p max ende5,2310,867,5951,9050,040Ik3p min3,7760,925,4513,6560,040Ik2p max6,3210,809,2781,3050,040Ik2p max ende4,5300,866,5782,5400,040Ik2p min3,2700,924,7204,8750,040Ik1p max3,5000,805,1384,2550,040Ik1p max ende2,5490,863,7008,0230,040Ik1p min2,2850,933,2989,9840,040Ij max3,4990,805,1361,9890,040