Title: OOH740_OOHC740_A6V10284161_i_no.pdf
DB721D sokler for å sette OOH740 detektoren til parametersett 2.Building Technologies CPS Fire Safety5Installasjon Enkel installasjon – Universalsokkel med:– 2 svekkinger for åpen kabelinstallasjon, maks. Ø8 mm – Ekstra stor åpning i bunn for enkel innføring ved skjult kableinstallasjon– Ekstra store skruehull for å kunne gjenbruke eksisterende monteringshull ved utskif-ting fra andre detektorer– Tilkoblingsterminaler for kabelstørrelse opp til 1,6 mm2 – Plass for ekstra terminaler, 2 x DBZ1190-AA og 2 x DBZ1190-AB – Detektoren monteres enkelt i sokkelen med hånd, eller med detektorbytter DX791 ogadapter for detektorbytter FDUD491Plass for ekstra terminaler DBZ1190-AA, DBZ1190-ABÅpning for kabel-innføringAI561a1 bTilkoblingsterminaler for detektorlinje og ekstern AI Monteringshull min. 40 mm opp til maks. 90 mm– alarmindikator (AI) er sentrert på detektorene, ingen justering nødvendigLP720 Detektorlås– for beskyttelse mot fjerning av hodeGjenget pinne M3 x 12 mm