Title: firesafe_fugemasse_varmekspanderende_ex_forlenget_produktdokumentasjon.pdf
Tabell 1. For tetting av rørgjennomføringer i vegg av gips eller betong med tykkelse ≥ 100 mm.Rørdimensjon (maks. diameter x min. tykkelse)Min. dybde tettingBrann- klasse1)Stålrør ≤ Ø 106 mm x 4,0 mm isolert med 30 mm gjennom- gående mineralull2) og 500 mm ut fra vegg på begge sider. PVC, PP, PE rør Ø 50 mm x 1,8 mm i Intumex® myk gjennomføring3) Metallrør Ø 168 mm isolert, med 32 mm brennbar PU isolasjon15 mm MG på begge sider med ≥ 70 mm bakdytt2) 20 mm MG på begge sider, med ≥ 60 mm bakdytt2). 15mm MG begge sider, bakdytt av mineralull2)EI 120EI 120EI 901) Konstruksjonen er klassifisert i henhold til NS-EN 13501-2:2007+A1:2009. 2) Mineralullisolasjon, densitet ≥ 40 kg/m3. 3)Intumex® myk gjennomføring bestående av 2-sjikts mineralullplater (tykkelse 2 x 50 mm, A1, densitet ≥ 120 kg/m3) innfelt i utsparing ≤ 600 mm x 600 mm.Tabell 2 For tetting av rørgjennomføringer i vegg av gips eller betong med tykkelse ≥ 110 mm.Rørdimensjon (maks. diameter x min. tykkelse)Min. dybde tetting