Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16 (1).pdf
400 V TN-C-SSørumsandvegen 931921 SØRUMSAND5.5.06Side1(84)Tel: 6382557529.04.2015av1VerninnstillingerKurs nr.Fabrikat Bryterenhet Utløserenhet In [A]F11F12SCHNEIDER NS400 / 400,00 STR23SE 400,00 SCHNEIDER NS630 / 630,00 STR23SE 630,00Sørum Elektriske ASSørumsandvegen 93 Postboks 70 1921 SØRUMSAND Tel: 63825575OverbelastningStrøm: Ir 0,892 / 356,8 AStrøm: Ir 1,000 / 630,0 AAnleggets adresse:Kunde, eier:Kortslutning-korttidStrøm: Isd 4,000 / 1427,2 AStrøm: Isd 2,000 / 1260,0 AKortslutning-momentanJordfeilAnlegg:Døli Pleie og OmsorgshjemFordeling:HOVEDTAVLE PLAN UVs. 5.5.06Dato. 29.04.2015Dato:19.04.2016 15:12:13NEK 400:2014400 V TN-C-SSide av1 2(85)VerninnstillingerKurs nr.Fabrikat Bryterenhet Utløserenhet In [A]F15F13F14F16F17F18