Title: firesafe_brannplate_monteringsanvisning_2011_no.pdf
FIG. 1FIG. 2FIG. 3BakdyttBakdyttBakdyttEl-trekkrørPlastrørKabelbuntFugemasse EXFugemasse EXFugemasse EXFiresafe BrannplateG N N S I V N A E J S A T N O MIDato: 19.05.2011 Reg.nr.: Utarbeidet av: PP Godkjent av: Rev.: Side: 6 av 12 Norge: 030-0272 Sverige: Danmark: El-nummer: 12178 09Tetting av gjennomføringer i brannplate CB 511. Firesafe fugemasse varmeekspanderende EX i dekke av betong med tykkelse ≥ 150 mm.Maks . diameter gjennomføring i brannplaten:Min. tykkelse x bredde fugemasse EX:Min. veggtykkelse:Brannmotstand: (EI)Plastrør av PVC ≤ Ø11020 mm x 10 mm *150 mm120 minutter (1)El- trekkerør/ VP i bunt ≤ Ø140 mm med 5 stk. VP rør ≤ Ø50 mm20 mm x 10 mm *150 mm120 minutter (2)Fugebredde ≤ 100 mm20 mm x 10 mm *150 mm180 minutter (3)