Title: 365_360.011 DVCompact Drift og Vedlikehold.pdf
Viser beregnet settpunkt for tilluften. Utgangssignal for avtrekksluftregulering genererer regulatorens settpunktDrift- og vedlikeholdsInstruksjonerSystemair ABHovedmenyelement→LuftreguleringDVCompactUndermenyele- ment 1FrostvaktErverdi:ºCAvkasttempErverdi:ºCVirkningsgradVarmevekslerErverdi:%Mengderegule- ring TVErverdi:m³/hBørv.:m³/hMengdereg.TVErverdi: m³/h+ INFBørv.:m³/hUndermenyele- ment 2Mengderegule- ring TVBørv 1/1: 1 100 m³/hBørv 1/2: m³/h550Utekomp. børverdi 1—20°C = 10 m³/h0°C = 0 m³/hErv. m³/hkomp:010ForklaringerViser den faktiske vanntemperaturen i vannbatteriet. (Kun synlig for HW-enheter.)Viser den faktiske avkastlufttemperaturenViser den faktiske varmegjenvinningseffektivitetenFunksjonen beregner virkningsgraden på varmevekslerens temperatur i % når utgangssignalet til veksleren er høyere enn 98 % og utetemperaturen er lavere enn 10 °C.