Title: DM 1-3 Integrasjonstest Radiator- konvektorkurs.pdf
15.06.21. OK, Pumpe stopper når ute temp. er høyere en settpunkt stopp pumper.Settpunkt er satt til 17 grader etter innspill fra driftDriftstimer JP401: 306tFeil / manglerSide 2 av 318.04..2021Prosjekt: Formål:Dato: Tidsrom:Avlesning på SD- anleggIntegrasjonstestDronning Mauds gate 1-3 Integrasjonstest Radiator- konvektorkurskurs 12.05.2021 08.00-15.00320.103 Radiator- konvektorkurs Pumpe:320.103-JP401 Temperaturgiver: 320.003-RT402 Utetemperaturgiver: 320.001-RT901 Reguleringsventil 2-veis: 320.003-SB501 Energimåler: -OE901 temperaturgivere -RT401, 501 tur /retur primær .Pumper: Drift og feilsignal. Drifstimer Temperaturgiver: Erverdi utekompensert kurve 2- veisventil: Datapunkter Energi: Energi Temperatur tur /retur Momentan vannmengde Aktuell effektAut.15.06.2021 Signaler er inne på SD Alternerer hver mandag. OKRegulerer etter kurve. OKVerdier er på SD. OKVerdier er på SD. OKSide 3 av 3