Title: Rapport 2015.09.03 Smedstad Skole, Rælingen.pdf
Middels alvorlighetsgrad1.2.Plan 1 del 1: 159 Sprinklersentral. Hovedstengeventil samt overvåkete stengeventiler for alarm har ikke tilkoblet funksjon for overvåking av ventilposisjon. Disse ventilene er utstyrt med endebryter som skal tilkobles brannsentral. Plan 2 del 1: 212 Auditorium- Oppbygd gulv er bygd av brennbare materialer og med hulromhøyde >30cm. Iht. regelverket skal slike hulrom være sprinklerbeskyttet. Alt. fylle hulrommet med ubrennbar isolasjon. Dette pkt. er fra tidl. kontroll og ikke bekreftet/avkreftet da hulrommet under gulv er stengt.Liten alvorlighetsgrad3.4.5.6.7.8.9.