Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
GjennomføringerØ 32mm BluePower rør Ø 40mm BluePower rør Ø 50mm BluePower rør Ø 75mm BluePower rør Ø 90mm BluePower rør Ø 110mm BluePower rør Ø 125mm BluePower rør Ø 160mm BluePower rørFR Rørstruper 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 10.8mm (6 lag) 50 x 10.8mm (6 lag)Alle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderKompositt- rørÅpning mellom plate og vegg fuges med FR Akryl, deretter med 100mm treskruer og stål skiver i hjørne og c/c ≤ 300mm, 50mm fra kantKOMPOSITT GEBERIT SILENT-PP RØR BRANNMOTSTAND EI 120Maks utsparing 600mm bred og 1200mm høy≥ 100MM MASSIVTRE - VEGGER50mm FR Brannplate 1-S monteres med 100mm overmål, plate- kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderProtecta Rørstruper på begge siderGjennomføringer