Title: 360.027 GOLD 25 FRXHC +- 7.500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
%78,28kWUt20,014,0°C30100%Ut26,026,0°C5050%Ut26,026,0°C5050%42,5 mm14 Pa16 Pa1,37 m/s3,38 kW6,31 kW11,35 kW24,15 kW3,833,833,3626,52R410A10,0 kg20/25AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.027 - GOLD25FRXHC +/- 7.000 m³/h - 80%Tilluftsside, vinterInnUtLufttemperatur14,020,0Relativ fuktighet3726Varmeeffekt11,35Avtrekksside, vinterInnUtLufttemperatur14,017,0Relativ fuktighet9987Tilluftsside, sommerLufttemperaturRelativ fuktighetKjøleeffektAvrennt væskemengdeAvtrekksside, sommarLufttemperaturRelativ fuktighet1VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.TilluftsmengdeInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse