Title: NOT-RIEN-01-Energiytelse - as-built.pdf
(nybygg/rehab)Netto oppvarmingsbehov [kWh/m2]25,435,2/41,420,1/23,6Netto kjølebehov [kWh/m2]13,814,1/16,69,4/11,1Notat N-RIEn-01-Energiytelse – AS-BUILTSide 8 av 17Byggets energibehov til oppvarming og kjøling beregnes iht. NS3031 og kriterier gitt for lavenergi- og passivhus i NS3701. Merk at disse resultatene ikke er de samme som vist i Tabell 4-1 pga. andre inndata i NS3701 enn kravene i TEK17 (NS3031). Basert på ovennevnte oppnår prosjektet 1 poeng på Ene 23.5 ESTIMERT VIRKELIG ENERGIBEHOVUtover normerte beregninger for evaluering mot myndighetskrav skal det for yrkesbygninger foreligge et energibudsjett med reelle verdier for den konkrete bygningen. For kontoretasjene på Dronning Mauds gate er følgende inndata justert fra de normerte beregninger.Personbelastning er økt fra 4 til 10 W/m2 Teknisk utstyr er økt fra 11 til 15 W/m2