Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 2.90 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (127.79 m²)57168.00 lm 556.6 W 4.36 W/m² (2.95 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1 BrukerprofilEm Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) PosisjonReferanseplan 1.1 Skolelokaler - Skolebygninger 5.36.17 (EN 12464-1, 8.2011) Trafikkerte områder, ganger (Ra >80.00) Horisontal 148 lx 92 lx 0.62 0.38 0.00 m(>= 100 lx)(>= 0.40)Hovedoverflater m 1.15 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg) m 1.5 (Vegg) m 1.6 (Vegg)Em 52.8 lx 110 lx 134 lx 256 lx 167 lx 122 lx 194 lx(>= 30 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx)Uo 0.65 0.43 0.36 0.33 0.51 0.41 0.42(>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10)Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 193/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202221