Title: 30. Technoporten_Brannalarmutstyr datablad.pdf
Røykdetektor, standard Røykdetektor med SelfVerify Røykdetektor med SelfVerify, miljøbeskyttet.  BH-500/S* Røykdetektor med SelfVerify,miljøbeskyttet, høysensitiv BH-500/Ex* Røykdetektor med SelfVerify,EExia-versjon for bruk i alle soner. BH-500/Ex/S* Røykdetektor med SelfVerify,EExia-versjon for bruk i alle soner, høysensitiv BH-500/N* Røykdetektor med SelfVerify, EExn-versjon for bruk i zone 2  BH-500/S/N* Røykdetektor med SelfVerify,EExn-versjon for bruk i sone 2, høysensitivSe separat datablad.Tabell 1 – ResponsklasserResponsklasse Ren Normal 1 Normal 2 IndustriTypisk applikasjon Datarom Kontor Restaurant VerkstedVi verner liv, miljø og verdier…Optisk røykdetektor - BH-200Tekniske spesifikasjonerVekt150 gMaterialerPC/ABSFargeHvitFølsomhetSe tabell 1Spenning16 – 26 VDCStrømforbruk: Hvile Ekstern alarmindikator< 0,3mA 6mACPD-serifikat1134-CPD-016BeskyttelsesgradIP44DArbeidstemperatur20 - + 70°CFuktighet (ikke-kondenserende) Maks. 95% RH