Title: +175=443.001_UN001_443 Utstyr for nødlys.Produktinformasjon.pdf
il Kommunikasjonsparametrene (baud rate, paritet, etc,) i DELTA OP Nødlys og i PC'en må være like.Merk at programmet PCMENY ikke skal brukes.Brukerhåndbok DELTA OP Nødlys Art. nr.3b8031.011, v1-032001233 Betjening av DELTA OP NødlysFeilalarm fra nødlysarmaturer - typer Nødlysarmaturer går automatisk i selvtest modus én gang per uke, selv om regelverket bare krever ên gang i måneden. Når adresserbare nødlysarmaturer går i selvtest modus, sender de følgende analoge verdier til DELTA Dl modulen for å informere om deres status:16Armaturen er i"Normal drift"14Armaturen har "Nettfeil, I time"02Det er "Feil i lyskilde"00"Detektor / Armatur ikke tilstede (NL)"Displayet t1l DELTA OP Nødlys panelet viser status til nødlysarmaturene i klar tekst.Visning av sløyfe- dataFor at du skal få nyttige informasjon om nødlysarmaturene tilkoblet en sløyfe, har DELTA OP Nødlys følgende menyvalg tilgjengelige:For rask tilgang til sløyfe data, trykk på følgende taster: