Title: 32 Aktuator TA-Slider_160_NO.pdf.pdf
Plus-versjon: + 1 binærinngang, maks. 100 Ω, kabel maks. 10 m eller skjermet. + 1 relé, maks. 5A, 30 VDC/250 VAC motstandsbelastning. + UtgangssignalCO-versjon (change-over): + 1 binærinngang, maks. 100 Ω, kabel maks. 10 m eller skjermet. + 1 relé, internt kablet for styring av TA-M106 aktuator på TA-6-veisventil (maks. 2A, 30 VAC motstandsbelastning). + UtgangssignalInngangssignal: 0(2)-10 VDC, Ri 47 kΩ. Regulerbar hysterese følsomhet 0,1-0,5 VDC. 0,33 Hz lavpassfilter. Proporsjonal: 0-10, 10-0, 2-10 eller10-2 VDC. Proporsjonal split-range: 0-5, 5-0, 5-10 eller 10-5 VDC. 0-4.5, 4.5-0, 5.5-10 eller 10-5.5 VDC. 2-6, 6-2, 6-10 eller 10-6 VDC. Proporsjonal dual-range (for kombinerte varme/kjølesystemer CO – Change over: 0-3.3 / 6.7-10 VDC eller 2-4.7 / 7.3-10 VDC. Standardinnstilling: Proporsjonal 0-10 VDC.2Utgangssignal: I/O, Plus, CO-versjon: 0(2)-10 VDC, maks. 8 mA, min. 1.25 kΩ. Områder: Se “Inngangssignal”. Standardinnstilling: Proporsjonal 0-10 VDC.