Title: +175=461.001_FS001_Inntaksfelt.Beskrivelse.pdf
46 kA tit 253 kA.Merkedriftsspenning, U":690 V (1000 V - spesial utførelse).I mpulsmerkespenning, U¡.0:12kV .lsolasjonsmerkespenning, U¡:Max. prøvespenning, V"x:1000 v. 3500Vi1min.lsolasjonsmaterialer:Materialeklasse I I la. Selvslukkingsindeks UL94-V0. Glødetrådsprøve 960"C.Draw-out systemMerkestrøm;125 A t¡l 630 A.Merkekortslutningsstrøm med sikring,100 kA.|"t: lmpulsmerkespenning, U¡ro:Max. prøvespenning, V"¡¡:12kV. 3500Vi1min.Merkekortslutningsstrøm på skuffe med jordkontakt:50 kA.Overgangsmotstand fra skuffebunn til kapsling:1,5 mA.Draw-out system StyrekontakterMerkestrøm, ln:Merkekortslutningsstrøm med sikring, lcl16 A.50 kA.lmpulsmerkespenning, U¡ro:6 kv.Max. prøvespenn¡ng, Veff:3500 V i min.lsolasjonsm ater¡a ler:Materialeklasse llla. Glødetrådsprøve 960"C iht. IEC/EN 60695-2-1.Normreferenanse IEC/EN 60439-1, Lavspenningstavler avsnitt 13-1Aluzink