Title: +038=564.002-##005T_05-Wise IRE Imput Radio Extender Swegon - Produktdatablad.pdf
Maks. effektforbruk:Batteri:1 VA1 stk. av typen AA, LiSOCl2 på 3,6 V (Li)Montering WISE IRE monteres i apparatkabinett, se figur 1.Ledningsdim. konnektor: Skrueklemme maks. 1,5 mm2Ekstern inngang:1 stk. digital (åpen/lukket) eller analog 0–10 V DCFrekvensbånd: 2,45 GHz IMS-bånd(2400–2483 MHz)Uteffekt (ERP): 50 mWIP-klasse:IP20OmgivelsestemperaturDrift:20 – + 55 °CLagring:40 – +80 °CRH:10–95 % ikke-kondenserendeFigur 1. Installasjon i apparatkabinett.Tilkobling vid ekstern spenningstilførselTilkobling vid spenningstilførsel via batteri24V AC / 15-30V DCSignalnullSignalnullDigitalt eller analogt signal 0–10 VDigitalt eller analogt signal 0–10 V1. Tilkobling av strømforsyning G0 0V AC / -0V DC 2. Tilkobling av strømforsyning G 24V AC / +15-30V DC 3. Signalnull 4. Digitalt eller analogt signal 0–10 V OBS! Klemme 1 og 3 er internt forbundet inne i WISE IRE. Viktig å kontrollere tilkobling av strømforsyning slik signalnull får riktig potensial.