Title: DriftsinstruksMB35-150kW0820.pdf
Del Kontaktor AF09 – AF16 Kontaktor AF26 – AF30 Kontaktor AF40, AF52, AF65 Kontaktor AF80, AF96 Kontaktor AF116, AF 140Skruedimensjon M3,5 M4 M6 M8 M8Tiltreknings moment1,2 Nm 2,5 Nm 4 Nm 6 Nm 8 NmEffektbryter MS132 10-16 Effektbryter MS132 20-32 Effektbryter XT1NM3,5 M3,5 M 61,5 Nm 2,0 Nm 6 NmElement tilkoblinger Klemstykke for elementer Lastledninger på strømskinnerM4 M12 M61,2 Nm 12-15 Nm 10 NmVarmeteknikk AS Tlf. 23 37 55 00 August 202014FeilsøkingNB! FEILSØKING OG REPARASJONER MÅ KUN UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELLFEILDISPLAY VISERMULIG ÅRSAKKONTROLL / UTBEDRINGKjelen mangler styrestrømKjelen krever egen styrestrømKJEL ”død”Defekte styrestrømsikringer i kjelenKontroller styrestrømsikringer eventuelt skift.Temp 30.0 (80)°C TrinnS 0 ( 0)Kjel mangler eksternt startsignalKontroller eksternt styresignal fra SD-anlegg eller E-verkKJELEN LEGGER IKKE INN EFFEKTTemp 30.0 (80)°C TrinnE 0 ( 0)TempE 30.0 (20)°C Effekt 0kW