Title: +038=360.023-#####._09-360.023 Gold RXF-12 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
TurtallsregulertTrykkfall, tilluft 131 Pa Trykkfall, avtrekk 143 Pa Ekstra trykkfall pa avtrekkssiden (spjeld) for a sikkerstille riktig 0 Pa lekkasjeretningRenblasningsluftmengde, inkl. lekkasje 0,091 md/s Tilluftens terre temperaturvirkningsgrad(84,9% ved samme luftmengde) 849 % Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter 425 % Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer 0,0 % Arsenergivirkningsgrad, terre forhold 894 %Arsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetArsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. 845 % avkasttemperatur) -10,0 °C)Luftmengde EksterntrykkTilluft Avtrekk Uteluft Tilluft Avtrekk Avkast SFPe SFPvmi/s md/s kWI/(m3/s)kW/(m?/s)Tilluftsside, vinterLufttemperaturRelativ fuktighetVarmeeffektAvtrekksside, vinterLufttemperaturRelativ fuktighetUt20,014,0 °C30 100 %Side: 11724AHU Design9Teknisk spesifikasjon w