Title: 32 Varmeanlegg_funksjonsbeskrivelse.pdf
1. Varmeanlegg med membrankar og sikkerhetsventiler (lukket system) skal være utstyrt med manometer merket med MIN., MAKS. og blåsetrykk. Trykket varierer avhengig av temperaturen i anlegget, og det må etterfylles vann hvis trykket synker under MIN. (Ved min. temperatur skal trykket ligge rett over min. trykk og ved maks. temperatur ligge rett under maks. trykk). I tillegg bør ladetrykket på ekspansjonskaret (=min.trykk) sjekkes minst en gang pr. år. Dette gjøres når karet er koblet fra eller stengt ute fra anlegget på vannsiden, med en egnet trykkmåler på luftventilen.2. Sikkerhetsventilene skal ikke røres. 3. Med åpent ekspansjonskar på loftet kontrolleres vannstanden ved å åpne påfyllings-ventilen på kjelen og stenge når vannet kommer i overløpet fra karet. 4. Eventuelle lekkasjer på rør og kjel sjekkes og tettes.