Title: 2023 - Tungasletta 2 (NTNU) dok.pdf
En dør koblet av pumpe. • En dør defekt på alarmtidspunkt (lukker ikke som forutsatt). • Dør i første etg. mot Sør lukker ikke tilfredsstillende mot karm.Ellers så fikk vi tilbakemelding fra de som evakuerte fra Veterinærinstituttet om at belysningen i rømningsvei/trapperom B-blokk fra øvre etasjer og ned var dårlig opplyst. Vi måtte be noen av studentene om å trekke lengre opp mot sin møteplass da de ville ha vært til hinder for utrykningskjøretøy ved deres ankomst. Ellers ingen tilbakemeldinger om problemer med rømningsveier. Alternative rømningsveier ble benyttet. Heisene gikk til 1 etg og stoppet der. Godt lydnivå på varslingen inne i bygget, det var ingen kommentarer på svak lyd.