Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
corps étranger éventuellement présent.Vérifier que les branchements électriques sont bien serrés.Entretien supplémentaire • On accède facilement au boîtier électrique.L’inspection ou le remplacement des composants internes comme :motoventilateur, pile d’échange thermique, pompe d’écoulement condensation, micro-flottantes de sécurité, sonde pile, réchauffeur électrique (s’ils sont montés) demandent qu’on enlève la bassine de vidange de la condensation.Comment enlever le bac à condensats • Avant d’enlever le bac à condensats, protéger le sol à l’aide d’unebâche en plastique placée dessous l’unité intérieure, pour recueillir l’eau de condensation qui pourrait goutter.Enlever l’ensemble cadre-grille en dévissant les vis • Dévisser les 4 vis de fixation sur les cotés de la cuvette et enlever labassine de vidange de la condensation avec soin.