Title: +038=360.019-#####._06-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Min- och maxflöden Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handter- minalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.Korrektionsfaktorer KOK , dBLjudvägOmråde i diagram163Oktavband, nr/medelfrekvens, Hz2345678125250500 1000 2000 4000 8000StorlekMinflöde (vid luftflödesreglering)MaxflödeTill utlopps- kanal124294775781091211161117050m3/h 2700m3/s 0,75m3/h 20160m3/s 5,60Till inlopps- kanal*125061221011141612141015611Till aggregatets omgivning121592318303026284143424545504248Insättningsdämpning för filter och batterivärmeväxlare är ej inkluderad.18820210308 Reservation för ändringarGOLDLeverans och intransport GOLD SD 050 kan erhållas i höger- eller vänsterutförande, som endast fläktdel, som fläktdel och filterdel eller som fläktdel, filterdel och batterivärmeväxlardel.VänsterutförandeHögerutförande