Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Referanseplan 1.1 Skolelokaler - Skolebygninger 5.36.17 (EN 12464-1, 8.2011) Trafikkerte områder, ganger (Ra >80.00) Horisontal 131 lx 77 lx 0.58 0.48 0.00 m(>= 100 lx)(>= 0.40)Hovedoverflater m 1.9 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg) m 1.5 (Vegg) m 1.6 (Vegg)Em 41 lx 155 lx 113 lx 53 lx 74 lx 87 lx 87 lx(>= 30 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx)Uo 0.56 0.49 0.64 0.56 0.47 0.40 0.50(>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10)Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 183/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022182.080 Korrdor18.2 Sammendrag, 2.080 Korrdor18.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1m 1.7 (Vegg) m 1.8 (Vegg)108 lx 127 lx(>= 50 lx) (>= 50 lx)0.42 0.44Type Ant.\Prod.25 xLuzense Bestillingsnr. Armaturnavn Bestykning: 3229488 : LED Compact Soft 2 205mm DALI 3000K : 1 x 23.19 W / 2382 lm