Title: +038=360.000-LD051._05-Paragon Fan-coil Swegon - Produktdatablad.pdf
14VärmeDiagram 3 – Värmeeffekt Funktionen mellan värmeeffekten Pv (W), temperaturänd- ringen ∆Tv (K) och värmevattenflödet qv (l/s).Tryckfall Tryckfallet på vattensidan kan beräknas med formeln: ∆p = (q / kpv)2 där ∆p = Tryckfallet i vattenslingan (kPa)q = Vattenflöde (l/s), se Diagram 3kpv = Tryckfallskonstant utläses från tabell 9. För mer detaljerad tryckfallsberäkning används med fördel Swegons mjukvara ProSelect som finns att tillgå på www.swegon.com.Tabell 9. Tryckfall vattenNCHCHC CCOLängd775kpv Värme 0,0385kpv Värme 0,01899000,03720,018111000,03480,0171Tabell 10 – Värmekapacitet vid egenkonvektion130015000,03290,03110,01630,0156Längd5Värmeavgivning vid ∆Tmv [K ] (W) 30 20 10152535NC - Normalutförande HC CCO - Högkapacitetsutförande med CCO-ventil77590019224453738710412513716517220720825011002356961401882402941300236010515621227333815002363113171236307383