Title: +175=325.001_IO001_Drift _ Skötsel Parca G 700 LT.Produktinformasjon.pdf
h) Kontrollera att gasledningarna inte fungerar som jordanslutningar för elektrisk utrustning. Om pannan inte ska användas under en tid, stäng av tillförselkranen (kranarna).e) Kontrollera att bränsletillförselsystemet är dimensionerat för pannans högsta flödeshastighet och att den är utrustad med alla reglerings- och säkerhetsanordningar som krävs.Hålet i frontluckans isolering har 80 mm diameter som standard" Vid användning av större brännarrör måste installatören slipa upp hålet till större dimension,BruksanvisningParca G 700 LTOsby Parca ABMontering av oljebrännaren När brännare ingår i leveransen från oss får Ni en komplett enhet som är direkt anpassad för pannan. Satsen innehåller följande:ExempelMellanflänsBrännare, mellanfläns, packningar, skruvar, oljeslangar, oljemunstycke och komplett kopplad elledningssats på brännaren. Monteringsföljd: 1 2 3 4 5Mellanfläns med packning. Brännare med packning. 1/4" ledning för kylning av synglas. Oljeledningarna kopplas.