Title: 2023.09.18 Ventilasjon 360.02- i tekn. rom (10657055) Fosnagata 13 36770142.pdf
Servicerapport Ventilasjon 07.02 Ventilasjons rapportKunde (#10092254) EIENDOM NORDVEST I ASFirma Caverion Norge ASAdresse F13 Fosnagata 13 6509 Kristiansund NLeder Brevik Tore,Utførende tekniker (Tekniker) Tommy Utheim,KontaktpersonUtstyr 360.02, i tekn. rom (10657055)Adgang og tilkomst til anleggStatus | OKOpplysninger om anleggetType anlegg | VentilasjonInstallasjons år | 2009Plassering | Teknisk rom 6etgProdusent | Flakt WoodsModel | ECAA-09-14-1-3-080-1-1Serienr. | C-0519.5134-01121Visuell og mekanisk kontrollStatus | OKTemperatur målingerKommentarer: Akt setp kjøle 15,1, varme 17,1Temperatur inntak/ før varmegjenvinner (T1) | 14,9Temperatur tilluft | 16,9Temperatur avtrekk (T3) | 22,0Temperatur avkast | 21,9v20230310Ordrenummer 36770142Kontrakt nummer 40020481Besøksdato 18.09.2023 - 18.09.2023Servicerapport Ventilasjon1234| Side 1/3v20230310Kontroll av trykkfall og luftmengdeKommentarer: SP tilluft 340Pa, Avtrekk 150Pa