Title: +038=360.001-#####._05-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Installasjons- og vedlikeholdsanvisning.pdf
5.2 Fasefølgevakt GOLD RX/HC størrelse 040–080 er utstyrt med fasefølge- vakt for kompressorer. Fasefølgevakten er montert i strømskapet for RX/HC, se avsnitt 4 for strømskapets plassering. Ved feil fasefølge avgis alarm 70:12.Veksle mellom to faser på innkommende matekabel for å oppnå riktig fasefølge (rotasjonsretning).Koble kraftmating til RX/HC. • •Sett sikkerhetsbryteren i stillingen ON på RX/HC. Start GOLD RX/HC, se avsnitt 5.1.Lysdiode