Title: +038=744.004-UP001._02-UN 422 NOR-1270-STS Nødlysaggregat Nortek Produktblad.pdf
Om nätaggregatets spänning överskrider 14 V stängs batteriladdningen av för att undvika att batterierna förlorar vätska, börjar ”koka”, och i sin förlängning riskerar att explodera då vätgas (knallgas) frisläpps. Systemet i övrigt påverkas inte, utan det är endast batterierna som frånkopplas. När nätaggregatets spänning understiger 14 V kopplas åter batterierna till. Det är bara batteriladdningen som upphör, vid nätavbrott kopplas automatiskt batterier till för att driva lamporna.Vid uppstart genomförs en test av larmreläerna i systemet samt en batterikontroll:Indikeringsdiod blinkar snabbt samtidigt som de två larmutgångarna ger larm.Larmrelä efter larmrelä testas (två korta "klappljud" efter varandra från kretskortet, (relä för nätavbrott och relä för självdiagnos).Larmrelä efter larmrelä testas (två korta "klappljud" efter varandra från kretskortet, (relä för nätavbrott och relä för självdiagnos).Systemet går in i normalt driftläge med fast grönt sken på lysdiod.1314Underhåll