Title: 25-11-21 Hovedservice Ventilasjon Bytesteinen 1.pdf
Lukkingsfrist26.11.2021 14:44:41 - www.norik.no1 - Bør utbedres1 - Bør utbedres3/5AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Ventilasjon 36.03 , KontorID: 70885Strømtrekk for avtrekksvifte er ikke i orden.TiltakStrømtrekk for avtrekksvifte må utbedres.LukkingsfristID: 70886Strømtrekk for tilluftsvifte er ikke i orden.TiltakStrømtrekk for tilluftsvifte må utbedres.LukkingsfristID: 70887Temperaturmålinger av ventilasjonsanlegget var ikke tilfredsstillende.TiltakDet må gjøres utbedringer av ventilasjonsanlegget for å få tilfredsstillende temperaturer. Lukkingsfrist26.11.2021 14:44:41 - www.norik.no4/5KontrolldokumentasjonBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Ventilasjon 36.03 , KontorProsedyreEr utstyr uten synlige tegn på varmegang?Er det god orden og godt renhold i ventilasjonsrom?Avvik ID: 70883Er ventilasjonsanlegget fri for tildekninger?Er ventilasjonsanlegget fri for synlige skader?Er aggregat rengjort?Er tilluftsvifte ok?Er avtrekksvifte ok?