Title: +175=360.001_IV001_INNREGULERING, FUNKSJONS TESTING, PROTOKOL MM.Produktinformasjon.pdf
kanal A kanal B üXn-001 LaOGI2L Alle.l8üt1810SREGIRegtlatorSkal romtemp. Mintilluftsùemp.+21 "c +15 0cSkal-frostalarm Skal-min returVB Øke retur VB natt+7 0c +12 "c +10 "cÀVD: OSLO Oluf Onsumsrm. 9 0680 Oslo Tlf: 22087400 Fax: 2208'7 40I fornavn@bsteknikk. noForetaksnummer 840 530 ?52 mvaÀ\¡D. Dranr¡nen Hoffgaardsqt.22 3002 Drammen Tlf: 32828004 Fax: 32828005fornavnGbsteknikk. no(aaaaaBYGOAUTOMATISERINOØSTVENT A/S Postboks 6 I 55 Etterstad 0602 Oslo Fax.: 64860495Dato: 16.12.2002Deres ref.: Torger BrekkeVårt Onr: C_207I_01 Utført av: Ståle AlbjerkAnlegg: DØLHLI ALDERS Oc SYKEHJEM Utført: l3ll2-02Garantien gielder I år fra: l3/12_OzIGANGKJØRINGSRAPPORTKOMMENTARER:Kjølingen var ikke ferdig montert/koblet,signalene ut fra skapet ble sjekket og funnet i orden, 8Tl var ikke ferdig koblet,på grunn av dette har vi ikke målt effekten på ettervarme batteri til bassengrom.SMVl og 8MV2 var koblet feil,dette ble rettet opp av oss.