Title: +038=360.019-#####._06-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
007255-29145A45StorlekL1L2BHADEFGIJØ00712142049995542,574988711621050164497,5271400Inspektionsutrymme 1000 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet.Elanslutning 1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AMärkdata per fläkt Motoraxeleffekt 0,8 kW alt. 1,15 kW, motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz161Dimensionering, installation, mått och viktGOLD SD, storlek 007, delat utförandeLuftflöde, m3/h90Fläkta P,g n n k ö s k c y r t lia t o T341Eff.-var. 12Ef f.-var. 2SFPv=1,251,000,75Lw,tot70dB758085a P, t s u l r ö f s k c y r t l a t o Tr i vr m ex l ae P M 1 5 0 % ( F 7 ) ePM10 60% (M5)Luftflöde, m3/sUndre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering.Aggregat utan batterivärmeväxlare motsvarar krav enligt Ecodesign 2016/2018. Aggregat med batterivärmeväxlare motsvarar krav enligt Ecodesign 2018 om medelvärde av tillufts- och frånluftsflöde ej överstiger 0,62 m3/s.