Title: +039=310.001-UB001._01-FDV-dokumentasjon - Hansgrohe AS - VA_VVS 4242359 - Talis E 110 servantarmatur uten bunnventil.pdf
Ledningene og armaturen skal monteres, spyles og sjekkes iht. de gyldige normer.Gjeldende retningslinjer for rarleggerarbeid i de enkelte land skal falges.Utlapsventilen skal kun brukes pa forskriftsmessig mate. Feste av andre gjenstander, som f.eks. en halvsayle, til utlapsventilen er ikke fillatt.Ved problemer med gjennomstremningsvannvarmer, eller nér man gnsker en starre vanngjennomstram- ning, kan EcoSmart® (gjennomstramningsbegrenser) fiernes. Den sitter bak luftdysene.Tekniske data Armatur er standardmessig utstyrt med EcoSmart® (gjennomstremningsbegrenser)Driftstrykk maks. 1 MPaAnbefalt driftstrykk: 0,10,5 MPaPravetrykk 1,6 MPa(1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Varmtvannstemperatur maks. 70°C Anbefalt temperatur for varmt vann 65°Cmaks. 70°C / 4 minTermisk desinfisering:Produktet er utelukkende designet for drikkevann! Symbolbeskrivelse ( Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre!@ Justering (se side 36)