Title: +038=54.000-NI009._11-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet  Pareto  9 etg. - Sluttrapport.pdf
Utløst brannLysUtløst brannHeiser DM 1 (2stk.)Utløst brannVentilasjonssystem 360.009Utløst brannVentilasjonssystem 360.019Utløst brannVentilasjonssystem 360.028Utløst brannTrykksettingsvifte trappeløp DM 3Utløst brannSolavskjermingLøse manuelt ut brann /røyk plassert i tilluft. Løse manuelt ut brann /røyk plassert i tilluft.Ventilasjonsaggregat 360.009 - RøykdetektorVentilasjonsaggregat 360.019 - RøykdetektorLøse manuelt ut brann /røyk plassert i tilluft.Ventilasjonsaggregat 360.028 - RøykdetektorFullskalatestObjektBrannalarmsentral Manuell melder 08035Branndetektor med flashDører med automatikk i rømingsveiDører med holdemagnetLysHeisRøykdetektor ….Røykdetektor ….Røykdetektor ….Trykksettingsvifte 365.009.Solavskjerming=360.019-RY401 (tilluft)=360.019-RY401 (tilluft)=360.028-RY401 (tilluft)ReaksjonVisning av alarm med angivlese av sone på betjeningspanel og sentral. Test av manuell melder. Blink og hørbar lyd