Title: FDV Simployer.pdf
3 stk 3 stkAvtrekkFilter type ePM10 60% (M5) 592x592x520-10 ePM10 60% (M5) 592x287x520-103 stk 3 stk12.04.2021 11:02:099/9Dokumentet og innholdet er internt. Overlevering til tredjemann eller utnyttelse av innhold er forbudt. Caverion Norge AS, Ole Deviksvei 10, 0666 Oslo, org. NO959069743MVA Foretaksregisteret.13AggregatGOLD 40 FRXTeknisk Data14AHU Design Teknisk spesikasjonDato: 15.07.2021 22 / 1.0.20210630.1120626 Aggregat ID: AD- 10000961343Objekt: Tilbudsforespørsel Aggregat (1060889) Aggregatnavn: GOLD-40 - +/- 11000 m3/h - Design dataGOLD F RX Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeGOLD-40 - +/- 11000 m3/hDimensjonerende dataAggregatstørrelse040Ludensitet1,200 kg/m³Tillusmengde11 000 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal50 PaTilluskanal150 PaAvtrekkslumengde11 000 m³/hStatisk trykkfallAvtrekkskanal150 PaAvkastkanal50 PaKlimatdataTrondheim, NorwayDimensjonerende utetemperatur, sommer23,8 °CDimensjonerende lufuktighet, sommer