Title: 33 Sprinkleranlegg_Funksjonsbeskrivelse.pdf
Rørnett for sprinkleranlegget er vannfylt. Ved utløsning av ett eller flere sprinklerhoder vil en klaff i sprinklerventilen åpne og vann strømmer ut av utløste sprinklerhoder og ut av alarmutgang opp til dobbelt sett trykkbrytere.For å unngå uønskede falske alarmer ved eventuelle trykkvariasjoner i vanntilførsel, er det på ventil 1 montert forsinkelseskammer på sprinklerventilens alarmledning (våt). Først når forsinkelseskammer er fylt vil det bygge seg opp trykk i alarmledning og trykkbrytere vil aktivere alarm på utløst sprinklerkurs.Ved avstengning av vanntilførsel vil alarmsystemet dreneres automatisk.Klaff i sprinklerventil samt tilbakeslagsventil på bypass vil sørge for at høyeste vanntilførselstrykk vil holde seg på anleggsiden. Dette for å gi en god tetting av alarmutgang ved normaldrift.Vanninnlegg Det er DN100 vanninnlegg. Se kapasitetskurve under.KAPASITETSKURVE