Title: 10 EX Gipsmørtel - Montasjeanvisning.pdf
PLAST TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 60 U/C (E 120)≥ 100MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 1200 x 2400mmEX Gipsmørtel dybde ≥ 100mmProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bred mot underkant dekkePE, ABS & SAN+PVC rør ≤ Ø110mm med veggtykkelse 2.7-10.0mmKabler ≤ Ø14mm i bunt ≤ Ø90mmSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 180 C/U (E 180)≥ 100MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 1200 x 2400mmEX Gipsmørtel dybde ≥ 50mm50mm støpeplate av steinull ≥ 150kg/m3Stålrør ≤ Ø16mmSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/U (E 180)≥ 150MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 1200 x 2400mmStålrør ≤ Ø63.5mmEX Gipsmørtel dybde ≥ 150mmMontasjeanvisning iht. ETA 21/0071www.protecta.noPolyseam AS Tlfl.: 3330 6700 4 (23) 2020 8 25Detaljtegninger Protecta® EX GipsmørtelISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 180 C/U (E 180)≥ 100MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 1200 x 2400mmStålrør ≤ Ø40mm13mm tykk gjennomgående elastomerisk eller fenolisk isolasjonEX Gipsmørtel dybde ≥ 100mm