Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Automatisk sprinkleranlegg er historisk sett ett av de eldste brannsikringstiltak som finnes. Dette gjør at det finnes svært mye dokumentasjon på påliteligheten og effekten til systemet. Sprinkleranlegget etableres primært som en følge av verdisikkerhet for bygget (pga. areal), og påliteligheten settes konservativt til 95 % [23]. Det gjøres oppmerksom på at dette er sannsynligheten for at sprinkler- anlegget kontrollerer brannen. Sannsynligheten for at sprinkleranlegget slokker brannen er lavere.Automatiske sprinkleranlegg oppført i henhold til NS 12845 er dimensjonert for å kontrollere brannutviklingen. Dimensjoneringskriteriet er ikke at alle påregnelige branntilløp skal slukkes, selv om dette ofte skjer i praksis. Brann begrenses til startbrannrommet (selv om det ikke er egen branncelle), den vil ikke nå overtenningsfase og vil med stor sannsynligvis begrense branngulvarealet til mindre enn 20 m2, oftest mindre enn 10 m2 [23].Pålitelighet sprinkleranlegg: 95 %