Title: 10 FR Trekker'n - Montasjeanvisning.pdf
KABLER BRANNMOTSTAND EI 120 (E 180)≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset lengde og 1200mm høyde2 lag 60mm Protecta FR Brannplate 2-SFR Trekker‘n Diameter 90mm Lengde ≥ 250mmKabler ≤ Ø21mm i bunt ≤ Ø80mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med Protecta FR Akryl på begge siderPLASTRØR OG TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 240 U/C (E240)≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGERDiameter på utsparing er samme som ytre diameter på Trekker’nPlastrør ≤ Ø32mm i bunt; tom eller med Kabler ≤ Ø21mm i bunterFR Trekker‘n Diameter ≤ 110mm Lengde ≥ 250mmMontasjeanvisning iht.ETA 21/0043www.protecta.noPolyseam AS Tlf.: 3330 6700 6 (12) 2020 10 15Detaljtegninger Protecta® FR Trekker'nPLASTRØR OG TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 240 U/C (E 240)≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 300x300mmSteinull bakdytt dybde ≥ 25mm på begge siderFR Trekker‘n Diameter ≤ 110mm Lengde ≥ 250mmProtecta FR Akryl dybde ≥ 15mm på begge sider