Title: +038=360.001-#####._05-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Installasjons- og vedlikeholdsanvisning.pdf
Koble kraftmating til RX/HC. • •Sett sikkerhetsbryteren i stillingen ON på RX/HC. Start GOLD RX/HC, se avsnitt 5.1.LysdiodeLysdiode lyser = fasefølge korrekt. Lysdiode blinker = feilindikering.6. ALARM Beskrivelse av alarmer finnes i GOLD manual for alarmer og informasjonsmeldinger.www.swegon.com137. VEDLIKEHOLDOBS!7.1 Rengjøring Innvendig rengjøring av maskinen utføres ved behov, med støvsuger og en fuktig klut. Kontroll bør foretas minst to ganger per år.Påfylling av kjølemedium skal foretas iht. kjølemediepro- dusentens anbefalinger.Unngå direkte hudkontakt med kjølemedium og smøre- olje.7.2 Håndtering av kjølemedium Benyttet kjølemedium er R410A.Bruk tettsittende vernebriller, beskyttelseshansker og dekkende arbeidstøy.Ved levering er kjølemediekretsen ferdigfylt.Sørg for ventilasjon/ punktutsuging.Ved kontakt med øyneneAdvarselSkyll øyet med øyevann (ev. lunkent vann) i 20 minutter. Oppsøk lege.