Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16.pdf
NEK 400:2014400 V TN-SSørumsandvegen 931921 SØRUMSANDVer.5.5.06Side11(25)Tel: 63825575Dato.29.04.2015av42BeregningsresultaterKurs nr.F14Kombinert vernIk [kA]cos phiî [kA]Kabel t=k²S²/I² [s]t utkobling [s]Ik3p max7,3000,8010,7160,2710,010Ik3p max ende4,1730,916,0270,8290,010Ik3p min2,9740,954,2901,6330,010Ik2p max6,3210,809,2780,3610,010Ik2p max ende3,6140,915,2201,1060,010Ik2p min2,5760,953,7162,1760,010Ik1p max3,5000,805,1381,1790,010Ik1p max ende2,0430,912,9513,4600,010Ik1p min1,7190,962,4804,8870,011Ij max3,4990,805,1360,4160,010Ij max ende1,7720,942,5571,6210,011Ij min1,4430,982,0822,4440,013@ = Vernet tilfredsstiller ikke alle krav i forskrift/norm # = Ikke forskriftsstridig, men vær oppmerksom på løsningen