Title: Akkreditert kontroll.pdf
| Montert i begge fyrrom og magnetventil pd hovedrgr P 7 17.8 | Elektrisk utstyr i Ex klassifisert omrade 15.8-9 | Fordamper P 17.9 |Ryddighet rundt beholdere og i Meget ryddig P oppstillingsrom for apparater og utstyr TESTER UTF@RT PA ANLEGGET 18 TESTING 18.1 | Trykkprgving av tank / Revisjon pé tank Trykktestet 2013/ Revisjon 2023 P 18.2 |Tetthetsprgving/lekkasjekontroll pé tank (9.3 Utfgrt 20.03.13 PAS Miljoutvikling, Hestmarka, 7800 Namsos ~ *74 27 44 99 www.miljoutvikling.no(] ] MiljOutviHing RAPPORT AKKREDITERT KONTROLL OG SYSTEMASTISK TILSTANDSKONTROLL Rapport nr. :0039-4861 Side7av7SIEKKPUNKT KOMMENTAR / TILTAK Tetthetsprgving/lekkasjekontroll pa 9.3 Utfgrt 20.03.13 P rgropplegg 18.4 |Forbrenningsanalyse Kontrollgr utfgrte ikke forbrenningsanalyse. Skulle vaert levert |F dokumentasjon av firma som innregulerte brennerne. 18.5 |Korrosjonsbeskyttelse N 18.4 | Maleinstrument benyttet (nr.) Manometer: 32158 / 02.05.14 PNeste kalibrering (dato)