Title: 36 RIA (NO0502).pdf.pdf
Friareal RIA-4RIA-4 Dim. 315 400 500 630 800 1000 1250Anslutningsareal (m2) 0,078 0,126 0,196 0,312 0,503 0,785 1,227Nettoareal (m2) 0,028 0,054 0,093 0,154 0,269 0,437 0,694Tabell 4Jan Iver Bartnes403.02.16Figur 5, RIA -4 med pynteflensFigur 6, RIA -4 uten pynteflensRegnutskillingsgrad RIARIADiagram 5 viser utskillingsgrad av regn, målt etter NS EN 13030:2001. Tilsvarende AMCA 500-L-07Effektivitet vannutskilling RIA120100h / l80e d g n e m n n a V60402000,01,0 Brutto hastighet over ristareal m/s2,03,0Vannmengde l/hEffektivitet (%)Inntrengt l/hDiagram 7MONTERINGFor montering uten innmuringsramme må utsparingen være minimum: B x H . Skal montasjeramma innpusses etter støp må utsparingen være: B +60 x H +60 mm. Ved innstøping må montasjeramma avstives. I værharde strøk anbefales maks 2 m/s beregnet på brutto ristareal for RIA inntak. Det anbefales å tette mellom vegg og overkant rist, slik at regnvann langs fasaden ikke trenger inn i risten.A