Title: DriftsinstruksMB35-150kW0820.pdf
Trinnstyring/effektstyring 0 - 10 V, eventuelt 10 – 0 V Kjelens effekt kan styres med eksternt signal 0 -10V. Effekten kan dog bare styres på hele effekt- trinn. 0 V = 0 trinn, 10 V = alle trinn (7). Tilkoblingen gjøres på klemme 29(+) og 30(-). Inngang-en må gjøres aktiv i servicemenyen. I «Effekt IN» menyen stilles denne i ON ved å trykke 2 ganger på «+» knappen. Trykk så «E» knappen for å lagre ny verdi.NB! Ønskes signalet invertert, dvs. 0 V = alle trinn og 10 V = 0 trinn, gjøres dette ved å trykke 3 ganger på «+» knappen. Trykk deretter «E» knappen for å lagre ny verdi.Effekt IN ON