Title: Gjenstående oppgaver Fullskalatester ITB.xlsx
integrasjonstestskjema for 365.008. Kabling gjenstår. Avhengighet mot Bramo. Antatt klar om ca 2 uker. 18.2.22. Integrert test av klimastyring før fullskalatest. Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkert Mc Kinsey plan 5 Plan 05, akse 8-16 (McKinsey ) Gjenstående punkter etter utbedring av avvik fra forrige test. Signal mellom slukkeanlegg kjøkken og brannalarmanlegg Mangler i integrasjonstest på 360.013 som må utbedres. Mangler testskjema på 360.021/022 og alle elektrosystemer. 2022-02-02 00:00:00 Klar for test Frode oppdaterer testskjemaer Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet EVO_SOMA Plan 01 (EVO / SOMA) Gjenstående punkter etter utbedring av avvik fra forrige test. Montere branndetektorer med blink og hørbar lyd i ny og gammel del + garderober. Mangler i integrasjonstest for 360.015. 2022-02-02 00:00:00 Klar for test Frode oppdaterer testskjemaer 20201116 - Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet Glastad Plan 01, akse 11-16 (GLASTAD) Gjenstående punkter