Title: 441 KURSOPPLEGG FOR LYS OG STIKK.DOC
441 KURSOPPLEGG FOR LYS OG STIKKHenvisningSe plantegninger og fordelingsskjema.BeskrivelseInstallasjonen er i hovedsak utfør som skjult anlegg med overgang til åpent kabelanlegg over himling. PN i rør og PR-kabel i åpen forlegning på kabelbroer/stiger over himling og i installasjonskanaler.Lysanlegget er styrt av BUS-system med bevegelsesdetektorer og overstyring via SD-anlegget.Jordleder er ført frem til samtlige punkter.For nøyaktig plassering av armaturer i tak og nedforede himlinger, erdet vist til himlingsplaner.Jording ihht. NEK 400Drift og vedlikeholdFeilsøkingVed feil på armatur som ikke skyldes defekt lyskilde eller tenner, gjøres følgende målinger:Kontrollér om det er spenning på armaturen.Dersom det er spenning frem, finnes feilen i armaturen og den må skiftes eller repareres.Dersom det ikke er spenning på armaturen, kontrolleres kontaktor/hjelperele i fordeling, sikring kontrolleres og det måles på rekkeklemmer om spenning er tilstede.