Title: +135.01=370.001-OE401T_03-320 Datablad Energimåler UH50.._1.PDF
Insvetsningsmuff med dykrörMonteringsläge som kylmätare14 / 30Siemens Building Technologiesbeaktas). Givarens ände måste alltid förlängas minst till rörets centrum. Temperaturgivare och kopplingar måste plomberas som skydd för obehörigt ingrepp. Vid övertryck måste kavitation i hela mätområdet undvikas, vilket betyder minst 1 bar vid qp och ca 2 bar vid qs (vid 80°C).Kalibreringsplomber får endast avlägsnas av behörig personal för serviceändamål.Exempel på montering med kulventil (rekommenderas upp till ansl. DN 25)Exempel på montering med dykrör (rekommenderas vid ansl. över DN 25)