Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
Ciąć rurki i usuwać ostre krawędzie, uważając, aby do układu nie dostał się pył ani opiłki metalu. Aby nie dopuścić do nadmiernego ściśnięcia rurek, do ich cięcia należy używać przecinarki do rur (nie wolno używać piły) oraz giętarki dopasowanej do średnicy rurki. Firma TECUMSEH zaleca stosowanie twardych połączeń lutowanych, a nie połączeń gwintowych, aby ograniczyć prawdopodobieństwo wystę- powania wycieków po pewnym czasie.Zabezpieczyćizolację elektryczną ściennych uchwytów montażowych. Zaleca się zamontowanie koryta kablowego zgodnego normą NF C15-100 we Francji lub normami prawnymi obowiązującymi w danym kraju (IEC 60204/ IEC 60335) innego niż dla obiegu chłodniczego. - Chronić obudowę podczas lutowania orurowania.Informacje dotyczące połączeń chłodniczych zawiera załącznik 1■ 3.8. Połączenia elektryczneOkablowanie należy podłączać, gdy urządzenie jest wyłączone. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek