Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Protecta Rørstruper 2 lag 50mm bredde på begge siderKobberrør ≤ Ø54mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.KOBBER & STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 30 C/C (E 60)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 1200mm bredde og 600mm høyde1 lag 50mm FR Brannplate 2-SInnrammet utsparing med 2 lag 12.5mm gipsplater (ikke nødvendig i mur- og betong vegger)Protecta Rørmansjett ≤ Ø110mm og 50mm høy, på begge sider, festet med 50mm spiral-skruer