Title: firesafe_akryl_fugemasse_gjennomforinger_5_juli_2016_.pdf
Fugedybde Akryl 1Bakdytt tykkelse ≥ 90 mm 2≥ 10 mmKlasse A1 iht. NS-EN 13501-1 (steinull, keramisk ull,…), smeltepunkt ≥ 1000 °CTetthet/densitet på bakdytt 2≥ 40 kg/m³. 80 mm tykkelse.3Fugebevegelighet i % 17,51Detalj C/D2FUGER / BRANNMOTSTAND (EI)EIDetalj D Lineær fugetetning i mur- eller betong- vegg med ikke-brennbar bakdytt. Ensidig. EI 1203Ensidig fuging med 10 mm FIRESAFE Akryl fugemasse utenpå bakdytt (90 mm). Detalj C: (horisontal fugetetning i vertikal bærende konstruksjon). Fugebredde ≥ 5 ≤ 100Ensidig fuging med 10 mm FIRESAFE Akryl fugemasse utenpå bakdytt (90 mm). Detalj D: (vertikal fugetetning i vegg, mot gulv, himling eller tak). Fugebredde ≥ 5 ≤ 100EI 120EI 120Detalj D11Veggtykkelse 3≥ 100 mm22Tetthet mur- eller betongvegg 3≥ 450 kg/m³33Fugebredde Akryl 1≥5 ≤ 50 mmDetalj D Lineær fugetetning i murte veggkonstruksjoner med brennbar bakdytt. Ensidig. EI 90Fugedybde Akryl 1Bakdytt tykkelse ≥ 80 mm 2≥ 20 mm