Title: +038=360.019-#####._06-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
g n n k ö s k c y r t lia t o T31Eff.-var. 1Eff.-vaFläktr. 2 SFPv=1,2521,000,75Lw,tot70dB75808590a P, t s u l r ö f s k c y r t l a t o TB a tt e riv ä r me v ä xla r e( F 7 )e P M 1 5 0 % ePM10 60% (M5)Luftflöde, m3/sUndre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering.Aggregat utan batterivärmeväxlare, effektvariant 2, motsvarar krav enligt Ecodesign 2016/2018 om medelvärde av tillufts- och frånluftsflöde ej överstiger 1,61 m3/s (2016) resp. 1,53 m3/s (2018). Aggregat med batterivärmeväxlare, effektvariant 2, motsvarar krav enligt Ecodesign 2016/2018 om medelvärde av tillufts- och frånluftsflöde ej överstiger 1,43 m3/s (2016) resp. 1,27 m3/s (2018).Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.Tillåtet driftsområde vid nedreglering. Undre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering, se svart streckad linje i diagram. Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).