Title: +038=335.001-NT006._04-MxGo-3001 Betjeningsveiledning.pdf
SLUKKING FORESTÅENDERødViser med blink, at slukking er forestående, og skifter til konstant lys, når slukning er udløstSLUKNING UDLØSTRødViser at slukning er udløst og at sentralen har registreret flow av slukningsgasSLUKKING TILBAGEHOLDTGulViser at nedtælling til den forestående slukking midlertidig er stoppetSLUKKING STOPPETGulViser at den forestående slukking er blevet avbrudtSLUKKING UDKOBLET GulViser at signalet til slukking av slukningsgas er blevet udkoblet. Slukking finder ikke sted, selv om en brandalarm detekteres eller et manuell utløser aktiveresFEJLGulViser at der er detekteret en fejl i udløsekredsløbet. Brandalarm status fejl tændes ogsåSLUKKINGSTRYKK UDKOBLETGulViser at en eller flere manuell utløser er udkobletVENTIL LUKKETGulViser at en ventil er lukket, så slukningsgas ikke kan passere ved en slukking.KUN MANUEL SLUKKINGGulViser at kun manuell utløser kan iværksætte slukkingAUTOMATISK + MANUELGul