Title: +038=360.019-#####._06-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Min- och maxflöden Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handter- minalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.Korrektionsfaktorer KOK , dBLjudvägOmråde i diagram163Oktavband, nr/medelfrekvens, Hz2345678125250500 1000 2000 4000 8000StorlekMinflöde (vid luftflödesreglering)MaxflödeTill utlopps- kanal124294775781091211161117025m3/h 1080m3/s 0,30m3/h 10080m3/s 2,80Till inlopps- kanal*125061221011141612141015611Till aggregatets omgivning121592318303026284143424545504248Insättningsdämpning för filter och batterivärmeväxlare är ej inkluderad.18020210308 Reservation för ändringarGOLDVänsterutförandeHögerutförandeFläktFläkt + FilterFläkt + Filter + Batte- rivärmeväxlare frånluft.Fläkt + Filter + Batterivärmeväxlare tilluft.B: Fläktutlopp uppåt anges vid beställning (ej utomhus).Uteluft