Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
■ 2.1. Маркировка ряда WINTSYS®См. приложение 1■ 2.2. Устройство защиты Все агрегаты поставляются с выключателем-разъедини- телем, оснащённым ручкой, блокирующейся в положе- нии ON или OFF, и регулируемым реле высокого и низкого давления с ручным или автоматическим сбросом параметров (до заводских настроек). Выбор режима сброса осуществляется с помощью переключателя (см. приложение 7). Отключающая способность реле давления составляет 16 A.■ 2.3. Холодильные схемыСм. приложение 23 - МОНТАЖрекомендуетсяиспользоватьспециальные Иногда прокладки из шумопоглощающих материалов или вибро- изолирующие прокладки (в комплект поставки не входят) между агрегатом и его опорой, а также между опорой и стеной или основанием. В этих случаях следует руковод- ствоваться рекомендациями их производителей по подбору и установке. Компания TECUMSEH не несёт ответ- ственности за выбор виброизолирующих прокладок или их характеристики.