Title: +135.01=370.001-JP501T_02-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Ved bruk av den medfølgende Wilo-differansetrykkgiveren, må disse innstillingene beholdes!Endringer er kun nødvendig ved bruk av andre differansetrykk- givere.Ved høy omgivelsestemperatur kan man redusere den termiske belastningen på elektronikkmodulen ved å senke koblingsfrekvensen (menyen <4.1.2.0>).LES DETTE: Omkobling/endring må bare foretas mens pumpen er i stillstand (motoren dreier ikke). Koblingsfrekvensen kan endres via menyen, CAN-bussen eller via IR-Stick. En lavere koblingsfrekvens fører til mer støy.Hvis menyen <5.7.2.0> "Trykkverdikorrektur" ikke er vises på displayet for en pumpe, dreier det seg om en pumpevariant hvor følgende funk- sjoner ikke er tilgjengelige:Trykkverdikorrektur (menyen <5.7.2.0>) • Til- og frakobling med optimert virkningsgrad ved dobbeltpumpe • GjennomstrømningstendensvisningFARE! Risiko for fatal skade! Usakkyndig installasjon og elektrisk forbindelse kan være livsfarlig.