Title: Sluttkontroll - Underfordeling 1.1.pdf
SLUTTKONTROLLOrdrenr. : 5743Fordeling: «/Z2%./m orum Elektriske AS{ lkmin: 2, Registrert El-Installatpr Systemspenning: “/4o” lkmax: WF\% Kursnr. | Vern/kar. Kabel Jordfeilbryter test Kontinuitet _mo_mmao:maonmﬁm:nJ IKmin Malt Spenning w*mm\mmmm*mxxm*s_mﬂ > 29 =/ <2 227 4 L) =7 272 23% 2 273 >/ < 2 3¢ 23 M =20 >/ e 23/ Ry, 57 =/ 27 | 232 cZ | 23 X »2/ 23¢ A ~ A >/ RS L3 </l 4 oy EY, 3% | 927 2 M a3 0,27 =7 275 [ 2% cr<7z3 & 26 - a, )/ =/ _RS 23 = i, — 2 4 8. 2% =/ 26T 209 — s — 3 0,27 > 35/ | 2 3% R — — | _ Jordelektrode type og utfgrelse @mqmmsmmBOHmﬁmzm malt: | VN ?o<mmm0qa_mmmq. type og utfgrelse Kontinuitet malt: s A Hovedutjevningsforbindelse Kontinuitet malt: i Tilleggsutjevningsforbindelse Kontinuitet malt: RCD Uc (Indikasjon p3 overgangsmotstand til jord = Dato/Sted: \Qxx —/EMontgr: &&\Sgrum Elektriske AS Sgrumsandvegen 92, 1920 Sgrumsand TIf: 63 82 55 75, Fax: 63 82 55 76 www.sorum-elektriske.no