Title: 01 - Brannkonsept, Ahlsell - Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
Ventilasjonsrom som kun forsyner en branncelle, kan inngå i branncellen. EI 60 [B 60]5 Klassekrav til dørerGenerelt: EI₂ 60-Sa [B 60]8 SjakterBranndør i seksjoneringsvegg: EI₂ 120-CSa [A 120 S] Eventuelle sjakter må utføres som egne brannceller eller branntettes der de går gjennom etasjeskiller med brannmotstand.Sjakter som er åpne over flere plan skal ha inspeksjonsluker i topp og bunn. Luker skal ikke svekke konstruksjonens brannmotstand, og må ha klasse Sa.5.9§ 11-9 Materialer og produkters egenskaper ved brann2 Overflate i branncelleYtelseskrav B-s1,d0 [In 1]som ikke er rømningsvei med areal over 200 m2Kledning i branncelleK₂10 B-s1,d0 [K1]som ikke er rømningsvei med areal over 200 m24 Overflate i sjakter ogB-s1,d0 [In 1]hulromKledning i sjakter ogK₂10 A2-s1,d0 [K1-A]hulromWWW.FIRESAFE.NOKommentarer og referanser