Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
72:12 HC TRYKKUTJEVNING AV LAVTRYKK KRETS 1 HC trykkutjevning lavtrykk krets 1 har løst ut.A010 s172:13 HC TRYKKUTJEVNING AV HØYTRYKK KRETS 1 HC trykkutjevning høytrykk krets 1 har løst ut.A010 s172:14 HC LAVTRYKK KRETS 1 UNDER ALARMGRENSEA010 s1HC lavtrykk krets 1 understiger innstilt alarmgrense.74:1 HC HØYTRYKKSVAKT KRETS 2 UTLØSTA010 s1Alarm for høytrykksvakt HC krets 2 har løst ut. 74:2 HC HØYTRYKK KRETS 2 OVER ALARMGRENSE Alarm for høytrykk HC krets 2 har løst ut.A010 s174:3 HC TERMOKONTAKT KRETS 2 UTLØSTA010 s1Alarm for termokontakt HC krets 2 har løst ut.74:4 HC VARMGASSTEMPERATUR KRETS 2 OVER ALARMGRENSE Alarm for varmgasstemperatur HC krets 2 har løst ut. 74:5 HC VARMGASSTEMPERATURGIVER KRETS 2 DEFEKTAA0010 s10 s11Varmgasstemperaturgiver HC er defekt eller ikke tilkoblet.74:6 HC HØYTRYKKSGIVER KRETS 2 DEFEKTA010 s1Høytrykksgiver HC krets 2 er defekt eller ikke tilkoblet.