Title: V20-08-01 VVS-anlegg plan 8 - DM1.pdf
1200x500 UK=-1892360.0271200x500 UK=303Plan 0828.17 mNed 360.021: ø500LD018T Maks:220 m³/h Kjøling: 670 W 0.053 L/s Varme: 395 W 0.010 L/sLD018T Maks:220 m³/h Kjøling: 670 W 0.053 L/s Varme: 395 W 0.010 L/s1112Opp 500x750Snitt 4LD018T Q: 140 m³/h Varme: 635 W 0.015 L/s+08 = 320.102 - OE 083 0.088 L/sSkap tørroppleggWISE director (trådløs router)Opp DN 65+08 = 370.101 - OE 083 0.292 L/s320.102: 54 mm 320.102: 54 mmVinkellydfelle på tilluft tilpasses1200x500 UK=-1892Ned 370.101: DN 10035 mm +c 3520 35 mm +c 3520Hovedtrapp 1 8-308Opp DN 100EL/Tele 8-505.2-s360.021: ø500 UK=2011Teknisk rom 8-518-s1100x320 UK=3260STAP/STAD DN 2522 mm +c 3435Trykkavl. 8-505.3-s320.102: 18 mm +c 3520Motorisert åpne/lukke-spjeld 700x1200. Normalt stengt. Åpner på detektert røyk i sluseOpp 360.021: ø500 UK=2761ST009T-125-160 80 m³/hSF002T-125Opp 900x500