Title: SANITÆRUTSTYRSmartline rør.pdf
når vann renner i en vertikal ledning, settes rørledningen i vibrasjoner. Lyden brer segradielt gjennom røret til luften, men forplanter seg også i lengderetningen langs røret.Hos plastrør er lydspredning p.g.a. vibrasjoner mest vanlig. For å tilfredsstille nasjonalekrav til grenseverdier for lydnivå, anbefales å installere røropplegget slik at hurtigehastighetsreduksjoner unngås, samt at rør og deler klamres i samsvar med våreanbefalinger beskrevet i pkt. 2.4, gjerne med gummibelagte klammer. I overgangmellom vertikal og horisontal ledning skal det benyttes to 45° bend eller tre 30° bend.Lyd fra rørledningene kan reduseres ytterligere ved bruk av mineralull og/ellergipsplater.5. Innstøpte ledningerInnstøping av rør er uønsket, men påkrevet i flere situasjoner. Maksimum enkeltrørlengde for innstøpte rørledninger av PP i bygninger skal være tre meter.Pipelife Norge AS anbefaler at S 16 rør og rørdeler blir brukt ved innstøping av