Title: +038=30.001-NI002._03-370.000 Forenklet DV instruks Kjøling - DrM.pdf
DV INSTRUKS Dronning Mauds gate 1-3370.000 KjøleanleggGenerelt Kjøleanlegget består av 7 stk. hovedkurser;- - - - - -370.000 (brønnpark) – 100kW. 370.001 (hovedkurs isvann) – 600kW. 370.002 (dumpekrets / tørrkjølekrets) – 780kW. 370.101 (kombibafler) – 425 kW. 370.102 (prosesskjøling) – 40kW. 370.103 (datakjøling Pareto) – 20kW. 370.104 (ventilasjon) – 115 kW.Kjølesentralen består av varmepumpe og kjølemaskin som spisslast. Ved bortfall av kjølemaskin kan brønnpark benyttes i en liten periode.370 - Kjøleanlegg Kjøleanlegget er plassert i teknisk rom i plan U1. Kjøling av bygget skjer ved hjelp av varmepumpe og maskinkjøling.Kjølesentralen forsyner bygget med kjøling til de forskjellige kursene, nevnt over.Transmisjons- og infiltrasjonstapet i bygningene dekkes generelt av vannbåren kjøling. For dimensjonering av vannbåren kjøling er det lagt til grunn en samtidighetsfaktor på 100%.Kjøleanlegget er basert på et mengderegulert anlegg med toveisventil og trykkstyrte pumper