Title: +038=54.000-NI009._11-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet  Pareto  9 etg. - Sluttrapport.pdf
Vent /AutVent /AutVent /AutVent. / ElektroElektroVent/aut.Vent/aut.Vent/aut.Resultat testOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKFeil ManglerSide 2 av 3Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest Brann og sikkerhet- Pareto 9. etg - SluttrapportDato: Tidsrom:02.07.20202. Strømbrudd Hendelse:SystemStrømbruddAvbruddsfri strømforsyningStrømbruddBrannsentralStrømbruddNødlys / antipanikkbelysningStrømbruddRømningsdørerStrømbruddHeiser DM 1 (2stk.)StrømbruddTrykksettingsvifte trappeløp DM 3StrømbruddVentilasjonssystem 360.009StrømbruddVentilasjonssystem 360.019StrømbruddVentilasjonssystem 360.0283. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbrudd Hendelse: System3. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbrudd Hendelse: SystemLøse ut brannalarm - brannalarmanleggetBrannalarmanlegg.Utløst brannBranndetektorer flashUtløst brannNødlys / antipanikkbelysningUtløst barnnElektriske låste dører til og i rømingsvei