Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
TURGIVER NR. 2 DEFEKT I/O-modul A, temperaturgiver 2, er defekt eller ikke tilkoblet. 36:6 EKSTERN KOMMUNIKASJON, I/O-MODUL NR. B KOMMUNI-B03)10 s1KASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med I/O-modul nr. B.36:7 EKSTERN KOMMUNIKASJON, I/O-MODUL NR. B TEMPERA-B03)3 s1TURGIVER NR. 1 DEFEKT I/O-modul B, temperaturgiver 1, er defekt eller ikke tilkoblet.36:8 EKSTERN KOMMUNIKASJON, I/O-MODUL NR. B TEMPERA-B03)3 s1TURGIVER NR. 2 DEFEKT I/O-modul B, temperaturgiver 2, er defekt eller ikke tilkoblet.www.swegon.com15PrioritetStoppForsinkelseNullstilling. Alarmtekst r n m r a AFunksjonl0=blokkertA=A-alarm B=B-alarm0=drift1=Stopps=sekundm=minutt h=time0=manuell1=automatisk36:11 EKSTERN KOMMUNIKASJON, I/O-MODUL NR. C KOMMUNI-B03)10 s1KASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med I/O-modul nr. C.36:12 EKSTERN KOMMUNIKASJON, I/O-MODUL NR. C TEMPERA-B03)3 s1