Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
2.002 Kontor1.2 Sammendrag, 2.002 Kontor1.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1Posisjon0.75 mHovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 56 lx 216 lx 162 lx 141 lx 162 lx(>= 30 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx)Uo 0.80 0.21 0.29 0.34 0.30(>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10)Type Ant.\Prod.12 xLuzense Bestillingsnr. Armaturnavn Bestykning: 3306415 : LED Panel 600x600 47W 3000K med DALI driver : 1 x LED 47 W / 4607 lmUnilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 128/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202222.010 Korridor2.1 Beskrivelse, 2.010 Korridor2.1.1 Planvisningy [m]10123456789100246x 26.67 m 26.67 m 31.98 m 31.98 m 7.54 m 7.54 mVegg 1 2 3 4 5 6 Gulv Himling Romhøyde Referanseplanets høyde