Title: BREEAM-NOR ver 1.1.pdf
c.d. programmerbart, slik at det passer eierens/brukerens forbrukskriterier e. utformet for å unngå falske alarmer utløst av normal drift av større vannforbrukende anleggsom for eksempel kjølere, der dette passer.SamsvarsnotaterNybyggDet er ingen flere eller særskilte kriterier for nybyggprosjekter enn de som er beskrevet ovenfor.RenoveringDet er ingen flere eller særskilte kriterier for renoveringsprosjekter enn de som er beskrevet ovenfor.Tilbygg til eksisterende byggHvis vannforsyningen til det nye tilbygget går via eksisterende bygning, må vannforsyningen til den eksisterende bygningen vurderes opp mot kriteriene for dette området.Kun råbyggDet er ingen flere eller særskilte kriterier for kun råbygg enn de som er beskrevet ovenfor.Kun innredningDet er ingen flere eller særskilte kriterier for vurderinger av kun innredning enn de som er beskrevet ovenfor.© BRE Global LtdNGBC 2012BREEAM-NOR 2012Wat 3 - Lekkasjedeteksjon 218Hovedledning mellom bygningen og tomtegrensen