Title: +135.01=370.001-OE401T_03-320 Datablad Energimåler UH50.._1.PDF
Vid tariff T8Vid tariff T9Ultraljudsmätare för värme och kyla UH50..CE2N5324sv 2015-09-16LoggfunktionSiemens Building TechnologiesI den interna loggboken kommer mättekniskt relevanta händelser (fel, drifttillstånd osv.) och med tidpunkt för inträffande sparas i kronologisk ordning. De registrerade händelserna är fördefinierade och de sparade data i loggboken kan inte raderas.Varje händelse kommer att arkiveras i ett fyrstegs rörligt register, överskottet förs in i ett 25-stegs roterande buffert. Därmed kan för varje händelse minst de senaste fyra tidpunkterna avläsas.I ett månadsregister lagras ev. feltillstånd för den aktuella månaden samt för de senaste 18 månaderna (utan tidsangivelse).SerienummerBeskrivning1F0 = Luft i mätröret2F1 = Avbrott i framledningsgivare34F1 = Avbrott i returledningsgivare F3 = Felaktig temperaturelektronik5F5 = Kortslutning i framledningsgivare67F6 = Kortslutning i returledningsgivare F8 = Givarfel >8 timmar8F9 = Fel i elektroniken