Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Para fluxos de ar renovado superiores a 10% está disponível um “kit de ar primário” no qual é utilizado um dispositivo de “pré-corte” previsto para a distribuição do ar num local contíguo e a inserção dum separador de modo que o ar renovado seja distribuído para o local através dum lado difusor).Para fluxos de ar renovado superiores a 10% está disponível um “kit de ar primário” no qual é utilizado um dispositivo de “pré-corte” previsto para a distribuição do ar num local contíguo e a inserção dum separador de modo que o ar renovado seja distribuído para o local através dum lado difusor).Entrada de ar fresco (Fig. 44) • Remova a parte de chapa pré-cortada (ref. 14) e realize o controlo dear fixando-o na estrutura da unidade.Utlize material adquirido localmente e adequado para funcionamento (contínuo) a 60ºC. As condutas podem ser de poliester flexivél (em espiral) ou de aluminio ondulado, revestidas exteriormente com materiaiais anti-condensação (fibra de vidro de 12 a 25 mm de espessura).