Title: 542 Brannalarm- Montering av aspirasjon.pdf
Installasjon/montering av aspirasjondetektor og rørMontering av detektorenEn aspirasjonsdetektor må kunne betjenes og informasjonen den gir med sine indikatorer må kunne sees. Detektoren må derfor monteres i betjeningshøyde og tilgjengelig med bygget i daglig drift. Monter detektoren på et stabilt underlag og slik at den er beskyttet mot mekanisk skade. Temperaturen i området må være over 0°C og det må tas hensyn til temperaturen i området som overvåkes i forhold til der detektoren er montert. Dersom det er store forskjeller i temperatur og/eller trykk i disse områdene må dette tas spesielle hensyn til i prosjekteringen og installasjonen av anlegget.Kobling av rør til detektoren