Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
I enkelte tilfeller vil en kanal føres gjennom en branncelle, uten at det er avtrekk, eller tilluftsåpninger i den. I et slikt tilfelle vil brannisoleringen ha en større verdi. Det er likevel et faktum at det ofte er begrenset mulighet til tilfredsstillende brannisolering som følge av plassmangel. Dermed vil ofte brannisoleringen ikke ha den ønskede effekt. Å tallfeste en sviktsannsynlighet for en brannisolering er ikke mulig, men dersom den sammenlignes med svikt i en branncellebegrensende vegg (80 %) vil dette være meget konservativt. Dette er vesentlig lavere enn sprinkleranlegget som installeres (95 %).