Title: Testrapport FST 16.06.22.pdf
Lyskursen i angitt område ble aktiv bare noen minutter før testen, som følge av dette har nødlyset ikke rukket å lade seg opp til driftsnivå på batteriet.Batteriet skal nå ha ladet seg opp og er klar for drift.17/06/20229Fullskalatest1671 - Brandengen skoleLag: 1. etasje05 - Brannalarm utløstRepresentant fra BH løser ut tilfeldig brannmelder.NrTypeBeskrivelse105Punkt554.101 Talevarsling20Punkt249 branngardiner114-ADørBruksdør med elektroteknisk rømningsfunksjon 2-fl. Lukket/låst. Hovedlås + slagdørautomatikk + tidsstyrt via adg kontroll + holdemagnetfunksjon130-BDørRen rømningsdør med elektroteknisk funksjon 1-fl. Lukket/låst. Hovedlås + tilleggs lås 1135-ADørRen rømningsdør med elektroteknisk funksjon 1-fl. Lukket/låst. Hovedlås + tilleggslås 1 + slagdørautomatikk136-ADørRen rømningsdør med elektroteknisk funksjon 1-fl. Lukket/låst. Hovedlås + tilleggs lås 1138-ADør