Title: +038=360.027-#####._04-360.027 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
20,02515,83Ut16,687Dato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000572045InnUt20,013,3°C30100%InnUt26,026,0°C5050%InnUt26,026,0°C5050%42,5 mm20 Pa23 Pa1,71 m/s4,85 kW8,06 kW15,83 kW30,22 kW3,753,753,2723,05R410A10,0 kgUt ved avriming8,0°C54%kWUt ved avriming7,2°C61%Side: 4/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.027 - 360.027 GOLD25FRXHC +/- 7.000 m³/h - 100%Tilluftsside, sommerLufttemperaturRelativ fuktighetKjøleeffektAvrennt væskemengdeAvtrekksside, sommarLufttemperaturRelativ fuktighet1VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.Tilluftsmengde