Title: 330-TY323 stående_ hengende sprinklerhoder.pdf
Installasjon Sprinklere i TYCO-serien TY-FRB med 5,6 K-faktor, stående (TY313) og hen- gende (TY323) må installeres i henhold til dette avsnittet.Generelle instruksjoner Det må ikke installeres sprinklere med bulb dersom bulben har sprekker eller den lekker væske. Når bulben holdes horisontalt, skal det finnes en liten luftboble. Luftboblens diameter ved de ulike temperaturene er ca. 1,6 mm (1/16") for 57 °C (135 °F) og 2,4 mm (3/32") for 141 °C (286 °F).Et lekkasjefritt sprinklerfeste på 1/2" (amerikansk standard) opp- NPT nås ved å bruke et minimums- til maksimumsmoment på 9,5 til 19Nm. (7 til 14 ft.-lbs). Høyere dreiemo- ment enn dette, kan deformere sprin- klerinnløpet og føre til at sprinkleren lekker eller svekkes.Du må ikke forsøke å kompensere for dårlig passform på dekkskiveplaten ved å stramme sprinkleren for mye eller for lite. Juster sprinkleren til den passer.