Title: +038=30.001-NI002._03-370.000 Forenklet DV instruks Kjøling - DrM.pdf
370.101 Kombibafler 15/18 °C – 425kW, 33,8 l/s Baffelkursen betjener samtlige bafler / parasoller på etasjenivå. Egen hovedphumpe med hjelpepumpe hvis nødvendig. Baffelkurs har egen to-veis reguleringsventil som er styrt av SD-anlegg iht. egen fyringskurve som alltid ligger 1 grad over relativ fuktighetsføler. Det er fasadestigere v/ akse 4, 7 og 12 / A og D. Det sitter avstegningskraner i alle plan ved fasadestigere. Energimålere er plassert iht. tegning – se egen målerliste.Forinnstilling kjølebaffelventiler 10 kPa – effekt som er oppgitt iht. tegning.Oslo-Akershus Rørleggerbedrift as Ole Deviks vei 38 0668 Oslo www.oar.no telefon: 22076690Side 1 av 2DV INSTRUKS Dronning Mauds gate 1-3Kjølebafflekursen betjener kontorer og oppholdsrom samt rom og arbeidsplasser som trenger ekstra kjøling og individuell regulering av romtemperatur. Kjølebaffelkurs har egen blandeventil for å ikke kondensere. Se DV automatikk.