Title: Sjekkliste grensesnittsmatrise 2.xlsx
romnummer 343 Installasjon til medisinske gasser Medisinske gasser Sykehus 1. Alarmer fra trykkovervåker skal gå til aktuelle rom samt til SD-anlegget\n2. Undersøk om trykkovervåkere skal leveres med busskommunikasjonsgrensenitt mot annen automatikk 343 Installasjon til medisinske gasser Deteksjon av feil trykk (trykkovervåker, gassalarmtablå) Campus Ås, sykehus? 1. Avklar om trykkovervåkere skal leveres med Modbus grensesnitt\n2. Alarm fra trykkovervåkere skal gå både til SD-anlegg og de aktuelle rommene 345 Installasjon til trykkluft for virksomhet i ferdig bygg Trykkluftanlegg Sykehus, Campus Ås 1. Sjekk om trykkluftsentral skal leveres med busskommunikasjon eller potensialfrie kontakter 351 Kjøleromsystemer Kjøleromsystemer (prefabrikert) Sykehus 1. Avklar om kjølerom leveres med styresentral med busskommunikasjon, eller om automatikk skal overvåke romtemperatur med egen føler 353 Kjølesystemer for virksomhet Nødkjøling med