Title: +038=310.101-JP023._01-FDV-dokumentasjon - GRUNDFOS NORGE AS - VA_VVS 9045715 - SOLOLIFT 2 WC3 AVLØPSAUTOMAT FOR TOALETT, SERVANT OG DUSJ 1x230V.pdf
Bemærk: Den første del af udledningsrøret skal helst være vertikal. Alle horisontale rør skal have et fald til hovedkloakrøret på mindst 1 %. Målene i fig. 24 skal overholdes.500 mmm m 0 1 435 mm<450 mm170 mm25 mmFig. 24 Målene skal overholdesSololift2 CWC-3 skal installeres så tæt som muligt (< 450 mm) på det vægmonterede toilet i en forvægin- stallation eller lignende i henhold til EN 12050-3. Overhold installationens minimumsbredde og inspekti- onslemmens størrelse i fig. 24 så det er muligt at fore- tage service på enheden.Tilslutninger Udledningsadapteren som kan drejes 360 grader, kan monteres horisontalt eller vertikalt. Før adapteren er der monteret en kontraventil. Afgang og tilgang kan tilpasses følgende rørdiametre:YderdiameterTilslutning∅22 ∅25 ∅28 ∅32 ∅361) ∅40 ∅50----●( ● ) ( ● ) ( ● )Afgang Tilgang i toppen Tilgang fra side2) 1) To adaptere medfølger i versionen til Storbritannien. Fås også som-tilbehør.