Title: +038=360.020-#####._09-360.020 Gold RXF-25 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Temperaturheving p.g.a. vifteMin. hastighetTurtall i SFPv beregningDimensjonerende hastighetMaks. hastighetDimensjonert eleffekt til motor(er)Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffektMotoropsjonMotorbetegnelseAntall motorer/vifter i hver luftretningTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 90,5%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsramme, TilluftStatisk trykkfall1Varmebatteri, vann, TBLA-5-140-060-2-1Ventilsats varme/kjøleInkl.motor, ventil, frostvakt og hurtigkobling (kvs = 1.6)EffektvariantAntall rørraderDato: 12.08.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000498310Ut26,0°C50%6 240 m³/h532 Pa482 Pa0,7 °C280 omdr/min1 494 omdr/min1 538 omdr/min2 100 omdr/min1,47 kW1,33 kW3,40 kW2DOMEL 749.3.393162,9 %93,0 %7165,7 %0,77 kW/(m³/s)2 Pa12Side: 20/36