Title: 320.002_SC001.pdf
Funksjon: Proporsjonalregulering Manuell overstyring Selvjustering av slaglengde Modus-, status- og posisjonsindikering Innstilling for slaglengdebegrensning Ventilblokkeringssikring Deteksjon av tilstopping i ventil Feilsikker posisjon Diagnostisering/LoggingUtgangssignal: Plus-versjon: 0(2)-10 VDC, maks. 8 mA, min. 1.25 kΩ. Områder: Se “Inngangssignal”.Karakteristikk: Lineær, EQM 0,25 og omvendt EQM 0,25.Reguleringshastighet: 10 s/mmPlus-versjon: + 1 binærinngang, maks. 100 Ω, kabel maks. 10 m eller skjermet. + 1 relé, maks. 5A, 30 VDC/250 VAC motstandsbelastning + UtgangssignalMotorkraft: 160/200 N Selvjusterende for IMI Hydronic Engineering-ventiler.Driftsspenning: 24 VAC/VDC ±15%. Frekvens 50/60 Hz ±3 Hz.Effektforbruk: Drift: < 1 VA (VAC); < 0.6 W (VDC) Standby: < 0.5 VA (VAC); < 0.25 W (VDC)