Title: +038=67.005-##003._06-Ø7 Varmeveksler.pdf
Loddede plate-varmevekslere (Brazed Plate Heat Exchangers el. BPHE) med UL- godkjenning til bruk med CO i henhold til UL filseksjon II eller VI. Når brukt med CO , skal systemet ha en trykkavlastningsventil på hver side av den loddede plate-varmeveksleren. Trykkavlastningsventilen skal åpne hvis systemtrykket når 0,9 x konstruksjonstrykk.22F1F3F2Ref. gas inletF4Ref. liquid outletWater outletWater inletDrenering av varmeveksler En dreneringsventil skal være montert i en lav posisjon i forhold til varmeveksleren. Forsikre deg om at alle relevante pumper er slått av. Steng ventilene på primærsiden. Steng ventilene på sekundærsiden. Tøm varmeveksleren ved hjelp av avtapningsventilen.Avluftning av varmeveksler En avluftningsventil skal være montert på den varme siden av varmeveksleren, der vannet har den laveste løseligheten av gassen. Forsikre deg om at ventilen er posisjonert høyt til varmeveksleren. Avhengig av behov, vil ventilasjonsfrekvensen variere.iforhold