Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
3. Odpowietrzyć rurę naczynia wzbiorczego. (rys. 8) 4. Zamknąć upusty. (rys. 9) 5. Podgrzewać system jak najsilniej przez pół dnia i odpowietrzać regularnie.3. Odpowietrzyć rurę naczynia wzbiorczego. (rys. 8) 4. Zamknąć upusty. (rys. 9) 5. Podgrzewać system jak najsilniej przez pół dnia i odpowietrzać regularnie.6. W przypadku spadku temperatury do ok. 50°C uzupełnić instalację, tak aby ciśnienie było o 0,3 bara wyższe od obciążenia wstępnego naczynia wzbiorczego. Upewnić się, że wąż napełnia- nia został odpowietrzony.6. W przypadku spadku temperatury do ok. 50°C uzupełnić instalację, tak aby ciśnienie było o 0,3 bara wyższe od obciążenia wstępnego naczynia wzbiorczego. Upewnić się, że wąż napełnia- nia został odpowietrzony.3. Konserwacja i serwis4. DemontażZaleca się przeprowadzanie corocznej kon- troli naczynia wzbiorczego. Zadanie to należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi.