Title: Nødlys desentralisert med selvtest - Vedlikehold.pdf
Armaturene skal til enhver tid kontrolleres at de er rene og ikke tildekket. - Ved årlig kontroll utføres først inspeksjon som ved månedlig kontroll. - I tillegg skal man prøve nødlysene i nøddrift, for å sjekke at de begynner å lyse ved nett utkoblet. Dette gjelder også markeringslysene som lyser hele tiden. Når strømmen er tatt, og man ser at lampen begynner å lyse, kan man slå på strømmen igjen.Man trenger ikke å sjekke utløpstiden på batteriet på nødlysene.Ved selvtest armaturer så vil de teste batteriet jevnlig med ulike tidsintervaller.Det skal sjekkes at det ikke har vært noen ombygninger etc.HUSK Å LOGGFØRE ALLE UTFØRTE TESTER OG UTBEDRINGER I LOGGBOKEN!Bøifot Elektro AS Bytesteinen 1 6517 Kristiansund N Tlf 71 40 40 50Område Averøy Industriveien 10 6530 Averøy Tlf 71 40 40 50Foretaksnummer: 980 379 191 MVA Bank: 9652.25.10170Web: http://www.boifot.no Epost: boifot@boifot.noSide 6 av 8Egne notater:Bøifot Elektro AS Bytesteinen 1 6517 Kristiansund N Tlf 71 40 40 50