Title: Bruksanvisning-Servitec-30_394.pdf
La Reflex fabrikkundeservice utføre første gangs igangsetting samt det årlige vedlikeholdet.7.1Kontrollere forutsetningene for igangsettingEnheten er klar for første igangsetting når arbeidet som er beskrevet i kapitlet Montering er ferdig. • • • • • •Oppstilling av enheten er ferdig. Tilkobling av enheten til anlegget på vannsiden er opprettet, og anleggstrykkholdingen er klar til bruk. Tilkoblingen av enheten til ettermatingen på vannsiden er opprettet og klar til bruk hvis det skal ettermates automatisk. Enhetens tilkoblingsrørledninger er spylt før igangsettingen, og rengjort for sveiserester og smuss. Anleggssystemet er fylt med vann og luftet for gasser, slik at sirkulasjon over hele systemet er garantert. Den elektriske tilkoblingen er opprettet iht. nasjonale og lokale forskrifter.7.2Innstilling av minimum driftstrykk for Magcontrol