Title: 2209 Elektro - NEK 405-3 Næring Oppdelt Lofotsenteret.pdf
Prisoverslag26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no6/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 FordelingerId: 1743Fordelingen/sikringsskapet er ikke ryddig og rengjort.TiltakFordelingen/sikringsskapet må ryddes og rengjøres (FEL §10, §17). LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar UF 433.20. Mye støv og smuss i tavle. Stor fare for brann. Behov for vedlikehold av tavle.26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no3 - HASTER7/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 Fordelinger26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no8/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 Fordelinger26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no9/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 FordelingerId: 1754Kursvern er ikke ok.TiltakKursvern må utbedres.LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar Flere kursvern lagt ut i UF1. 1stk lagt ut med jordfeil.Id: 1704Dokumentasjon av fordelingen er mangelfull.TiltakDokumentasjon av fordelingen må oppdateres.