Title: Referat ITB 05 Gjennomføring   - 06.05 2019 .pdf
08.04.2019 Systemoversikten revideres av RITB. Siste revisjon: DM1-3 Systemoversikt 11.04.201906.05.20192GRENSESNITTMATRISE Grensesnittmatrisen 16.11 2018 ble gjennomgått: Endringer i forhold til Bygningsdeltabellen er vist under. Grensesnittmatrisen endres ikke.432 Hovedfordeling Styring av effektbrytere fra SD-anlegg (TS) 11.03.2019 Overvåking av effektbrytere avventes 25.03.2019 PLT avklarer med BH behovet for overvåking av effektbryter 08.04.2019 Ikke avklart. RIE følger oppT: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 8 av 12Frist AnsvarRITBerichsen-horgen.noREFERATSak nr Saksbeskrivelse06.05.2019 Effektbrytere skal ikke tilknyttes SD3AVKLARINGER 30 Røranlegg generelt (varme og kjøling) Rør kontrollerer status på eksisterende pumper i U2. Oversikt over pumper som anbefales byttes sendes til RIV / PLT for avklaring / godkjenning av BH