Title: +038=360.028-#####._07-360.028 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Maks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 90,5%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, AvkastStatisk trykkfall1Spjeld, TBSA-5-120-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfallAntallTilbehørDato: 09.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-1000056855862,5 %93,0 %7165,7 %1,00 kW/(m³/s)11 Pa5 PaSide: 8/17AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.028 - 360.028 GOLD25FRXHC +/- 7.600 m³/h - 80%Dato: 09.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000568558GOLD F RX/HC Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende dataAggregatstørrelse025Lufttetthet1,200kg/m³Tilluftsmengde6 080 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal50PaTilluftskanal200PaAvtrekksluftmengde6 080 m³/hStatisk trykkfallAvtrekkskanal100PaAvkastkanal50Pa