Title: +175=365.001_DL001_SVM 24V -5 - 8Ai.Produktinformasjon.pdf
Serviceindikasjon • DIP funksjoner: " Fail safe " " Temperatur deteksjon via motor output " " Extra liniedetektering via motor output " " Overvåking branntast " " Brannsignal " " Bus comm. innstilling " " Failure relé / comfort åpen innstillingSpesifikasjoner24V Brannventilasjonssentraler Mini Type SVM 24V-5A / SVM 24V-8AForsyningsspenningDriftstemperatur230V AC - max. 250VA -5o C - +60o CTetthetsgradIP 50Størrelse HXBXD (mm) og farge286 x 238 x 113 - Hvid RAL 9003Batteri back-upInkl. ( 72 timer )Max. total belastning, motoroutputMotoroutput24V - 5A / 8A 1 stk. (klemme 6mm2 )-1,2,3 eller 4 linje med linjeovervåkningBranngruppe1 stk. m. linjeovervåkning – max 6-10 stk eksterne WSK branntasterLuftegruppe1 stk. - ubegrenset antall luftebrytereRøyk og termomeldere1 linje m. linjeovervåkning – max 20 stk. detektorerVind og regnfølerInngang for stenge samtlige motorerSeriekobling av sentraler