Title: Swegon Ventiler_baffler-Injusteringsguide.pdf
q = k · (cid:3)pi [l/s] pi = (q/k)2 [Pa]L: k600mm (1side) = 0,314M: k600mm (1side) = 0,694H: k600mm (1side) = 0,969390°90°www.swegon.comLuftdon med cirkulär anslutningslådaEAGLE FreeEAGLE Fe – tilluftEAGLE Fe – frånluftStorlekk-faktorStorlekk-faktor100 125 1605,2 8,2 14,8100 125 1604,9 8,1 12,8200 250 315 40024,5 36,9 62,6 101,0200 250 315 40021,5 30 44,5 70Antal mätslangar: 2 Slangfärg: Blå + BlåAntal mätslangar: 1 Slangfärg: TransparentLOCKZONE FreeLOCKZONE Fa – tilluft 360StorlekSpalt – 20 mmSpalt – 30 mm12514,115,216023,425,720035,138,625051,556,731574,583,1Antal mätslangar: 1 Slangfärg: Transparent Inget krav på raksträcka.Injusteringsguide 2014:12www.swegon.com27LåghastighetsdonLåghastighetsdonDBCDRIDIRDRCFigur 6. Exempel låghastighetsdon, mätning med en slang enligt mätmetod C121.DBCStorlek 200 250 315 400 200-600 300-600