Title: +135.01=315.002-UZ001T_02-Manual320.pdf
Nessun flusso proveniente dalla valvola di miscelazione a. Controllare che i sezionatori siano completamenteaperti.b. In caso di intasamento, controllare i filtri e i filtri diingresso.c. Guasto alla fornitura di acqua calda o fredda.Temperatura massima di miscela troppo calda o troppo fredda a. La temperatura è stata impostata in modo errato.Importante! Questa è solo una guida rapida che consente l'installazione e la messa in servizio iniziali. Raccomandiamo di rivedere le istruzioni complete disponibili sul nostro sito web www.radacontrols.com per maggiori informazioni generali, diagnosi di guasto e manutenzione critica.12AlgemeenAansluitingen320 IC – Inlaat en uitlaataansluitingen: 28mm knel.Laat de mengkraan installeren door een vakkundig installateur.320 IF – Inlaat en uitlaataansluitingen: 1” BSP binnendraad.320 F - Inlaat- en uitlaataansluitingen 1” BSP binnendraad.Sluit de watertoevoer af.320 M - Inlaat- en uitlaataansluitingen 3/4” BSP buitendraad.