Title: V20-06-02 VVS-anlegg plan 6 - DM3-1.pdf
Møterom 6-137SF002T-160SF002T-160LD009T Maks:200 m³/h Kjøling: 435 W 0.034 L/sLD009T Maks:200 m³/h Kjøling: 435 W 0.034 L/sWISE IAQ WISE RTAø315 UK=2553SF002T-160SF002T-160WISE RTAø160 UK=2682Stillerom 6-138WISE RTAWISE IAQLD007T Maks:200 m³/h Kjøling: 435 W 0.034 L/s Varme: 465 W 0.011 L/sLD007T Maks:200 m³/h Kjøling: 435 W 0.034 L/s Varme: 465 W 0.011 L/sLD007T Maks:200 m³/h Kjøling: 435 W 0.034 L/s Varme: 465 W 0.011 L/s012For rør-, shunt- og ventildetaljer se: Oppleggskjema varme V62--01 Systemskjema varme og kjøling V67--01 Oppleggskjema kjøling V67--02 Rørtilkoblinger, shuntopplegg og pumper skal vises på as-built tegning.600x700 UK=1158600x700 UK=253Plan 06600x1400 UK=25321.97 m22mm3 LD007T Maks:200 m³/h Kjøling: 630 W 0.050 L/s Varme: 465 W 0.011 L/sOpp/ned 320.102: 54mm 320.102: 54mm+06 = 320.102 - OE 061 0.090 L/sLD007T Maks:200 m³/h Kjøling: 630 W 0.050 L/s Varme: 465 W 0.011 L/sSTAP/STAD DN404Opp/ned