Title: Man14.v11.pdf
Brann Eksisterende anlegg må gjennomgås, kan den utvides? fremtid for brannsentral sjekkes RIBr Hovedretningslinjer er klare. Brannheis: Plan 11 er avgjørende for krav til brannheis. AEv har oversendt en liste med spørsmål for avklaringer angående brannheisen til OBV, men ikke fått noen tilbakemeldinger. Svar purres Sprinkling fasade: Vi må avvente oppdatert fasadetegninger, det er per i dag planlagt sprinkling av fasaden. Skal sprinkling av fasade utgå må høyden på mellomliggende tett felt(kjøleflate) være minimum den samme som høyden på glassfeltet. Sprinkling av fasaden utløser ikke krav til sprinkling ellers i bygningen. Ønskes det å åpne opp mellom to plan vil det komme krav om sprinkling internt innenfor brannskillet i disse to planene Sprinkling av plan 10 og 11 avklares BREEAM Tidligvurderinger: Mulig noe allerede er utført. Sjekkes med revisor. OBS sjekklister økolog LCC analyser: Det er krav til minst to (se dokument Ragnhild) man må finne ut hvilke man ønsker å for. Man bør vurdere om LCC bør