Title: 365_360.011 DVCompact Drift og Vedlikehold.pdf
Tid for blokkering av varmekjøling etter frikjøling60 minUtstyring vifter ved frikjølingTV: 0 %AV: 0 %Utesensor plassert i inntakskanal (inntaksrør)NeiNattdriftAktiv:NeiAV drift under Ja nattdrift:17ForklaringerStill inn øvre utendørs nattetemperaturgrense for aktivering av frikjølingsfunksjonenStill inn nedre utendørs nattetemperaturgrense for aktivering av frikjølingsfunksjonenStill inn nedre romtemperaturgrense. Temperaturen må ligger over denne verdien for at frikjølingen skal kunne forbli aktivStill inn start- og stopptiden for frikjølingenFor eksempel Start:0 ogStopp:6innebærer at frikjølingssekven- sen er aktiv mellom 00.00 og 06.00.Still inn forsinkelsen i antall minutter fra tiden der frikjølingssekvensen har stoppet opp, til en mulig oppvarmingssekvens startes, det vil si hvor lenge en kjøligere romtemperatur enn innstilt temperatur kan aksepteres