Title: +038=433.003-OE001._01-Kamstrup 351C Produktblad.pdf
Enkeltfasede strømmålinger via strømtransformerer Enkeltfasede spændingsmålinger via spændingsdeler 3x230 VAC -20 % - +15 % (gælder kun for Aron-målere) 3x230/400 VAC -20 % - +15 % 3x230 V +20 % (gælder kun for Aron-målere) 400 V +20 % mellem hvilken som helst af strømklemmerne (L1, L2, L3, N) Imin- In (Imax) 0,05 - 5(6)A Klasse 1 (IEC) / Klasse B (MID) Klasse 0,5 (IEC) / Klasse C (MID) Reaktiv energi: klasse 2 (IEC) 50 Hz ±2 % eller 60 Hz ±2 % Ubegrænset (gælder ikke Aron-målere) -40 °C - +70 °C -40 °C - +85 °C IP54 II8Kamstrup A/S • 58101193_C1_DK_06.2016Tekniske dataRelativ fugtighedVægt Anvendelsesområde Egetforbrug – Strømkreds – SpændingskredsMaterialer Datahukommelse DisplayMålerkonstant S0-pulsdiodeS0-pulsudgang< 75 % af årsmiddel ved 21 °C < 95 % under 30 dage/år, ved 25 °C 0,90 kg Indendørs eller udendørs i egnet målerskab