Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
Angi analog skalering i menyen "Operation" Analog skalering kan også endres etter et sikker- hetsspørsmål direkte i menyen "Operation". Slik endres doseringsmengden direkte for gjeldende inngangsverdi for mengden.AdvarselVær oppmerksom på at endringer også har en direkte effekt på punkt I2/Q2 (se fig. 21)!Q [%]100(I2/Q2) ny(I2/Q2)(I1/Q1)004faktisk mA20I [mA]Fig. 21 Angi analog skalering (menyen "Operation")6.4.4 Batch (pulse-based) I denne driftsmodusen doserer pumpen det angitte serievolumet med angitt doseringstid (t1). En serie doseres for hver innkom- mende puls.Serievolumt1t1TidspunktPulsPulsFig. 22 Batch (pulse-based)Innstillingsområdet avhenger av pumpetypen:Innstillingsområde per serieTypefra [ml]til [l]Oppløsning* [ml]DDA 7.5-160,749990,0925DDA 12-101,459990,1813DDA 17-71,559990,1938DDA 30-43,109990,3875