Title: 2019-11-27 IK 1.år Elektro Termografi  BS1 AS Bytesteinen 1.pdf
Kurser i fordelingen/sikringsskapet er ikke sikret i henhold til kursfortegnelsen. Fordeling P1 kurs -XF31 er sikret med OV 40A, 32A oppgitt i kursfortegnelse. Strømføringsevne kabel sjekkes, evt sikring skiftes og kursfortegnelse oppdateresTiltakKurser i fordelingen/sikringsskapet må sikres i henhold til kursfortegnelsen (FEL §12, §32). Lukkingsfrist25.05.2020ID: 51174Komponenter er ikke tydelig og varig merket. Fordeling P1, 2 kurser etter -XF44 er ikke merket.TiltakKomponenter må merkes forskriftsmessig (FEL §32).Lukkingsfrist25.05.202027.11.2019 10:12:43 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres8/48AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1UF 1.etg, Bytesteinen 1ID: 51175Kursfortegnelse er ikke i samsvar med innhold. Fordeling P1, 2 kurser etter -XF44 er ikke dokumentert. Disse kursene er ikke i hht øvrig utførelse av fordeling. Kurser mangler jordfeilvern og en kurs er beregnet for 400V. Fordeling er 230V IT.Tiltak