Title: +175=364.001_LX001_Døli pleie og omsorgssenter. Sweco rapport ventilasjonsanlegg.Protokoll.pdf
RotorX:Rotor Velg rotordybde (mm) @20 O 250 Oppgi SFPtot (kWi(m?/s)) _Skriv inn rotorstarrelse (mm):Luftmengde tilluft (m3/h)Plateveksler:Skriv inn temperaturvirkningsgraden, % Oppgi SFPtot (KW/(m?/s))Felles inndata:Dim. utetemperatur (°C) Driftstid pr. dag ( timer ): Dim. avtrekkstemperatur (°C) Driftstid pr. uke ( dager ): Uteluftens arsmiddeltemperatur (°C ): Driftstid pr. &r ( uker ):Tilluftstemperaturen ( °C ): Oppgi energipris kr/kWh@ O Nei Investeringskostnad kr.RESULTATER:@nskes LCC og lannsomhetsberegningGir hastighet utenfor gyldig omrade, 0,5 - 4,5 m/sTekniske data:Eventuell feilmelding:Temp. gsg Temperatur etter varmegjenvinner tilluft °C Temperatur etter varmeg Overfart falbar effekt tilluftside576345153273729618290425LCC beregningsresultater:Plateveksler RotorX LCC varmekostnad ( kr 3311876 LCC viftekostnad ( kr 1246805 LCC total energikostnad ( kr 4558680 Reduserte LCC energikostnader ( kr ): 3014510 Investeringens Ipnnsomhet: