Title: +038=360.000-LH005T_04-WISE Parasol Konfortmodul Swegon - Produktdatablad.pdf
Ventilen er montert på produktet og forhåndsinnstilt fullt åpen på Kv 0,89. DN15 (1/2”) Kv-verdi kan stilles inn mellom 0,1–0,89 m3/h. For mer informasjon om ventilen se separat produktblad på www.swegon.com.Motor kjøling og varme, ACTUATORc 24 V NC Fabrikkmonterte ventilmotorer for kjøling og varme.24 V AC/DC, NC (Normally Closed).For mer informasjon om motorer se separat produktblad på www.swegon.com.Transformator, Power Adapt 20 VA Transformator for spenningsmåling av produktet. Beskyttelsestransformator med støpsel type F. Innspenning 230 V 50–60 Hz Utspenning 24 V AC Effekt 20 VA Dobbeltisolert Kapsling IP33WISE doggpunktovervåking PT1000-giveren måler tilløpstemperatur på vannrør for å få funksjonen WISE doggpunktover- våking.Vær oppmerksom på at for å oppnå denne funksjonen er det nødvendig med annet tilbehør som måler RH og temperatur, i kombinasjon med PT1000-giveren.