Title: +038=54.000-NI009._15-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet  Takterrasse  Sluttrapport.pdf
E-post 932 41 530 rba@erichsen-horgen.no 466 75 855 kim@itech.no 917 17 630 frode@hybra.no 412 57 319 patrick@tallberg.no 466 33 385 steffen@tallberg.noFirma Erichsen & Hiorgen AS Itech as. Randem Hübert AS Tallberg Elektro Tallberg ElektroSammendrag fra test For utkvittering av hendelsene ble det gjennomført 3 fullskalatester. Henhodsvis 12.08, 13.09 og 16.11- 2020 I de første testene ble det avdekket mangler på blant annet melder brannalarmanlegg og lydanlegg.. Etter siste test 16.11.2020 er det ingen registrerte feil og mangler.StatusKommentarKontroll forvarsel (SMS)Normal drift Normal drift Normal DriftObjektReaksjonDetektor 11.036 plasser i kjøkken Håndmelder 12.003Branndetektor inne med flashVisning av alarm med angivlese av sone på betjeningspanel og sentral. Test av manuell melder. Blink og hørbar lydDører med automatikk i rømingsveiDører åpnes manuelt via KAC boks eller lignende.AV utstyrAV mottar signal NO/NC. Lyd mutes.Ansvarlig entreprenør Elektro