Title: Trykktesting-sluttrapport-Omega Energi-540_17813_TF_Pilotveien Kr.sund_211215.pdf
NS-EN 13829 B Modell 4 (230V) Minneapolis BlowerdoorTestmetode: Hvis annen testmetode er brukt:UndertrykkInnetemperatur: Utetemperatur: Barometertrykk: Vindstyrke: Bygning er: Type oppvarming: Type klimaanlegg: Type ventilasjon:16 °C 9 °C 101325 Pa 3 Svak bris Ubeskyttet bygning Elektrisk Ingen BalansertVolum: Overflateareal: Gulvareal: Usikkerhet om byggets dimensjoner: Byggeanmeldt år:5960 m³%20000Byggets lekkasje (m³/h)10000 80009000 7000 6000 5000 4000 300020009001000 800 700 600 500 40045 6 7 8 9 10203040 50 60 70 80 90Byggets trykk (Pa)TEST AV BYGNINGERS TETTHET Side 2Testdato: 21.12.2015 Testfil: BD_Pilotveien kr.sund_211215_0,09KommentarerBD sjekkliste fulgt. Ventilasjon blendet ved spjeld. Vann i alle sluk og avløp.Data: Undertrykk - Data er lagt inn manueltNominell Bygnings trykk (Pa):viftetrykk (Pa)Nominell luftmengde (m³/h)Luftmengde justert for temperatur (m³/h)% FeilVifte konfigurasjon1.3 -75.6 -70.4 -68.4 -61.4 -54.8 -49.9 -4.0