Title: 10226516-RIA-RAP-001 Brandengen skole, premissrapport.pdf.pdf
Tørrkjølere Evt. tørrkjølere må plasseres på en slik måte at støy fra utstyret ikke overskrider oppgitt grenseverdi for lydnivå utenfor nærmeste vindu.RIVLuftbehandling: Kanaler og rør må dimensjoneres på en slik måte at støy fra tilluft / avtrekk oppfyller krav til lydnivå på uteareal eller utenfor nærmeste vinduer. Det må påsees at planlagte jethetter tilfredsstiller angitt lydnivå.Nedre grenseverdi for gul sone iht. T-1442 Lydnivå på uteoppholdsareal fra utendørs lydkilder.Det er beregnet støy fra veitrafikk; Se notat 10209176-RIA-NOT-001. Det vil bli etablert støyskjerm mellom flerbrukshall og nytt skolebygg.LARK10226516-RIA-RAP-00116. desember 2021 / 00Side 13 av 261671 – Brandengen Skole Lydtekniske prosjekteringmulticonsult.no 4 Oppsummering lydtekniske ytelser og forslag til tekniske løsninger4.6 Vibrasjonsforhold