Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
RISE Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 TrondheimBesøksadresse Tillerbruveien 202 7092 TillerTelefon 464 18 000E-post / web post@risefr.no www.risefr.noForetaksnummer NO 982 930 057 MVARISEFR AA-050 FIRESAFE GPG MORTAR Side 4 av 32I. KABELGJENNOMFØRINGERBETONGDEKKE ≥ 150 mm:Tabell I.1 Brannmotstandsklasse E 120/EI 120. Store kabelgjennomføringer ≤ 700 x 700 mm. Omfatter kabler med alle typer ledemateriale og kabelisolasjon.KabelgruppeDiameter (d) (mm)Kabelstige eller kabelbroTykkelse GPG (mm)Annet tilleggsprodukt på begge siderSmå kabler (A, B)d ≤ 21Middels kabler (C, E)d ≤ 50Store kabler (D)Kabelbunt (små kabler)d ≤ 80d ≤ 100Med og utenGPG 200 i plan med underkant dekkeFS-EXKabelbunt (F) Telecom.d ≤ 100FS-EXKabel (G) uisolertd ≤ 24Tabell I.2 Brannmotstandsklasse E 120/EI 120. Små kabelgjennomføringer ≤ 270 x 270 mm, Ø300 mm. Omfatter kabler med alle typer ledemateriale og kabelisolasjon.Kabelgruppe/ bunt