Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
UTETEMPERATURGIVER NR. C DEFEKT Giver for utetemperatur C er defekt eller ikke tilko- blet. Kontroller at funksjonsomkobleren på romgiveren er satt i stillingen C, og at kabel er koblet til COM 1-3 på styreenhet IQlogic. Ved flere tilkoblede givere; kontroller at funksjons- omkoblerne ikke er satt i samme stilling, samt kontroller at kabler er riktig tilkoblet mellom giver og tilkoblingsenhet. 10 sekunder alarmforsinkelse. UTETEMPERATURGIVER NR. D DEFEKT Giver for utetemperatur D er defekt eller ikke tilko- blet. Kontroller at funksjonsomkobleren på romgiveren er satt i stillingen D, og at kabel er koblet til COM 1-3 på styreenhet IQlogic. Ved flere tilkoblede givere; kontroller at funksjons- omkoblerne ikke er satt i samme stilling, samt kontroller at kabler er riktig tilkoblet mellom giver og tilkoblingsenhet. 10 sekunder alarmforsinkelse. ROMTEMPERATUR VIA KOMMUNIKASJON, KOM- MUNIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet mottar ingen temperatur via eksternt kommunikasjonsgrensesnitt innen den innstilte