Title: +038=360.001-#####._09-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Innmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)Statisk trykkøking i SFPv beregningTemperaturheving p.g.a. vifteMin. hastighetTurtall i SFPv beregningDimensjonerende hastighetMaks. hastighetDimensjonert eleffekt til motor(er)Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffektMotoropsjonMotorbetegnelseAntall motorer/vifter i hver luftretningTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 91,5%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, TilluftStatisk trykkfallDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534430InnUt26,016,0°C5083%30,22kW0,148l/minInnUt26,040,5°C5022%7 000 m³/h648 Pa596 Pa0,9 °C250 omdr/min1 215 omdr/min1 255 omdr/min1 635 omdr/min2,08 kW1,89 kW4,00 kW1DOMEL 749.3.392160,7 %94,5 %