Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
1-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/81-1/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-5/830WGA110120140150170190Ekvivalent rörlängd 0-10 m 10-20 m 20-30 m 30-40 m 40-50 m 50-60 m 60-70 m 70 m eller mertum tum tum tum tum tum tum tum1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-5/81-3/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-5/81-3/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-5/81-1/8 1-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 1-5/81-1/8 1-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 1-5/81-1/8 1-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 1-5/8(1) Rekommenderade diametrar för korrekt oljeretur för tillämpningsområdet.458 - DIMENSIONERING AV RÖRSYSTEM MED KÖLDMEDIUM FÖR 30WGA-ENHETERTabell 2 - Dimensioner för vätskeledning(1)30WGA020025030035040045050060070080Ekvivalent rörlängd 0-10 m 10-20 m 20-30 m 30-40 m 40-50 m 50-60 m 60 m eller mertum tum tum tum tum tum tum1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/81/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/81/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8