Title: Funksjonsbeskrivelse ventilasjon.pdf
360.05 Aggregat på +/- 6 700 m3/h. Type Covent CSBA 06Kompaktaggregat for utendørsutførelse med integrert automatikk. Aggregatet leveres med roterende gjenvinner, varmebatteri og kjølebatteri.Alle aggregater leveres med Integrert automatikk med fri konfigurerbar regulator.Funksjons beskrivelser for aggregater med varme- og kjølebatteri.For styring er det montert styreenhet Corrigo 5.0 fra Regin.For betjening er det levert lokalt operatørpanel. Via BACnet eller Modbus TCP/IP kan ventilasjonsaggregat knyttes opp mot et overordnet SD-Anlegg. Ventilasjonsanlegget er utstyrt med roterende varmegjenvinner, vannbårent varmebatteri og kjølebatteri).For lokal betjening er montert vender for start/stopp av aggregat. Av – Aggregat stoppes Man – Aggregat startes og går kontinuerlig Auto – Aggregat startes etter innstilt tidskalender.