Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Harici uçları (TK) olan termal kontaklı fanlar, daima harici motor korumasına bağlanmalıdır. Fanı, hava akışı yönünde (ünite üzerindeki oka bakınız) monte ediniz. Fan, kanal sistemi veya binanın karkası tarafından herhangi titreşim iletilmemesini temin edecek şekilde monte edilmelidir. (Hızlı bağlantı kelepçeleri ve difüzörler gibi uygun aksesuarlar mevcuttur). Fanın montajının sıkı ve dengeli biçimde yapıldığından emin olunuz (Şek. 3). Aksi belirtilmedikçe, fan, herhangi bir yönde monte202341 | A021edilebilir. Fanlar, servis ve bakım işleminin kolaylıkla ve emniyetli bir biçimde yapılabilmesini temin edecek şekilde monte edilmelidir. Rahatsız edici gürültü, susturucular takılarak azaltılabilir (bir aksesuar olarak mevcuttur).Frekans regülasyonu kullanıldığında, bir tam kutuplu sinüs filtresi motor ile frekans denetleyici arasına monte edilmelidir (tam kutuplunun sürümü: fazdan faza, fazdan toprağa). Fanların belirtilmiş olan sıcaklık aralığı içerisinde sürekli çalışacağı varsayılmaktadır.