Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
Pumpen er forsynet med en differenstryk- og temperatursensor. Sensoren er placeret i pumpehuset i en kanal mellem tilgangs- og afgangsåbningen. Sensorerne i dobbeltpumper er tilsluttet samme kanal hvorfor pumperne registrerer samme differenstryk og temperatur.Sensoren sender et elektrisk signal for differenstrykket over pum- pen og medietemperaturen via et kabel til styringen i kontrolbok- sen.Hvis sensoren svigter, fortsætter pumpen med at bruge den sene- ste måling fra sensoren og køre baseret på denne. I tidligere soft- wareversioner, model A, kører pumpen ved maksimumshastighed i tilfælde af sensorfejl.Når fejlen er afhjulpet, fortsætter pumpen med at køre i henhold til de indstillede parametre.Differenstryk- og temperatursensoren indebærer væsentlige for- dele:direkte feedback på pumpens displayfuld pumpestyringmåling af pumpens belastning hvilket sikrer præcis og optimal regulering og dermed bedre energiøkonomi.