Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Sørg for at overflatene til tekniske gjennomføringer og tilstøtende konstruksjoner er frie for løse partikler, støv og fett før montering av Protecta® FR Brannplate.Protecta® FR Dekkmaling og Protecta® FR Akryl er vannbaserte systemer og i tilfeller der hvor korrosjon er ett problem, så kan enkelte metaller behøve påført en rustbeskyttende barriere før tetting.Velg type og antall brannplater i forhold til den påkrevde brannmotstand ved bruk av detaljtegningene. Brannplater som er tykkere enn beskrevet er tillatt. Der ensidige brannplater er beskrevet så kan tosidige brannplater med samme eller større tykkelse benyttes.Ved installasjon av brannplate i gipsvegger skal den hvitmalte siden av brannplaten normalt gå i flukt med ytterste gipsplate på begge sider av veggen. I utsparinger med bredde over 2400mm montert vertikale stendere med maks avstand c/c 2400mm eller mindre uten avbrudd.6. Der det er angitt bruk av to 60mm brannplater