Title: Kontrollplan BL.pdf
gikk til brannvesenet. Tallberg fant at det var utløst en manuell melder inne på Tianlai. Eltek sentralen hadde ikke meldt alarmen videre til brannvesen og på SMS. Dersom Peritus/Tallberg hadde foretatt seg en fullskalatest før lokalet ble overlevert etter oppussing ville dette dukket opp under kontrollerte former. Tallberg melder per 25.08.21 at de har koblet inn en ny kabel mellom Nortek og Eltek, gått igjennom Eltek sentralet og fjernet div feil samt resatt og sjekket tilkoblinger. Nortek har også bistått i dag med å flytte over SMS/Brannvesen fra Eltek til Nortek. Nortek har testet signal med brannvesenet på telefon og fått bekreftet at det fungerer som det skal.