Title: 365_360.011 Aggregat og batterispec DV100 DV80.pdf
1.511.11SFPe, kW/(m³/s)1.671.28Virkningsgrad, Temp.virkningsgrad (våt), % 83.585.1Virkningsgrad, Temp.virkningsgrad (tørr), %83.585.1Vifte, akseleffekt, Tilluft, kW4.312.62Vifte, akseleffekt, Avtrekk, kW4.092.51Heating coil, Output, kW34.824.1Væskemengde, l/s0.560.39Væske trykktap, kPa1.91.0Kjølebatteri, Effekt, kW70.856.7Væskemengde, l/s3.372.70Væske trykktap, kPa24.616.2Sound data dB(A)Tilluft, innblåsning8175Uteluft, inntak6763Fraluft, avkast8781Fraluft, avtrekk6863Lyd, omgivelser7468Driftstimer87600Driftstimer for året8760Systemair AS+47 51969700Telefon : www.systemair.no mailbox@systemair.noSystemair A/S - Produktutvalgsprogram SystemairCAD 2.0 C2018-02.01.B5 Expired 23.02.2018 | 28.02.2018Unit no. 1Dato 28.02.2018Side 3/30EnhetPakWGjennomsnitt20000200001.511.6783.583.54.314.0934.80.561.970.83.3724.6Ordrenummer Prosjekt Anlegg