Title: 280818_DM_1_3_komplet_underlag_G30.pdf
InnUtLufttemperatur20,013,3°CRelativ fuktighet8526%Varmeeffekt89,32kWSide: 3/21AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: +/- 7.000 m³/h - Design dataAvtrekksside, vinterLufttemperaturRelativ fuktighetTilluftsside, sommerLufttemperaturRelativ fuktighetKjøleeffektAvtrekksside, sommarLufttemperaturRelativ fuktighet1Reversible trinnIntegrert reversibel varmepumpe, frekvensregulert1Batteri RX/HCAntall rørraderLamellavstandLuftsideTrykkfall, tørrTrykkfall, våtLufthastighetSpenning, vinterSpenning, sommerVarmeeffekt, vinterKjøleeffekt, sommerEER (kjølefaktor)EER[tot] (Refrigerant factor compressor + heat exchanger)COP (varmefaktor)COP[tot] (Heating factor compressor + heat exchanger)Type kjølemedieKjølemediemengde kretsTilluftsside, vinterInnUtLufttemperatur13,320,0Relativ fuktighet2617Varmeeffekt15,73Avtrekksside, vinterInnUtLufttemperatur13,317,1