Title: +038=360.017-#####._03-360.017 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
...1 5 0 2...n o i s r e V R E S A Cla v o HST1-XL-WV-1760-SM-V1-A1-5 ,W1860,H1860KondensationsrotorDatum:29.09.2021Kontakt: Telefon: E-post:Kund: Projekt:CustomerBetalning: Emballage: Leveransvillkor: Leveranstid: - Den här offerten har en giltighetstid på 3 månaderErP 2018 ReadyTermisk data Temperaturverkningsgrad Fuktverkningsgrad Entalpiverkningsgrad Temperatureffektivitet Fukteffektivitet Totaleffektivitet Termisk verkningsgrad (ErP)ηt ηx ηh  t  x  h ηt_nrvu% % % % % % %VärmningTilluft 83,5 76,0 81,9 83,5 76,0 81,9 83,5FrånluftKylningTilluft 83,5 0,0 12,5 83,5 0,0 12,5 83,5FrånluftRotor Ø Wellhöjd Rotordjup Hellindad (W) Riktning Rotorhastighet1 760 1,50 200Vertikal (V) 12,0mm mm mm1/minMassflödeqmKapacitet värmeåtervinningssystem Sensibel Latent Total Massflöde vattenQsensible Qlatent QHRS qH2Okg/hkW kW kW kg/h11 040108,7 26,2 134,9 011 040108,7 -26,2 -134,9 3711 0407,8 0,2 8,0 011 0407,8 -0,2 -8,0 0