Title: 1.3 KORT BESKRIVELSE AV EL-KRAFTINSTALLASJONEN.DOC
1.3KORT BESKRIVELSE AV EL-KRAFT INSTALLASJONENPermanent kraft til bygget mates fra Hafslund Nett's trafo.Byggets hovedtavle er plassert på plan kjellerNettsystem: 400V- TN-C-SSplitting av PEN-leder til N- og PE- leder i hovedfordelingDriftsjordingen er utført som ringjord langs yttervegg og på tvers av bygget.Stigekabler er ført i rør i grunn og på kabelbroer over nedforende himling. Til teknisk rom på bro og i rør i grunn.Langs yttervegg i kontorarealer er det monteres el-kanal for stikkontakter, telefon og datauttak. I undrevisningsrom er det gulvbokser med uttak for kraft og tele.Lysarmaturer i er montert innfelt, åpent direkte til underlag og nedhengt i wire. Lyset styres vesentlig over bevegelsesdetektorer og SD-anlegget.Bygget blir oppvarmet over med vannbåren varme.Ventilasjonsanlegget styres av CO-føler og er samkjort med varmeanlegget. Anleggene styres over SD- anlegget.Sist skrevet ut