Title: 2209 Elektro - NEK 405-3 Næring Oppdelt Lofotsenteret.pdf
Er det verifisert ved måling at overgangsmotstanden til jord er tilstrekkelig god?Måle-Id: 391,398Er alle tilkoblinger korrekt tilskrudd?Er alle tilkoblinger riktig utført?Avvik-Id: 1763Er nøytralpunktsavleder ok?Er jordelektrode i nettstasjon ok?Er det sammenhengende jordforbindelse fra nettstasjon til anlegget?Er sammenhengende jordforbindelser mellom de ulike bygg ok?02.1 UTJEVNINGSFORBINDELSEREr utjevningsforbindelser ok?Er utjevningsforbindelse til armering i betong ok?Er det etablert utjevningsforbindelser til alle "andre ledende deler" der slikt er påkrevd?Måle-Id: 392,393,394,395,396,397 Er utjevningsforbindelser til blikktak, takrenner, nedløpsrør og andre ledende gjenstander av lang utstrekning ok?90 GENERELTEr tidligere avvik/mangler utbedret?99 ANNETEr alle avvik som er avdekket under kontrollen registrert? (For avvik som ikke kan knyttes til listens øvrige punkter)26.09.2022 08.06.07 - www.norik.noStatusOKOKOKAvvikOKOKOKOKOKOKOKOK