Title: Sprinklerkontroll Ello 2019.pdf
Undersprinkling av noe produksjonsutstyr er demontert.Har endringene betydning for bygningens sikkerhetsnivå?NeiKommentarer:FUNKSJONALITET, DRIFT OG VEDLIKEHOLD SIDEN IDRIFTSETTELSEHar anlegget løst ut p.g.a brann?Ble brannen slokket av anlegget?NeiNeiDato løst ut: Sted løst ut: Antall sprinkler som ble løst ut:0Har anlegget løst ut uten brann?NeiÅrsak: Antall sprinkler som ble løst ut:0Inngår anlegget i virksomhetens KS- eller HMS-program? Er vedlikeholdsprogram utført? Er alarmoverføring prøvet?JaNei JaFungerte alarmoverføring?JaKommentar:DN150 GEM F200 våtventil '93. Det må etablereres serviceavtale med et foretak som har personell med- Blått kompetanse bevis for vedlikehold av vannbaserte slokkesystemer.Anbefaler å montere inn nøkkelboks for å forenkle testing av ukentlige alarmer, samt montere inn doble alarmpressostater som kan testes hver for seg, samt etter dette fjerne vannturbinklokken.