Title: bp405_cn.pdf
Hvis ekstra strøm er nødvendig i en installasjon, kan man bruke et ekstra skap BP-405 med 24V/5A strømforsyning.Kraftforsyningen og batteribrakettene er allerede montert når skapet leveres fra fabrikken.Brytersettinger på kraftforsyningskort BSF-400.Bryter Navn Jordfeil S6-1S6-2BatterireléS6-3AutroFieldBusS6-4 S6-5Not used BatteriS6-6Type kraftforsynings- enhetBeskrivelse PÅ: Jordfeilovervåking aktivert. AV: Jordfeilovervåking deaktivert. Settes alltid til posisjon AV. (Forbigår batterirelékontrollen og setter batterireléet PÅ. PÅ: AuttroFieldBus tilkoblet AV: AutroFieldBus ikke tilkoblet Ikke i bruk PÅ: Batteriet er tilkoblet AV: Batteriet ikke tilkoblet PÅ: BPS-405 AV: BPS-410116-P-BP405/CN Rev. C, 2011-01-20Vi verner liv, miljø og verdier...Kraftforsyningsskap BP-405Tekniske spesifikasjoner Dimensjoner (mm) Vekt (kg) Materiale Montering