Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
4.2.11 Heating Boost Heating Boost (varmeforsering) innebærer at aggregatet fra normal luftmengde øker både tilluftsmengden og avtrekksluftmengden for å gi mer varme til lokalene.Heating BoostViftene tillates å arbeide i området mellom aktuelle luft- mengder eller trykk (lavfart, høyfart) og innstilt maks.fart, se avsnitt 4.1.2.Funksjonen fungerer bare ved avtrekksluft- og URF-regu- lering. Når behovsstyring eller forsering er valgt i kombi- nasjon med varmeforsering, styres luftmengden av den funksjonen som har høyest utsignal til viftene.En regulert rampefunksjon inntrer og øker luftmengden suksessivt ved varmebehov, og tilluftstemperaturen er 3 K (fabrikkinnstilt) lavere enn innstilt maks. tilluftstemperatur.Innstillinger:VerdiHeating Boost StartgrenseInnstillings- område On/Off 2-10 KFabrikk- innstilling Off 3 K18www.swegon.com