Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Alle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider2 lag 60mm FR Brannplate 2-SKOBBERRØR RØR BRANNMOTSTAND EI 45 C/C (E 180)BETONG - DEKKEMaks utsparing 1200 x 2400mmKobberrør ≤ Ø54mm14-25mm gjennomgående cellegummi eller PE skum isolasjonAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider2 lag 60mm FR Brannplate 1-SProtecta Rørstruper 2 lag 50mm breddewww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 58 (65) 2021 2 9Detaljtegning Protecta® FR BrannplateKOBBERRØR BRANNMOTSTAND E 240 C/UBETONG - DEKKEMaks utsparing 600 x 1200mmKobberrør ≤ Ø54mm≥ 20mm steinull ≥ 80 kg/m3 monteres ≥ 100cm på begge siderAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider1 lag 60mm FR Brannplate 2-SALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)BETONG - DEKKEMaks utsparing 1200 x 2400mmAlupex rør ≤ Ø75mm9mm gjennomgående cellegummi eller PE skum isolasjon