Title: +038=54.000-NI001._04-Idriftsettelsesrapport Nortek Brannalarm Plan U2  til Plan5 DM1-3.pdf
Kobler sentralene sammen. Denne sentralen har adresse 1.Ikke montert.Beskrivelse Tilkoblet sentral 2 som er i 9.etg.Ingen overføring til SD anlegget.Montert ved angrepspunktet.Testet av installatøren ved fullskala tester.Utvalgte er testet.Alle er testet.Testet av installatøren ved fullskala tester.Testet av installatøren ved fullskala tester.Ingen lokale avstillere.Ok.KommentarHvem Installatøren har fått opplæring.