Title: +038=360.000-OS043._03-Super WISE II Kommunikasjonsenhet Swegon - Brosjyre.pdf
Aktuell luftmengde måles alltid i spjeldet og vises i SuperWISE.Nødssituasjon: En særskilt luftmengdebørverdi for nødssituasjoner kan settes.Nødssituasjon har høyest prioritet av alle driftsmoduser.Måling/balansering WISE Measure (MS) måler den luftmengden som passerer måle- enheten på tilluftskanalen, og via luftmengdestyrt spjeld WISE Damper (FE) på avtrekkskanal sikres balanse i sonen.Ved levering er alle spjeld innstilte til å holde en fast spjeldposi- sjon (50 % åpningsgrad).WISE Measure (MS)Etter idriftsetting regulerer spjeldet for å holde samme luft- mengde som den som ble målt i tilluftskanalen. Det er mulig å angi en offset-luftmengde for å kompensere for luftmengdene som ikke måles eller reguleres av WISE-systemet.WISE Damper (FE)6Sone – trykkstyringWISE Damper (PS)WISE DPSWISE Damper (PE)WISE DPSEksempel på en sone med en trykkstyrt tilluftskanal og en trykkstyrt avtrekkskanal.ProdukterTilluft