Title: DM1-3. 360.024 (6 etg) R&H - Målerapport rev.2.pdf
MÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01Blankett nr.: 68-091ANLEGG : SYSTEM :ROM NR.6-101 6-102 6-103 6-104 6-106 6-105-2 6-307-2 Korridor FellesDronning Mauds gt 1-3 360.024 6 etg TILLUFT Prosjektert Målt m3/h 443 119 108 173 454 1 818 79 158m3/h 440 110 110 170 440 1 760 80 160AVTREKK Avvik Prosjek Målt m3/h m3/h%1 8 -2 2 3 3 -1 -13 4303 604Dato : Ref. :Avvik %513.03.2022 Helene Staberg ANMERKNINGOk. Målt på nytt 13.03.22 Ok. Målt på nytt 13.03.22 Ok. Målt på nytt 13.03.22 Ok. Målt på nytt 13.03.22 Ok. Målt på nytt 13.03.22 Ok. Målt på nytt 13.03.23 Ok. Målt på nytt 13.03.22 Ok. Målt på nytt 13.03.22 Ok. Målt på nytt 13.03.22Total3 2703 35233 4303 6045KVALITETSHÅNDBOK Randem Hübert A/S - Stansevn. 11, 0975 OSLO - Telefon: 22 90 07 00 - Telefax: 22 90 07 10 E-mail: service@hybra.no