Title: +175=225.001_QZ001_Kabel-,rør-og ventilasjonskanalgjennomføringer.Produktinformasjon.pdf
max. ledertverrsnittMurvegg,betongvegg og dekkeGips- ogbetongveggCu mm2 20 x0,75 3 x 184/95 r¡ 4 x 185/953 x I 85/95Al mm' 3 x24O 3 x240 2l 4 x240 3 x240Cu mm'? 5x1,5 4 x 1011O t\ 3 x 95/50 4 x 10110Al mm'? 1x24O 3x240 z\ 4 x240 3x240Cu mm'20 x 0,75 r)3 x 95/50 20 x0,75Al mm'?1 x240'tl 4x240B0 mm uimalingB0 mm m/maling150 mm u/maling 50+50mm u/maling1 ) Kablene påføres 2 lag med Hensotherm 2KSe over 500 mm på begge sider av gjennomføringen 2) Kablene påføres 4 lag med Hensotherm 2KSe over 500 på begge sider av gjennomføringen.For kabler med Ø < 16 mm må avstand mellom kablene og til kant av utsparing væreà 10 mm. For kabler med Ø > 16 mm må avstand mellom kablene og til kant av utsparing værel 20 mm.KABELSTIGER - TABELL 2KonstruksjonKabelstigeBrann- motstand (minutter)Min. tykkelse Conlit BrannstoppBetongvegg og dekkeGipsplateveggWibe KHXSSP-200 galv. stäl Ca. 60x200 mm galv stål s¡12090150 50+50mm