Title: Dronning Mauds gate 1-3 Driftsstart Integrert test luftbehandling 360.011  Pareto 12  etg.pdf
Alarm er ikke lagt opp, men skal komme. Alarm på SD bilde skal komme. Tilluftstemperaturen blir styrt av Swegon wise, sin Romoptimalisererokur ikke i bruk. Det er beregnet at aggregat går hele tiden. Mengden blir justert av Sergon wise. effekt. Dette ligger på Entro sin EOSokFeil ManglerSide 3 av 7Dronning Mauds gate 1-3 Pareto Driftsstart Integrert test luftbehandlingsystem 360.011 01.03.20212. Romkontroll 360.011. - 11. etg. Pareto Hendelse: System2. Romkontroll 360.011. - 11. etg. Pareto Hendelse: SystemReguleringfunksjon. Endre setpunkt på CO2 giver i møterom- 005Romkontroll møteromIntegrasjon av aggregat mot VAV. Aktiver romtemperaturføler i møterom-005Romrkontroll kontorReguleringfunksjon. Endre setpunkt på RTA giver i kontorRomkontroll møteromIntegrasjon av aggregat mot VAV. Aktiver romtemperaturføler i kontorRomrkontroll kontorIntegrasjonstestObjektCO2 giverRomtempgiverRTA giverRomtempgiverReaksjon