Title: 16025-TIL-0100 Økernveien 94.pdf
Branntegningerfra2014ernoeufullstendige,mangler noendørkrav,utløsertilrøyklukersamtatdetergjortnoen bygningstekniskeendringerikjeller.Deterusikkertomvist seksjoneringsløsningerriktig.Innvendigehjørnererikke sikretsliksomtegningenangir.Branntegningenemåoppdateres.Rømningsplanenemåoppdateresdaflere håndslokkeapparatererfjernet/flyttet.Genereltgodogpånivåmedgjeldenderegelverkmento kritiskefeileravdekketsommåutbedres,manglende rømningsveifradelavplan5samttiltakforåhindre varmestrålingmottrapperom/utgang.Svekketgrunnetuklarseksjoneringogikkeihenholdtil regelverket.Bramenbranntegningerogrømningsplanermåoppdateres.Detvurderesatoppgraderingsbehovetermoderat(2)ogat deterbehovforytterligerevurderingerrundt seksjoneringsløsningenogtiltakforåivareta personsikkerheten.Side4av4