Title: Beskrivelse av tekniske arbeidsoppgaver vedr drift service og kontrollpunkter i fase 3 - Nittedal EPC - 2018.pdf
EPC kunde Rapporteringsintervall 4 ganger pr år. Innen 2018.07 Frister Innen 2018.10 Innen 2019.01 Innen 2019.04For Q2 2018 For Q3 2018 For Q4 2018 For Q1 2019Rapporteringsmetode: Rapport sendes som Excel eller PDF (elektronisk)Servicerapporter fra eksterne firmaer vedlegges Rapport skal sendes til AF inne frist for rapportering.Beskrivelse av tekniske arbeidsoppgaver vedr drift, service og kontrollpunkter i fase 3.Anlegg EOS. Energi oppfølgingssystemOppgave Sjekk av EOS, ET kurve. Er det en kjent årsak til høyt forbruk siste uken? Varsle ved avvik. Skal ved avvik varsles ukentlig.Intervall UkentligKvittertVarmeanlegg, vannbårentSjekk av reguleringsshunter. Lese av temperaturer ut fra hver kurs. Spesielt viktig om bygget har varmepumpe. Sjekk av trykk og temperaturer på anlegget. Tilsyn fyrrom.UkentligBeskrivelse av tekniske arbeidsoppgaver vedr drift, service og kontrollpunkter i fase 3 Side 1 av 6Anlegg Pumper