Title: +038=360.020-#####._09-360.020 Gold RXF-25 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Fordampingstemperatur (duggpunkt)Batteriets væskevolumAntallTilbehørInn27,047Dato: 12.08.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-100004983101 Pa0412,5 mm96 Pa109 Pa2,72 m/sUt16,0°C86%30,37 kW36,48 kW1 %0,130 l/minR410a6,0 °C7 ISide: 7/36AHU Design ErP spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.020 - GOLD RXF-25 +/- 7.800 m³/h - 100% samtidighetDato: 12.08.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000498310GOLD F RXAggregatstørrelse025Tilluftsmengde7 800 m³/hAvtrekksluftmengde7 800 m³/hVentilasjonsaggregat beregnet for annet enn bolig (unntak: boligkompleks) Aggregattype: balansert (dobbelrettet) ventilasjonsenhet Annen varmegjenvinning (roterende varmeveksler) Tilluftens tørre temperaturvirkningsgrad (Krav: 2018: 73 %): 82.1 % Maksimal intern lekkasje (sporgass) 1 %Kontroll mot kommisjonens forordning (EU) nr 1253/2014Luftbehandlingsaggregatet uppfyller krav 2018Tilluft