Title: Monteringsanvisning - FR brannplate.pdf
KABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 60KABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 90DEKKEKONSTRUKSJONERDEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparingsmål 1200 x 2400mmKabelbroer, kabler ≤ Ø55mm og kabler i bunt ≤ Ø30mmMaks utsparingsmål 1200 x 2400mmKabelbroer, kabler ≤ Ø14mm og kabler i bunt ≤ Ø30mm60mm Brannplate 2-SAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge sider60mm Brannplate 2-SAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge siderKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 90KABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 120DEKKEKONSTRUKSJONERDEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparingsmål 1200 x 2400mmKabelbroer og kabler ≤ Ø80mmMaks utsparingsmål 1200 x 2400mmKabelbroer og kabler ≤ Ø21mm i bunter ≤ Ø100mm2 lag 60mm Brannplate 1-SAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge yttersider2 lag 60mm Brannplate 1-SAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge yttersiderKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 180KABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 240