Title: 20211011 - Serviflex 2110 3år Elektro Generell installasjon Bytesteinen 1.pdf
Lukkingsfrist11.12.202111.10.2021 14:32:41 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres3/14AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Stikkontroll - Generell Installasjon, Mellom/Bs1 Eiendom ASID: 69575Rom 00001: Stikkontakter/strømuttak er løse.TiltakStikkontakter/strømuttak må festes forsvarlig (FEL §10).Lukkingsfrist11.12.2021ID: 69576Rom 00019: Belysningsutstyr mangler kuppel/skjerm.TiltakRiktig kuppel/skjerm må monteres (FEL §22).Lukkingsfrist11.12.202111.10.2021 14:32:41 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres4/14AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Stikkontroll - Generell Installasjon, Mellom/Bs1 Eiendom ASID: 69577Badstue rom 00018: Belysningsutstyr er ikke forsvarlig forankret.TiltakBelysningsutstyr må forankres forskriftsmessig (FEL §10).Lukkingsfrist11.12.2021ID: 69578Rom 2030: Lyskilde virker ikke.TiltakLyskilder må etterses og evt. skiftes (FEL §10).Lukkingsfrist11.12.2021ID: 69579Rom 2027: Lyskilde virker ikke.Tiltak