Title: asmicra100_dn.pdf
AutroSense Micra 100 er tilgjengelig med en ekstra Piped Exhaust’- type dokkingstasjon (se illustrasjon ‘A’ ). Dette er primært beregnet på at detektoren kan ta luftprøver fra områder med forskjellig lufttrykk. Typiske bruksområder er prøvetaking i luftkanaler og deteksjon i undergulv eller "falske" tak, eller prøvetaking fra datautstyr.For at installasjonen skal være i samsvar med EN 54-20, må rørene minst være iht. EN 61386-1, klasse 1131.Installasjonshåndbok, AutroSense Micra 100 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04, Autronica Fire and Security ASSide 27ProsjekteringsbegrensningerPrøvetaking over tak med åpen detektor Merk: Dokkingstasjonen med rør må brukes i dette tilfellet.Prøvetaking med detektor montert i "falskt" takInstallasjonshåndbok, AutroSense Micra 100 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04, Autronica Fire and Security ASSide 28Prosjekteringsbegrensninger6.1 Systemdesign