Title: R&H AS-131-COND Kondensatorbatteri-Produktdatablad.PDF
R&H AS DM 1-3kond. akse 11-12.. . . . . . . .. . . .KAPASITETS DATA:CC Arild B-1170-00131/3 -2 25LuftUtv. gass Omgivende trykkmmHg kW Sm³/h kg/h °C % °C %760 46.30 7500 9032 23.00 0.00 41.32 0.00. Kapasitet Gassm. Luftmengde - vekt Inng. temperatur Relativ fuktighet Utg. temperatur Utg. rel. fuktighet Innv. væske KondenseringstrykkFølbar varme faktor Kondensat mengde Aktuell hastighet TrykkfallR407cKondenseringstemp. Underkjøling Utg. temperatur Trykkfallbar(a) °C kg/h bar m/s17.53 5.00 954 0.07 2.55. OverhetingVæske mengde Trykkfall Gasshastighet i rør N°1 Batteri Cu-Al-FeZn P3012COND 7R-30T-1070A-2.0pa 13C 35 mm 22 mmTEKNISKE DATA: 12.45 x 0.35 mm Vekt Rør Cu Finner Al 0.11 Ramme FeZn 1.5 Sugestokk matr. Cu Materiale tilsl. Cumm Innv. volum/ 1.50 mm Tot. utv. overflatePED 97/23/CE Maks. Tillatte trykk Maks. Tillatte temp.81 Kg 30 dm3155.72 m2 Article 3.3 21.0 bar -20/80 °CTILLEGGReduced tolerance calculation - Counterflow15012451101070m m 5 3 Ø