Title: +038=360.006-#####._08-360.004-008 Varme- og kjølebatteri for vann R&H - Materialspesifikasjon.pdf
PROSJEKT NR : FDV NORM FOR BYGNINGER NR373029/ABU MATERIALSPESIFIKASJON M36.ANLEGG : DRONNING MAUDSGATE 1-3 BLAD 360,004+4 LUFTBHANDLINGSANLEGG 1 AV 1andre syst. :NR.KOMPONENT, FABRIKAT, TYPE, MERKEDATAMENGDE360,004+4 VARME- OG KJØLEBATTERIER FOR VANN: AIRCOIL :FABRIKAT MONTASJE TYPEBETEGNELSE : SE UNDERINNENDØRSVarmebatteri for væske: Fabrikant Type Materialer: Aircoil AS : Lamellvarmeveksler luft/væske : Kobberrør med aluminiums lameller, ramme5 stkav galvanisert stålMontasje Luftmengde Effekt Lufttemp. inn Lufttemp. ut Trykkfall luft Væske Væskemengde Væsketemp. inn/ut Trykkfall væske:: Med geid for kanalmontasje : : : : : : : :7.500 m3/timekW oC oC Pa20,2 14,0 22,0 18 Vann 0,16 60/30l/s oC11,9kPaKjølebatteri for væske: Fabrikant Type Materialer: Aircoil AS : Lamellvarmeveksler luft/væske : Kobberrør med aluminiums lameller, ramme av galvanisert stål og bunnkar i rustfritt stål5 stk