Title: +038=360.000-NI001._68-DM1-3. 360.012 (3 etg) R&H - Målerapport.pdf
MÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01Blankett nr.: 68-091ANLEGG : SYSTEM :TILLUFTROM NR.Bordtennis Stillerom 101 Gard 404 Åpent 001 Kontor 104 Kontor 105 Resepsjon Møterom 429 Stillerom 2 Kopi/IT Sluse Kjøkken 001-3 Møterom 107 Møterom 116-16 Korridor 322 Åpent 004 BK 414 Wc/Dusj 413 Wc 410 Wc 411 Wc 408 Wc 409 BK 405 Sluse 425 Wc/Dusj 116-26 Forrom 407 Forrom 412Dronning Maud 1-3 +03= 360.012 TILLUFT Prosjektert Målt m3/h 146 78 0 692 69 75 235 265 93 21 17 347 698 0 0 0m3/h 157 70 23 687 79 82 236 277 102 21 17 360 741 177 86 38580 100 350 3500 0 0 0AVTRE KK Avvik Prosjek Målt m3/h m3/h 157 157 70 70 23 23 687 687 79 79 82 82 236 236 277 277 102 102 22 21 18 17 360 360 741 741 0 177 0 86 0 385 52 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 80 80 102 100%7 111 -13 -9 0 -4 -9 0 0 -4 -6Dato : Ref. :Avvik %0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 04 0 0 0 0 0 0 0 2Total4 3802 736384 2803 63815