Title: 10 EX Gipsmørtel - Montasjeanvisning.pdf
ISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 180 C/C (E 180)≥ 100MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 1200 x 2400mmAlupex rør ≤ Ø16mmEX Gipsmørtel dybde ≥ 50mm50mm støpeplate av steinull ≥ 150kg/m320mm tykk gjennomgående glass- eller steinull ≥ 75 kg/m3ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 240 C/C (E 240)≥ 100MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 135 x 135mmAlupex rør ≤ Ø16mmEX Gipsmørtel dybde ≥ 50mm50mm støpeplate av steinull ≥ 150kg/m3≥ 20mm tykk steinull densitet ≥ 80 kg/m3 ≥ 50cm på begge siderMontasjeanvisning iht. ETA 21/0071www.protecta.noPolyseam AS Tlfl.: 3330 6700 10 (23) 2020 8 25Detaljtegninger Protecta® EX GipsmørtelALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 180 C/C (E 240)ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 180 C/C (E 180)≥ 100MM DEKKEKONSTRUKSJONER≥ 100MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 135 x 135mmAlupex rør ≤ Ø75mmEX Gipsmørtel dybde ≥ 50mmMaks utsparing 1200 x 2400mmAlupex rør ≤ Ø75mmEX Gipsmørtel dybde ≥ 50mm50mm støpeplate av steinull ≥ 150kg/m3