Title: 10 FR Grafitt - Montasjeanvisning.pdf
som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.PVC RØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/U (E 90)Maks fuge- bredde 30mmBETONG DEKKERPVC-U eller PVC-C rør ≤ Ø110mm med vegg- tykkelse 1.8-6.6mmFR Grafitt dybde ≥ 25mm på begge siderSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge siderPE RØR BRANNMOTSTAND EI 60 U/U & EI 240 U/C (E 60/240)Maks fuge- bredde 30mmBETONG DEKKERPE, ABS & SAN+PVC rør ≤ Ø40mm med vegg- tykkelse 2.4-3.7mmFR Grafitt dybde ≥ 25mm på begge siderSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge siderPE RØR BRANNMOTSTAND EI 90 U/C (E 90)Maks fuge- bredde 30mmBETONG DEKKERPE, ABS & SAN+PVC rør Ø110mm med vegg- tykkelse 4.3-10.0mmFR Grafitt dybde ≥ 25mm på begge siderSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge siderMontasjeanvisning iht. ETA 21/0040www.protecta.noPolyseam AS Tlf.: 3330 6700 6 (9) 2021 1 1Detaljtegninger Protecta® FR GrafittPE RØR BRANNMOTSTAND EI 60 U/U (E 60)