Title: +135.01=370.001-JP502T_01-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
WILO SE 03/20187.1Bruk alltid egnet løfteutstyr og sikre delene mot å falle ned. • Man må aldri oppholde seg under hengende last. • Sørg for at pumpen står sikkert ved lagring og transport samt ved alt installasjons- og øvrig monteringsarbeid.FORSIKTIG! Fare for materialskader! Fare for skader på grunn av usakkyndig håndtering.Pumpen må bare installeres av fagfolk. • Pumpen må aldri brukes uten montert elektronikkmodul.FORSIKTIG! Overopphetning kan skade pumpen! Pumpen må ikke gå mer enn 1 minutt uten gjennomstrømming. Energiopphopningen fører til varmeutvikling, som kan skade aksel, løpehjul og mekanisk tetning.Kontroller at minste væskestrøm Qmin ikke underskrides. Beregning av Qmin:Kontroller at minste væskestrøm Qmin ikke underskrides. Beregning av Qmin:Qmin = 10 % x Qmaks pumpe xFaktisk turtallMaks.-turtallGodkjente monteringsstillinger og endring av komponentplasseringen før installasjon