Title: DM 1-3 Integrasjonstest Hovedkurs varme og kjøling.pdf
Differansetrykkgiver 320.001-RD451 (setpukt. 0,4 bar) regulerer frekvensomformerne 320.001- LR451/LR452 til pumpe 320.001-JP451 /452Temperatur: Erverdi utekompensert kurve Diverse erverdier (avlesning) ref. funkjsnbeskrivelse og systemskjema El.kjel: FeilAnsvarlig entreprenør Rør /aut.Rør /aut.Aut.Resultat testBREEAM Testet også ved full belstning jan./feb. 2020. El.Kjele er avslått, kommer ikke i drift, beregnet som reserve produksjon.Regulering er ok. Pumpe 320.001-JP451/452 går hele året pga varme til baffelkurs.Ok.Feil / manglerSide 11 av 1230.06.2021Prosjekt: Formål:Dronning Mauds gate 1-3 Integrasjonstest Hovedkurs varme- og kjøleanleggDato: Tidsrom:12.05.2021 08.00-15.00Hendelse:SystemFunksjon F-13 Blandesentral Endre settpkt på temepraturgiver tur310.101 Varm tappevannFunkjson F14 Varmtvann sirkulasjon Aktiv hele åretStyring fra SD-anlegg 310.101 Varm tappevannAvlesning på SD- anlegg310.101 Varm tappevannIntegrasjonstestObjekt