Title: +038=542.001-SZ009T_02-FDC40 Brannspjeld Micro Matic - FDV-dokumentasjon.pdf
også overholdes.Brannspjeldet monteres inn i massive vegger og dekker, direkte på massivevegger, i lette skillevegger og brannvegger med lettvekts konstruksjon. Installasjon i horisontaleog vertikale kanaler. Ved brann lukker spjeldet automatisk når omgivelsestemperatur ellertemperatur i kanal når 72 °C. Kan også bli stengt via signal fra en røykdetektor,brannspjeldstyring eller fra byggets brannvarslingssystem.Brannmotstandsklasse inntil EI 120 (ve, ho i ‹-› o) S, avhengig av bruksområdeSpjeldet består av et hus i galvanisert stål, spjeldblad laget i spesialisolerende materiale, ogaksling i rustfritt stål.Massive vegger: EI 90 (ve i ‹-› o) S, avhengig av bruksområdeLettvegger: EI 90 (ve i‹-› o) S, avhengig av bruksområdeVegger og tak: EI 120/90/60 (ho i ‹-› o) S, avhengig avbruksområdeTekniske data