Title: +135.01=564.008-XS010T_02-320 Datablad Tempføler ute QAC21.pdf
För optimering:Montera alltid givaren på byggnadens kallaste vägg (normalt norrsidan). Givaren får under inga omständigheter utsättas för morgonsol.Givaren monteras företrädesvis på mitten av byggnaden eller värmezonen och minst 2,5 m över marknivå.Givaren får inte monteras på följande ställen: • Ovanför fönster, dörr, ventilationsgaller eller annan värmekälla • Under balkong eller takrännaFör anslutningsledningen från väggen skall en kabelgenomföringshylsa; packbox eller tätningsmassa användasUtetemperaturgivaren får inte målas över. Monteringsinstruktion finns tryckt på förpackningen.3/4Utetemperaturgivare QAC…, FW-T1GCE1N1811sv 2008-01-11… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. . .…Tekniska dataFunktionsdataIsoler- och kapslingsklassElektrisk anslutningTillåtna omgivningsförhållandenMaterial och färgerViktInre kopplingMåttuppgifter (Mått i mm)4/4Building TechnologiesAnvändningsområdeSe TypöversiktMätelementSe Typöversikt