Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
1 _ t p a d A _ o t u A _ e d u g p u t r a t Si8.4 Menuoversigt"Hjem"Reguleringsform Sætpunkt Anslået flow Lavt flow1), 2) LøftehøjdeStatusDriftsstatusDriftsform, fra ReguleringsformPumpeydelseMaks.-kurve og driftspunkt Resulterende sætpunkt Temperatur Omdrejningstal DriftstimerEffekt- og energiforbrugEffektforbrug Energiforbrug Advarsel og alarmAktuel advarsel eller alarm AdvarselslogAdvarselslog 1 til 5"Indstillinger""Hjælp" Anvendelsesguide1) Kedelpumpe Radiator Ventilationskonvektor Klimaanlæg Gulvvarme/loft Varmt vand Jordvarme KølepumpeSætpunkt Driftsform Normal Stop Min. Maks.Reguleringsform AUTOADAPT FLOWADAPT Prop.tryk Konstanttryk Konst.temp. Differenstemp. Konstant flow1) KonstantkurveIndstilling af dato og tidDatoformat, dato og tid Kun dato Kun tidOpsætning af flerpumpesystem Opsætning af analog indgang Regulatorens indstillinger (ikke model A) Beskrivelse af reguleringsformAlarmlogAlarmlog 1 til 5