Title: Bruksanvisning_1437003.pdf
Tidsforsinkelse fra “lyst til mørkt”: 30 sek = den røde LED-en lyser i denne perioden Tidsforsinkelse fra “mørkt til lyst”: 5 min = den røde LED-en blinker sakte i denne periodenHelautomatisk modus – koplingskanal “HVAC- C2” (varme, ventilasjon, kjøling eller belysning/hvis relevant (for PD-C360i/24 DUOplus – koplingskanal “HVAC- C3”))Automatisk innkopling: Kontakten koples uavhengig av lysverdien og kun på grunn av bevegelse. Den grønne LED-en er aktiv som indikasjon på bevegelsesdetekteringen = to korte blink per detekterte bevegelse (DUO-versjon – ingen LED-indikasjon). Belysningen slås av automatisk når ingen bevegelser registreres lenger. Da starter den forhåndsinnstilte etterløpstiden. Når denne tiden er utløpt, koples kontakten ut.A m 0 5 / C D V 0 1 - 1 g n a g t u e r y t Sk e sk e s) x u0 0 0 1 - 0 1 (V 0 1 - 0 g n a g t ug oa n An m 0 3 -in m 1i. a c / s lu p m: di t s p øl r e t t Eg nn s yle b – g n a g n ni r e t y r B” C A V H “la n a K