Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
7.3.7 DifferenstemperaturVælg denne reguleringsform hvis pumpens ydelse skal reguleres i henhold til en differenstemperatur i det anlæg hvor pumpen er installeret.Egenskaber og primære fordeleSikrer et konstant differenstemperaturfald over varme- og køleanlæg.Sikrer et konstant differenstemperaturfald over varme- og køleanlæg.Opretholder en konstant differenstemperatur mellem pumpen og den eksterne sensor, se fig. 33 og 34.Opretholder en konstant differenstemperatur mellem pumpen og den eksterne sensor, se fig. 33 og 34.Kræver to temperatursensorer - den interne temperatursensor sammen med en ekstern sensor.Kræver to temperatursensorer - den interne temperatursensor sammen med en ekstern sensor.Tekniske specifikationerHΔtQFig. 33 DifferenstemperaturReguleringsformen differenstemperatur er mulig i model B. Modeltypen er angivet på typeskiltet. Se afsnit 6.5 Modeltype.6 1 6 25 0 M T1 1 1 51 5 4 25 0 M T