Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
For beholdere med udskiftelig membran, skal der være mindst 600 mm spillerum over beholderen. (fig. 4a)For beholdere med udskiftelig membran, skal der være mindst 600 mm spillerum over beholderen. (fig. 4a)6. Når vandtemperaturen er faldet til ca. 50 °C, efterfyldes systemet til 0,3 bar over fortrykket på ekspansionsbeholderen. Sørg for, at påfyldningsslangen er udluftet.Monter beholderen på returløbet så tæt som muligt på beholderen på pumpens indgangsside. Monter beholderen på en sådan måde, at det vand den indeholder, ikke kan cirkulere. 1. Påsæt PTFE-tape (G) (anvend ikke pakgarn!) på ekspansionsbe-holderens tilslutning. (fig. 5)2. Slut ekspansionsbeholderen til installationen (Flexconsole T-styk- ke eller ekspansionsrøret).2. Slut ekspansionsbeholderen til installationen (Flexconsole T-styk- ke eller ekspansionsrøret).3. Det anbefales, hvis det er muligt, at placere en valgfri tilslutnings- gruppe i ekspansionslinjen for at lette vedligeholdelsen.