Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
Små kabler (A, B)d ≤ 21Middels kabler (C, E)d ≤ 50Store kabler (D)d ≤ 80UtenGPG 150 i plan med dekkeKabelbunt (små kabler)d ≤ 100FS-EXKabelbunt (F) Telecom.Kabel (G) uisolertd ≤ 100d ≤ 24FS-EX -RISE Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 TrondheimBesøksadresse Tillerbruveien 202 7092 TillerTelefon 464 18 000E-post / web post@risefr.no www.riesfr.noForetaksnummer NO 982 930 057 MVARISEFR AA-050 FIRESAFE GPG MORTARSide 5 av 32Tabell I.5 Brannmotstandsklasse E 120/EI 120. Store kabelgjennomføringer ≤ 600 x 600 mm. Aluminiumskabler, Type AXQJ 0,6/1 kV. Isolasjon XLPE. Ytterkappe PVC.KabelgruppeDiameter (d) (mm)Kabelstige eller kabelbroTykkelse GPG (mm)Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Kabler av aluminium28 ≤ d ≤ 50UtenGPG 100 i plan med overkant dekkeSteinull 150kg /m3, 50Tabell: I.6 Brannklasse E 90/EI 90. Store kabelgjennomføringer ≤ 1800 x 900 mm. Aluminiumskabler, Type AXQJ 0,6/1 kV. Isolasjon XLPE. Ytterkappe PVC