Title: Swegon WISE_IRTa Romregulator Børverdi- Monteringsanvisning.pdf
0–50 °C ± 0,5 °C IP20 Forstykke: PC, Bakstykke: PP Forstykke: NCS S1002-Y, Bakstykke: NCS S5500-N Drift: -20 – + 55°C, Lagring: -40 – +80°C 10–95 % ikke-kondenserende Med batteri: 111 g, uten batteri: 93 g B 90 x H 92 x D 27 mm1 stk. bruksanvisningErklæring om samsvarElektrisk sikkerhetSwegon AB erklærer hermed at radioutstyret WISE IRT er i samsvar med direktivet 2014/53/EU samt direktivet 2011/65/EU.Bare godkjent elektriker eller servicepersonell utdannet av Swegon kan utføre inngrep i forbindelse med elektrisk installasjon eller tilkobling av produkter til systemet. Følg alltid lokale/nasjonale reglene for hvem som kan utføre denne typen elektrisk installasjon.Ved tilkobling av 24 V isolationstransformator skall dette skje i henhold til IEC 61558-1.Den komplette EU-erklæringen er tilgjengelig på Swegons hjemmeside www.swegon.com