Title: +175=325.001_IO001_Drift _ Skötsel Parca G 700 LT.Produktinformasjon.pdf
Tillsyn Se till att tätningslister och isolering i luckorna är intakta. I annat fall, byt ut tätningslist och laga isoleringen omgående. lsoleringen på luckan bör lagas omedelbart eftersom det finns risk att skadan annars förvärras. Luckisolering och tätningslister betraktas som förbru kn ingsmaterial.Vid eldningssäsongens slut Pannans flamkammare och kanaler rengörs grundligt. Vattnet i systemet bör ej tömmas under sommaren.Synglaset på pannan rengörs vid behov.Oljefiltret rengörs med jämna intervaller så att ej för stort tryckfall uppstår över filtret.Kontrollera regelbundet att brännaren startar och stoppar normalt och likaså att övergången mellan steg 1 och 2 sker normalt.Varning!Påfyllning av vatten i en panna under drift måste ske långsamt och försiktigt. Fyll aldrig på vatten i en överhettad panna och undvik onödig påfyllning under eldningssäsongen.tBruksanvisningParca G 700 LTOsby Parca AB6"2 VerkningsgradVerkningsgrod %96959493\\\\\\\-9230 40 50 60 70