Title: Sikkerhetsventil.pdf
3. Underhåll och service • Utför en okulärbesiktning av ventilen en gång om året. Läckage åtgärdas ofta genom att öppna ventilen och spola igenom den ordentligt. Så länge inget läckage hittas behöver ventilen inte öppnas.Under en återkommande inspektion (till exempel vart fjärde år), bör ventilen öppnas för att kontrollera att den fungerar.Under en återkommande inspektion (till exempel vart fjärde år), bör ventilen öppnas för att kontrollera att den fungerar.Om läckaget fortsätter efter att ventilen har öppnats och spolats, måste ventilen bytas.Prescorventilen är en säkerhetsprodukt. Vi rekommenderar därför att den byts ut vart tionde år.Om ventilen ofta blåser ut ånga under drift, bör du rådfråga en monterings- specialist.4. Nedmontering Gör systemet trycklöst. Varning för brännskador/skållning! Hett vatten kan nu rinna ur systemet. Ta bort ventilen. Miljöansvar