Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
kabel er koblet til COM 1-3 på styreenhet IQlogic. Ved flere tilkoblede givere; kontroller at funksjons- omkoblerne ikke er satt i samme stilling, samt kontroller at kabler er riktig tilkoblet mellom giver og tilkoblingsenhet. 10 sekunder alarmforsinkelse. ROMTEMPERATURGIVER NR. 4 DEFEKT Giver for romtemperatur 4 er defekt eller ikke tilko- blet. Kontroller at funksjonsomkobleren på romgiveren er satt i stillingen 4, og at kabel er koblet til COM 1-3 på styreenhet IQlogic. Ved flere tilkoblede givere; kontroller at funksjons- omkoblerne ikke er satt i samme stilling, samt kontroller at kabler er riktig tilkoblet mellom giver og tilkoblingsenhet. 10 sekunder alarmforsinkelse. Xzone, ROMTEMPERATURGIVER NR. 5 DEFEKT Giver for Xzone romtemperatur 5 er defekt eller ikke tilkoblet. Kontroller at funksjonsomkobleren på romgiveren er satt i stillingen 5, og at kabel er koblet til COM 1-3 på styreenhet IQlogic. Ved flere tilkoblede givere; kontroller at funksjons- omkoblerne ikke er satt i samme stilling, samt