Title: 280818_DM_1_3_komplet_underlag_G30.pdf
Lufthastighet i filterseksjonenDato: 28.08.2018 11 / 1.0.20180816.1150138 Aggregat ID: AD-1000038275412715 utv.3,0 mm31 Pa3,24 m/sInnUt13,320,0°C3825%15,73 kW23 %InnUt60,030,0°C0,127 l/s4,0 kPa3 I15 utv.8,2 kPaArtikkelbenevningTBVL-3-016-16 Pa1,45 m/sSide: 6/21AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: +/- 7.000 m³/h - Design dataDato: 28.08.2018 11 / 1.0.20180816.1150138 Aggregat ID: AD-10000382754Anbefalt dim. trykkfall73 PaStarttrykkfall23 PaSluttrykkfall123 Pa1Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G030FRXHCP011Roterende varmeveksler RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluft1Reversible trinn1Batteri RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluftAntall rørrader5.7Lamellavstand2,1 mmTrykkfall38 PaLufthastighet1,76 m/s1VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemåling