Title: Brannkonsept, Simployer - Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
2 Klassekrav til brannceller 5 Klassekrav til dører 7 Brannspredning i fasade vertikal, horisontal og mot takfot8 SjakterVentilasjonsrom som kun forsyner en branncelle, kan inngå i branncellen. EI 60 [B 60] Generelt: EI₂ 60-Sa [B 60] Tiltaket utgjør branncelle over 2 plan, og endrer ikke dagens situasjon mht. fare for brannspredning i fasade. Eventuelle sjakter må utføres som egne brannceller eller branntettes der de går gjennom etasjeskiller med brannmotstand.10 Trapperom, type 12 Branncelle over flereplanSjakter som er åpne over flere plan skal ha inspeksjonsluker i topp og bunn. Luker skal ikke svekke konstruksjonens brannmotstand, og må ha klasse Sa. Interntrapp innenfor tiltaket. Kontorlokalene til Simployer utgjør én og samme branncelle over to plan. Samlet areal er ca. 760 m2.5.9§ 11-9 Materialer og produkters egenskaper ved brann2 Overflate i branncelleYtelseskrav B-s1,d0 [In 1]som ikke er rømningsvei med areal over 200 m2Kledning i branncelleK₂10 B-s1,d0 [K1]