Title: elektronisk-forkobling-i-lysarmaturer.pdf
Normalt står driftstemperatur påstemplet elektro- nikken.Vær forsiktig i fuktige omgivelser hvor kapsling av armatur er av en slik art at fuktigheten kan slippe inn til den "elektroniske reaktoren". Det finnes typer som er spesielt egnet for fuktig miljø.400V - anlegg Stort sett det samme som på 230V anlegg Obs! Mål spenning ut til armaturer, slik at man er sikker på at armaturer ikke får en 400V spenning, dette ødelegger elektronikken.Husk at null-leder er tilkoplet før armaturene spenningsettes ellers kan alvorlige skjevbelast- ninger oppstå.LYSREGULERINGGenerelt En stor fordel med elektronisk drift er energispa- ringen. Dersom det settes inn elektroniske reakto- rer for lysdemping, oppnås i tillegg muligheten til å variere lyset etter behov, og dessuten ytterligere energisparing...I den senere tiden har det vært en rivende utvik- ling innen "elektroniske reaktorer" for lysregule- ring. I dag finnes det utstyr som muliggjør lysregu- lering av de fleste lysrør/kompaktlysrør.