Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
la quantité de fluide frigorigène dans366465_b / 03.20176/44Eviter les milieux très corrosifs ou poussiéreux. En cas d’arrêt prolongé, il est fortement conseillé de ramener le fluide frigorigène dans le réservoir lorsque le groupe de condensation en est équipé. Cette opération a pour but d’éviter la migration de fluide frigorigène vers le compresseur et la concentration en fluide au sein du lubrifiant pouvant provoquer des « coups de liquide » lors de la remise en service.■ 4.1. Etanchéité du circuit Une les raccordements effectués doit être faite à l’aide d’un détecteur électronique de fuite adapté au fluide frigorigène utilisé. La détection de fuite peut être effectuée avant le tirage au vide via une pré-charge d’azote et un aérosol (fluides traceurs interdits). Une détection fine après charge sera réalisée pour garantir l’étanchéité du circuit via un détecteur.recherche systématique defuite surtous