Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Alle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderPVC-U & PVC-C rør ≤ Ø32mm med vegg- tykkelse 1.0-2.4mmPE RØR BRANNMOTSTAND EI 60 U/C (E 60)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 900mm bredde og 1200mm høydePlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-S montert i senter av veggPE, ABS & SAN+PVC rør ≤ Ø32mm med veggtykkelse 2.0- 3.0mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 17 (65) 2021 2 9Detaljtegninger Protecta® FR BrannplatePE RØR BRANNMOTSTAND EI 60 U/C (E 60)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-SAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderPE, ABS & SAN+PVC rør ≤ Ø32mm med veggtykkelse 2.0- 3.0mmPP RØR BRANNMOTSTAND EI 60 U/C (E 60)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGER