Title: +038=54.000-NI009._20-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet iARK Sluttrapport.pdf
ElektroElektroVent /AutElektroVent/aut.LagResultat testOKOKOKOKOKOKFeil ManglerSide 1 av 2Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest Brann og sikkerhet - iARKDato: Tidsrom:23.06.2022 05:00- 07:002. Strømbrudd Hendelse:SystemStrømbruddAvbruddsfri strømforsyningStrømbruddBrannsentralStrømbruddNødlys / antipanikkbelysningStrømbruddVentilasjonssystem 360.0143. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbrudd Hendelse: System3. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbrudd Hendelse: SystemLøse ut brannalarm - brannalarmanleggetBrannalarmanleggUtløst brannBranndetektorer flashFullskalatestObjektByggets UPSBrannsentral - Egen UPSNødlys / antipanikkbelysning - Egen UPS / batteriVentilasjonssystem 360.014ObjektDetektor 0344 Håndmelder 6002Branndetektor med flashReaksjonStarter umiddelbartStatus spenning / strømStatus spenning / strøm Tenner kun ved strømbruddStanser og brannspjeld stengerReaksjon