Title: +038=67.011-##033._03-Ø3_Elektrisk ekspansjonsventil.pdf
Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan ventilens størrelse bestemmes. Der er tre faktorer, som har indflydelse påDe tre faktorer er beskrevet tidligere i dette afsnit om dimensionering. Når disse tre faktorer er fastlagt, kan ventilen vælges:Først ganger du den “korrigerede kapacitet” med en værdi, der er angivet i tabellen. - Brug den nye værdi i kapacitetstabellenFørst ganger du den “korrigerede kapacitet” med en værdi, der er angivet i tabellen. - Brug den nye værdi i kapacitetstabellensammen med trykfaldsværdien.Vælg derefter ventilstørrelsen.valget af ventil: - trykfaldet over ventilen - den korrigerede fordamper (korrektion for underkøling) - den korrigerede kapacitet for fordampnings-temperaturEksempel på valg af ventil Brug som udgangspunkt de to tidligere nævnte eksempler, hvor følgende to værdier er opnået: ∆pventil = 9,5 bar Qe korrigeret = 4,55 kW Ventilen skal bruges i et kølerum. 1,6 er “korrektionsfaktoren for fordampningstemperaturen”.1,6 x 4,55 kW = 7,28 kW.