Title: Operating instructions - K3G560PB3171.pdf
Kopplas flera apparater parallellt i nätet, så att anordningens ledarström ligger i intervallet 16 - 75 A, överensstämmer denna anordning med IEC 61000-3-12 under förutsättning att kortslutningseffekten Ssc vid kundanläggningens anslutningspunkt till det offentliga nätet är större än eller lika med anordningens 120-gånger märkeffekt. Det åligger installatören eller apparatens användare att säkerställa, om så behövs efter konsultation med elnätsägaren, att denna apparat enbart ansluts till en anslutningspunkt med ett Ssc - värde som är större eller lika med anordningens 120- gånger märkeffekt.→ Anslut alltid först en skyddsledare.→ Kontrollera skyddsledaren.FARA Felaktig isolering Livsfara genom elstöt→ Använd endast ledningar, som uppfyller föreskrivna installationsföreskrifter beträffande spänning, ström, isolationsmaterial, belastningsförmåga etc.→ Dra ledningarna på sådant sätt att de inte kan beröras avroterande delar.4. ANSLUTNING OCH IDRIFTTAGNING4.1 Utföra den mekaniska anslutningen