Title: 360.004 Teknisk underlag.pdf
17.12.2021 07:27Side2 / 8CoventAir v11.07Kunde:Bjerke VentilasjonProsjektnr.:200690Gate :Systemnummer: 03By:Tegning-ID:03Ansvarlig:Jon E. JamesonBygg prosjekt:RavinenSystem mark:360.04Dato:17.12.2021Konstruksjons-gate:Revisjon:1Kontruksjons-by:Side:3 / 8Rotor i aggregathusL2Tilluft706 mm5,26 m2336 kg130 PaTypePL-1682-A16-250-WEnergieffektivitetsklasseH1VarmemodusTilluft [m³/h] Inngående [°C] Temp ut [°C]9 025 -25,0 13,8Dp [Pa] Befuk. [%] Befuk. [%]130 90 38 t 82,6 %  x 72,6 %Avkast [m³/h] Inngående [°C] Temp ut [°C]8 925 22,0 -17,1Dp [Pa] Befuk. [%] Befuk. [%]135 30 99Tot. gjenv.kapa. [KW] Følb. gjennvinning kapasitet [KW]142,6 117,5Drivdata Nominell effekt [KW]0,120Reimskive Nominell strøm [A]26 0,97Nominell spenning [V]3x230Dør med hengsel og enkelt håndtakDimensjoner [mm]600,0 x 1740,0InspeksjonsvinduRund