Title: ESS_70627_Årskontroll sprinkler Smestad_skole - 2019.pdf
Plan 1 del 1: 159 Sprinklersentral. Stengeventiler for alarm har ikke tilkoblet funksjon for overvåking av ventilposisjon. Disse ventilene er utstyrt med endebryter som skal tilkobles brannsentral. Plan 2 del 1: 212 Auditorium- Oppbygd gulv er bygd av brennbare materialer og med hulromhøyde >30cm. Iht. regelverket skal slike hulrom være sprinklerbeskyttet. Alt. fylle hulrommet med ubrennbar isolasjon. Dette pkt. er fra tidl. kontroll og ikke bekreftet/avkreftet da hulrommet under gulv er stengt.Sprinklersentral212 AuditoriumLiten alvorlighetsgrad3.Generelt4.5.6.7.8.9.