Title: +175=364.001_MR001_Jethette.Produktinformasjon.pdf
B) FøRSTART 1, Koble til styrestrømbryter minst 6-24 timer før aggregatet starter etter lang tids stans da kompressoren er utstyrt med veivkassevarmer for avkoking av kjølemiddel i olje,2. Kontroller at tilluft- og avtrekksvifter er i drift. .c) DRTFT Kontrollpanelet er plassert på automatikkskapets front, og når bryter merket'AV/PÅ" vris på er aggregatet i drift etter 5 min, Hvis aggregatet er slått ut på feil, resettes det ved å trykke resetknappen til de respektive komponenter (høytrykk etc.) Kompressoren er utstyrt med følgende funksjoner: 4 Forsinket gjenstart etter stopp 4 Drift- og feilsignalD) TEMPERATURKONTROLL Still inn termostaten på ønsket temperatur. Graderingen på termostaten utgjør da ca temp. på avkast luft til ventilasjonsaggregatet. Regulatoren sitter i automatikkskapet.E) AGGREGATBESKYTTELSE Høytrykkspressostaten er plassert på væskeledningen fra fabrikk slik at den beskytter kompressoren mot for høye trykk, Ut 26 kg/cm3 - inn 1B kg/cm3.