Title: +038=249.001-#####._01-10203518-01-RIA-NOT-007 Lydmålinger Collier_rev01.pdf
10.03.2022 Oppdatert med måleresultat fra måling 10 mars 22.02.2022 Kontrollmålinger –Luftlydisolasjon plan 5 Colliers DATOBESKRIVELSEHelena G. Axelsson Helena G. Axelsson UTARBEIDET AVHuy Pham Huy Pham KONTROLLERT AVHuy Pham Huy Pham GODKJENT AVMULTICONSULT | Nedre Skøyen vei 2 | Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo | Tlf 21 58 50 00 | multiconsult.noNO 910 253 158 MVAmulticonsult.noKontrollmålinger av lydisolasjon plan 5, akse 0-83Krav og retningslinjer Det vises til grenseverdier til lydisolasjon i dokumentet 10203518-RIA-RAP-001 «Akustisk premisser», datert 21.12.2018. For plan 5, er det i utgangspunktet NS 8175:20121 klasse C som gjelder, gjengitt i tabell 1. Prosjektet har ambisjoner om å oppgradere glassveggene med dørforbindelse mellom korridorer/sosialsoner og møterommene:Tabell 1: Grenseverdier for luftlydisolasjon i NS 8175:2012 klasse C og BHs prosjektkrav.Type brukerområde (standard kontorlokaler)NS 8175, kl. CLeietakers kravMellom kontorer