Title: Brukerveiledning - MicroMatic bevegelsessensor SE41-700.pdf
Innstillingen skal gjøres når ønsket minimumsbelysning er i rommet (tidspunktet for når lyset skal slås på fordi det ikke lenger er tilstrekkelig med dagslys i rommet).Time (tid)-tastene: Innstilling av utkoblingstiden. Det finnes 7 faste innstillinger: Pulse/2 min/5 min/10 min/15 min/30 min og 60 min.I tillegg er det 8 timer konstant innkobling for innkjøring av HVAC-anlegg. Blå LED-lampe blinker (0,25 sek On og 2 sek Off) når denne funksjonen er aktiv. For å oppheve funksjonen aktiveres trykket på nytt, og den blå LED-lampen slutter å blinke.Pulse er 5 sek. On og 55 sek Off.Test On/Off: Aktivering av gå-test.Når testen er aktivert, lyser den blå LED-lampen. Når sensoren registrerer bevegelse i dekningsområdet, vil den røde LED- lampen og deretter den tilkoblede belysningen være på i 5 sek.NB! Gå-testen er uavhengig av dagslys.Short push: Har samme funksjon (og de samme begrensninger) som et kort trykk utført via betjeningstrykket.