Title: V67--02 Oppleggskjema kjøling.pdf
370.101 Kombibaffel næring og kontor + reserver 425 kW - Lokalt kjølebehov ved 80% samtidighet beregnet til 310 kW (15 / 18°C) - Kjøle-/fryserom Pareto plan 9 (15 / 20°C) - Kjøling av EF-rom, akse 0 i plan 9 og akse 10 i plan 10, oppgitt til 2 kW - Totalt tilgjengelig reservekapasitet på kurs ved 80% samtidighet pålokalt kjølebehov lik 95 kW (15 / 18°C)Maksimal kapasitet på hver enkelt stiger 130 kW (15 / 18°C)370.102 Prosess-/kondensatorkjøling 40 kW (15 / 30°C) - Dekker kjøl-, frys-, øl- og vin-rom i plan U1 20 kW - Kjøling av EF-rom, ved akse 16, oppgitt til 2 kW - Tilgjengelig reservekapasitet 18 kW370.103 Datakjøl Pareto (ikke vist på skjema) 20 kW (15 / 20°C)370.104 Ventilasjonskjøling aggregater i ryggesekk 115 kW (11 / 16°C)A03.06.20 Fjernet hold plan 08, plan 06 og Uniconsult plan 03.JSIJST06.11.19 ArbeidstegningRev Dato Tegningsnummer: V67--02Rev Dato Tegningsnummer: V67--02RevisjonstekstARL JST Tegn. Saksb. Godkj.Revisjon:A12154Tegningsnavn: