Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Instalarea Consultaţi secţiunea Informaţii pentru siguranţă, de mai sus. Instalarea, conectarea electrică şi punerea în funcţiune vor fi executate numai de către personal autorizat şi în conformitate cu condiţiile şi cu cerinţele. Conexiunile electrice se efectuează în conformitate cu schema electrică din cutia de conexiuni şi cu marcajele de pe soclul de conexiuni sau de pe cabluri. Toate ventilatoarele trifazate sunt livrate din fabrică cu conexiune de 400 V 3~. Etanşaţi garniturile goale de etanşare ale cablului cu fişe oarbe. Ventilatorul K trebuie instalat cu cutia de conexiuni deasupra unităţii, ± 90 grade. Dacă instalaţia permanentă este efectuată utilizându- se cabluri cu diametrul de 12-14 mm, mufa de intrare trebuie înlocuită (situaţie aplicabilă pentru tipurile K, KV, RVF şi KVK 125/160). Pentru a menţine clasa de protecţie IP44, ventilatoarele RS nu trebuie montate cu cutia de conexiuni/placa motorului în sus (Fig.1).