Title: 5177454 Smestad Skole - Fraviksdokumentasjon Z04.pdf
For et branntilløp i branncelle som utgjør fluktvei så vurderes det at effekten av sprinkleranlegget kompenserer for den noe økte gangavstanden på fem meter. Det vil være relativt lite brannenergi og lav startbrannfare i de fleste av disse rommene. Det vil også være liten sannsynlighet for kombinasjonen av branntilløp her kombinert med sprinklersvikt. Videre vil fem meter utgjøre minimalt i forhold til nødvendig rømningstid.7.5KONKLUSJONDet konkluderes med at funksjonskravet gitt i §11-13 første ledd er ivaretatt ved prosjektert løsning.x:\nor\oppdrag\sandvika\517\74\5177454\4 resultatdokumenter\41 rapporter\2019-02-28 til ukpr\5177454 smestad skole - fraviksdokumentasjon z04.docx2019-02-28 | Side 19 av 22Dokumentasjon av fravik | Smestad SkoleOppdragsnr.: 5177454 Dokument nr.: F-002 Revisjon: Z048 Verifikasjon Fravik 6: Fri bredde på dør framesanin til rømningsvei8.1IDENTIFIERING AV FRAVIK