Title: 360.028 - Swegon GOLD25FRXHC +- 7.600 m³h Ventilasjonsaggregat_Datablad.pdf
Ventilsats varme/kjøleInkl.motor, ventil, frostvakt og hurtigkobling (kvs = 2.5)EffektvariantAntall rørraderAntall kretserAnslutningsnummerLamellavstandTrykkfallLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighetØnsket batterieffektBatteriets overkapasitetVæsketemperaturVæskemengdeVæsketrykkfallBatteriets væskevolumNominell rørtilbkobling, ventilVæsketrykkfall åpen ventilAntallProdukt1Ventilsats varme/kjølingAntall1Anslutningsgavl, AvtrekkStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)AvtrekkDato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 1000076102065,7 %0,76 kW/(m³/s)6 Pa221320 utv.2,0 mm18 Pa1,98 m/sInnUt6,620,0°C5824%27,50 kW29 %InnUt60,036,0°C0,277 l/s4,3 kPa4 I15 utv.16,0 kPaArtikkelbenevningTBVL-3-025-15 Pa14/17AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.028 - GOLD25FRXHC +/- 7.600 m³/h - 80%