Title: +038=320.001-IE005._02-Regulator for elkjeler etter 2010.pdf
Tekniske data....................................................................................................................................................11Koblingsskjema................................................................................................................................................12Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315Innledning901 315 er en elektronisk regulator for styring av elektrokjeler i opptil 30 trinn (7/15/30-trinn). Binær proposjonal og integrerende temperaturregulering med belastningsvakt og effektmåling. Innganger for ekstern styring (0 – 10V alt. 10 – 0V) av temperatur og effekt. Inngang for eksternt Start/ Stopp.Utgang (0 – 10V) for indikering av innstillt temperatur, virkelig temperatur eller effektuttak.Regulatoren er forhåndsinnstilt fra fabrikk med turvannstemperatur på 60°C og en trinntid på 40 sekunderNavigering i display-panelet