Title: firesafe_gpg_hurtigveiledning_2016_no.pdf
E 120/ EI 120Kabelhylse sirkulær (20 mm avstand mellom hylsene ved flere hylser i samme utsparing)Ø 30 - Ø 50 - Ø 7040 + 40Steinull 100kg/m3 20E 120/ EI 120Kabelhylse rektangulær (20 mm avstand mellom hylsene ved flere hylser i samme utsparing)65 x 65 - 95 x 9540 + 40Steinull 100kg/m3 20E 120/ EI 90Tomme utsparingerd ≤ 400 x 40030 + 30Steinull 150kg/m3 50E 120/ EI 120Tomme utsparingerd ≤ 400 x 40020 + 20Steinull 150kg/m3 2x 20E 120/ EI 120Tomme utsparingerd ≤ 400 x 40015 + 15Steinull 150kg/m3 2 x 20E 120/ EI 120Tomme utsparingerd ≤ 400 x 40010 + 10Steinull 150kg/m3 2 x 20E 120/ EI 90Fugetetting5 - 7520 + 20Steinull 60kg/m3 2 x 20E 120/ EI 120317 a. Kabelgjennomføringer ≤700 x 700 mm17 b. Kabelgjennomføringer ≤270 x 270/ Ø300 mm18 a . Rørgjennomføringer ≤1000 x 1000 mm18 b. Rørgjennomføringer enkeltstående19. Kabelhylse sirkulær og rektangulær20. Tomme utsparinger ≤400 x 400 mm21. Fugetetting 5 - 75 mmFIG.