Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Hovedkrav ventilasjon (dimensjonert for røykfri høyde på 8,65 meter).Hovedkrav ventilasjon (dimensjonert for røykfri høyde på 8,65 meter).Ytelseskrav Termisk ventilasjon: Lukeareal:Røyklukeareal: 26 m2  Tilluftsareal: 26 m2Lukeplassering og lukevirkningsgrad:Beregningene er basert på røykluker i tak. Røyklukeareal er basert på en åpningsvinkel på 60 grader.Beregningene er basert på røykluker i tak. Røyklukeareal er basert på en åpningsvinkel på 60 grader.Lukene må plasseres slik at de ikke utsettes for sterk vindpåvirkning. Hvis lukene plasseres vindutsatt må de dubleres og åpnes ved signal fra vindmåler.