Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 20152.2.2 Kontrollenhet (EnwaMatic® Automatikk)Fig 6gir de utvendige dimensjonene for kontrollenheten.b: 300 mmd: 210 mmh: 400 mmPos. hBeskrivelse skapets høydeDimensjon (mm) 400bskapets bredde300dskapets dybde210bredde skap + vegghengsler360Fig 6: Utvendig dimensjoner for kontrollenheten til EnwaMatic® Automatikk2.3 Tekniske og operasjonelle betingelser2.3.1 EnwaMatic®Generelle tekniske og operasjonelle betingelser for EnwaMatic® er gitt i Tab 2 og modellspesifikke drifts- og tilbakespylingsstrømmer er gitt i Tab 3.Tab 2: Tekniske og operasjonelle betingelser for EnwaMatic®Funskjon pH områdeData 5-12Minimumtemperatur systemvann3 ºCMaksimumtemperatur systemvann85 ºCMaksimumtemperatur systemvann, høy temperatur (HT) modeller109 ºCMaksimumtrykk systemvann10 BarMinimumstrykk nettvann2 barTable 3:Drifts- og tilbakespylingsstrømmer for EnwaMatic®vannstrøm, drift (l/min) vannstrøm, tilbakespyling (l/min)