Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderStålrør ≤ Ø273mm25mm tykk gjennomgående fenolisk isolasjonSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 60)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge siderStålrør ≤ Ø165mmSteinull dybde ≥ 12.5mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge sider13 – 25mm gjennomgående cellegummiSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/U (E 90)