Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund-1.pdf
For plastrør kreves det typisk mansjett eller ekspanderende klembånd ved diameter >32 mm. Gjennomføringer av stål eller støpejern krever normalt brannisolering.Den flaten der rør eller kanal er innfestet, regnes som tilgrensede vegg- eller himlingsflate. For vertikale rør og kanaler er det veggflaten som skal legges til grunn.BYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDAnsv.RIE RIVRIVSIDE 14Dersom den samlede eksponerte overflaten av isolasjonen på rør og kanaler utgjør mindre enn 20 prosent av tilgrensende vegg- eller himlingsflate, gjelder følgende:I rømningsveier: BL-s1,d0 [PI].Unntak gjelder isolasjon på enkeltstående rør eller kanal med ytre diameter til og med 200 mm som minst må tilfredsstille klasse CL-s3,d0 [PII].4 Opphengssystem fortekniske installasjoner5 Strømforsyning ogelektriske installasjoner