Title: FDV Simployer.pdf
00Grønn, hurtig blink101Grønn (spjeld åpent)110Rød, langsom blink111897TX-INP1AURASAFE mini input-modul for røykdetektor/branntermostatTX-INP1 SPESIFIKASJONERTekniske dataInngangerOvervåket Inngang for brannalarm system/røykdetektor. 2K2 endemotstand skalmonteres.AdresseringDIP-switchIndikeringLED på sidenFjærklemmer, max. 2,5 mm2TerminalerDimensjoner85x85x40 mmKLEMMEOVERSIKTA. Brannalarm system/Røykdetektor inngang Opp til 2 røykdetektorer kan kobles på i serie. 2,2 kohm modstand skal monteres på siste røykdetektor.B. Forsyning/Bus inngang2-leder bus forsyning. To ekstra terminal-par for viderefortrådning. C. Adressering DIP-switchSe separat beskrivelse for adressering.D. Reset knapSe separat beskrivelse for virkemåteE. Kabelfiksering F. LED indikeringSe separat beskrivelse for farge indikering.Verdi: