Title: DM1-3-HEA12-DS-1-kravspek.pdf
Spillvann- og overvannsopplegg som er fra byggeåret skiftes ut og erstattes med nye MA- rør. Eventuelle utilgjengelige rør (bunnledninger etc.) videokontrolleres og strømpetrekkes ved behov. Alle eksisterende spillvannsopplegg får nye luftinger på tak. Luftinger på tak må sees i sammenheng med luftinntak til ventilasjon og planlagte sittegrupper for takterrasse. Det etableres nye bunnledninger og mulig ny pumpekum for ansattgarderober U1. Nye bunnledninger til restaurant U1.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimerichsen-horgen.noE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - Lillehammer