Title: +038=360.020-#####._09-360.020 Gold RXF-25 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
GOLD - aggregat med integrert automatikkKomponenter ordnet etter luftretningenAntallTillu(cid:756)1Spjeld, TBSA-5-120-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfall1Anslutningsgavl, UteluftStatisk trykkfall1FilterEffekt kW1,4711,741,7028,554k6947487041Dato: 12.08.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000498310Trykk PaLydnivå dB(A)506646112145532214200782006728115324584217250798kAll69dB78dB(A)50dB66dB(A)51dB67dB(A)70dB79dB(A)44dB59dB(A)4 Pa6 PaSide: 18/36AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.020 - GOLD RXF-25 +/- 7.800 m³/h - 80% samtidighetDato: 12.08.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000498310Filterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonen1,96 m/sAnbefalt dim. trykkfall112 PaStarttrykkfall