Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
18428.00 lm 188.0 W 9.76 W/m² (1.79 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1 BrukerprofilEm Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (2.8H 2.8H) PosisjonReferanseplan 1.1 Kontorer 5.26.2 (EN 12464-1, 8.2011) Skriving, skriving med skrivemaskin, lesing, databehandling (Ra >80.00) Horisontal 545 lx 410 lx 0.75 0.67 <=17.7 0.75 m(>= 500 lx)(>= 0.60)(< 19.00)Hovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 119 lx 285 lx 344 lx 363 lx 264 lx(>= 30 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx)Uo 0.84 0.78 0.63 0.60 0.80(>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10)Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 196/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022222.104 Kontor22.2 Sammendrag, 2.104 Kontor22.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1Type Ant.\Prod.14 xLuzense Bestillingsnr. Armaturnavn Bestykning