Title: Bruksanvisning-Servitec-30_394.pdf
Styringen til enheten leveres med følgende standardinnstillinger. I kundemenyen kan verdiene tilpasses de lokale forholdene. I spesielle tilfeller er en ytterligere tilpasning i servicemenyen mulig. Kundemeny Parameter Språk Servitec Minimum driftstrykk p0 Sikkerhetsventil trykkInnstilling DE Magcontrol 1,0 bar 3,0 barKommentar Språket i menystyringen For anlegg med membran-trykkekspansjonsbeholder Kun Magcontrol Utløsningstrykk til sikkerhetsventilen til anleggets varmeprodusent Hviletid til neste vedlikehold Kun meldingene i listen med markerte meldinger12 måneder NEINeste vedlikehold Potensialfri feilkontakt Ettermating Maks. ettermatingsmengde Maksimal ettermatingstid Maksimale ettermatingssykluser Avgassing Avgassingsprogram Tid permanent avgassing Avherding (kun når "med avherding ja") Sperre ettermating Hardhetsreduksjon Maks. ettermatingsmengde Kapasitet mykvann Utskifting patron1000 liter 20 minutter 3 sykluser på 2 timer