Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Leverans och intransport GOLD RX 005 kan levereras som en enhet, eller i ett antal olika kombinationer av aggregatsektioner från fabrik, se avsnitt Beskrivning Aggregat/Leveransutförande RX/PX/ CX, storlek 004-080. Monterad bottenbalk är standard. Aggregatsektioner sammanfogas/delas med bult. El- och styrkablage mellan aggregatsektioner har snabbkoppling. Alternativ för kanalanslutning A: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning. Om aggregatet levereras med samtliga anslutningsgavlar, kan byte av utförande göras på byggplats via handtermi- nalen. B: Funktionsdelarnas placering kan spegelvändas vertikalt. Anges vid beställning, se skiss till höger. C: Övre fläktutlopp uppåt anges vid beställning (ej utom- hus). OBS! kanalanslutningsdimension ø 400 mm. D: Luftintag ovanifrån för uteluft eller frånluft anges vid beställning (ej utomhus).Tilluftsfläkt, höger, nereTilluftsfläkt, höger, uppeHögerutförandeTilluftsfläkt, vänster, uppe Tilluftsfläkt, vänster, nere VänsterutförandeUteluft