Title: isover_fireprotect_-_monteringsanvisning_-_2017_-_no.pdf
Beregning Dette forenklede dimensjoneringsunderlag er basert på en mer detaljert anvisning, som finnes i Isover FireProtect sin produktdokumentasjon SPFR 010-0202. Denne forenklede dimensjone- ringsmetode bygger på at stålprofilen er fullt utnyt- tet fra statisk synspunkt. Beregning kan utføres som nevnt nedenfor.Ai = 4b - 2t + 2hh ≤ 1000 mm b1. Bestem først seksjonsforholdet Ai/Vs ved hjelp av profildata fra stålleverandøren eller for de van- ligste profiler fra tabell på side 7.h2. Ved kritisk ståltemperatur 500 oC kan isolasjons- tykkelsen for den aktuelle brannmotstand direkte avleses i diagram på side 7.Ai = 2b + 2h6Tabell 1. Seksjonsfaktorer Ai/Vs for ulike profiltyperHEAHEBHEMIPERektangulær HUP (RHS)Kvadratisk HUP (SHS)ProfilAi/Vs-4 Ai/Vs-3m-1m-1ProfilAi/Vs-4 Ai/Vs-3ProfilAi/Vs-4 Ai/Vs-3m-1Profil Ai/Vs-4 Ai/Vs-3ProfilTykkelse Ai/Vs-4 Ai/Vs-3 ProfilTykkelse Ai/Vs-4 Ai/Vs-3 m-1m-1m-1m-1hxb mm mmhxb mm mmHE100A HE120A HE140A HE160A HE180A