Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
A tágulási tartályok nyomástartó berendezések, és megfelelnek a nyomástartó készülékekre vonatkozó 2014/68/EU irányelv előírásainak. A megfelelősági nyilatkozatot a Flamco - kérésre - rendelkezésre bocsátja.1. Várja meg, amíg a berendezés lehűl, majd nyomástalanítsa. 2. Vegye le a fedősapkát (H), és vegye ki a dugót (I). (10. ábra, 11. ábra) 3. Nyomja be a belső szelepet (J) a tágulási tartály nyomásmentesítéséhez. (12. ábra) 4. Vegye ki a tágulási tartály csavarjait (A). (13. ábra) Megjegyzés: a teli tágulási tartály nehéz! A tágulási tartályban lévõ víz forró lehet. Tartsa be a helyi előírásokat, amikor a tágulási tartályt hulladékként helyezi el.ITAIstruzioni d’installazione e d’uso1. GeneralitàLe presenti istruzioni si applicano ai vasi d’espansione con una capacità da 2 a 1000 litri.Per la corretta pressione di riempimento, utilizzare il programma di calcolo disponibile su www.flamcogroup.com/vesselsizing.