Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
FR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge siderSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.HORISONTAL & VERTIKAL FUGER BRANNMOTSTAND EI 60 (E120)I EN ≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONGVEGGMaks fuge- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge siderSteinull dybde ≥ 12.5mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge siderStålramme klassifisert til EI 60 eller høyereHORISONTAL & VERTIKAL FUGER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 90)I EN ≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONGVEGGMaks fuge- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge sider