Title: +175=325.001_IK001_FDV luft_vann varmepumpe teknisk rom terapibasseng Manual-P-serien.Produktinformasjon.pdf
Følgende sjekkliste gir en generell beskrivelse av hvordan installasjonen foretas.; Plasser bassengvarmepumpen på et solid og horisontalt underlag. Sørg for god drenering og tilstrekkelig inntak av luft.; Åpne serviceluken og ta ut installasjonstilbehøret som følger med. Kontroller at samtlige deler som inngår er med.; Monter bassengvarmepumpen med bypass i serie etter sandfilteret. Vær nøyaktig, slik at inn- og utløp monteres riktig.; Koble til strømmen.; Kontroller innstillingene via displayet og endre vedbehov.; Sett i drift. Vær nøye med å sørge for tilstrekkeligsirkulasjon før igangkjøring.; Juster gjennomstrømningen til bassengvarmepumpen til 1–2 graders forskjell mellom innløps- og utløps- temperatur.Les mer om installasjonen i avsnitt 2.46Vilkår for garantienBassengvarmepumpen må transporteres, lagres, installeres og brukes i henhold til det som står skrevet i manualen.