Title: 32 Varmeanlegg.pdf
Radiatorene er stort sett plassert for å ta kaldras fra vinduene.Radiatorene styrt av aktuatorer i rom med VAV. Radiatorer plassert i oppholdssoner for elever er styrt av aktuator plassert over himling eller og i den grad det er praktisk mulig styrer én ventil ett rom. Radiatorene har egne innreguleringsventiler med fast forstilling samt ballofixventil.Radiatorene styrt av direktevirkende termostater i rom med CAV. Termostater er plassert i god høyde ved dør.Dersom man av en eller annen grunn må ta ned en radiator, er det viktig av reguleringsventilen tilbakejusteres til den posisjon den hadde før radiatoren ble demontert! Denne er dokumentert i innreguleringsprotokoll for bygget.Radiatoranlegget har sitt ekspansjonskar og pumper i teknisk rom U16.FunksjonsbeskrivelsePumpestyringPumpen er kontinuerlig i drift hvis utetemperaturen er under innstilt grenseverdi.TemperaturreguleringRom med VAV Turtemperaturen ved -RT402 reguleres til beregnet børverdi via varmeventil -SB401.