Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
EI 30 (E 60) EI 30 (E 60) EI 30 (E 60) - - - - - - - - -PE, ABS & SAN+PVC rør (inkl. PE-LD, PE-MD, PE-HD, PE-X og lignende iht. EN 1519-1, EN 12201-2 eller EN 12666-1)Beskrivelse av rør & rørmansjett Godstykkelse [mm] 3.0 – 4.6 3.0 – 4.6 3.0 – 4.6 3.0 – 5.0 3.1 – 5.8 3.2 – 6.8 3.2 – 7.5 3.3 – 8.2 3.4 – 10.0 4.2 – 9.8 5.1 – 9.6 6.2 – 9.5Rørdiameter [mm] 32 40 50 55 63 75 82 90 110 125 140 160Minimumshøyde mansjett [mm] 30 30 30 30 30 30 30 30 30 60 60 60C/CEI 30 (E 60) EI 30 (E 60) EI 30 (E 60) EI 30 (E 60) EI 30 (E 60) EI 30 (E 60) EI 30 (E 60) EI 30 (E 60) EI 60 (E 60) EI 45 (E 60) EI 45 (E 60) EI 45 (E 60)BrannmotstandU/CEI 30 (E 60) EI 30 (E 60) EI 30 (E 60) EI 30 (E 60) EI 30 (E 60) EI 30 (E 60) EI 30 (E 60) EI 30 (E 60) EI 60 (E 60) EI 45 (E 60) EI 45 (E 60) EI 45 (E 60)C/U- - - - - - - - - - -U/U- - - - - - - - - - -