Title: Ø94, Medistim - VVS.pdf
KJ-MA systemet har folgende tykkelser pa belegget: Rer = 60 um, Rerdeler = 120 upm2 Utvendig maling kan overmales med med luftterkende alkydfarger samt fortynningsbare akryl og copolymerbaserte farger med antikorrosive stoffer.Innvendig overflatebehandling av rer og rordeler Innvendig overflatebehandling fyller felgende krav.Tykkelse® <400 pmVedheft iflg. 1ISO 2409, Level 1.Varmebestandighet 24 timer ved 95°C (varmtvann)Slagfasthet iflg. EN 476 avsnitt 8.2Salttake = 350 timer iflg. ISO 7253— Holdbarhet mot spes.sammensatt avigpsvann= 30 degn3 Produsenten skal, i henhold til gjeldene standard oppgi vilken tykkelse innvendig overflatebelegg han har p& egene produkter, samt garantere at overflatebelegget tilfredstiller alle ovrige krav som nevnt ovenfor.KJ-MA systemet har folgende tykkelser pa belegget innvendig Rer = 120 pm, Rerdeler = 120 umKoblinger til K MAsystemetKoblingene er produsert i rustfritt eller syrefast materiale (b&nd)