Title: DM1-3-HEA-08-D-Dokumentasjon.pdf
Avlesningene her representerer dermed den konsentrasjon et inntak som overholder 10 meters BREEAM- kravet ville ha opplevd.Figur 7: Prinsipp for inntak og avkast med jethetter og nærliggende inntak.n:\519\10\5191019\4 resultatdokumenter\41 rapporter\cfd analyse dronning mauds gate 1-3 - breeam hea 8.docx2019-04-12 | Side 12 av 23CFD analyse Dronning Mauds gate 1-3 BREEAM Hea 8 Oppdragsnr.: 5191019 Dokumentnr.: CFD-01 Versjon: 01Figur 8: BREEAM-referanse med "diffust utslipp" og en avlesningssirkel med radial avstand på 10 m.n:\519\10\5191019\4 resultatdokumenter\41 rapporter\cfd analyse dronning mauds gate 1-3 - breeam hea 8.docx2019-04-12 | Side 13 av 23CFD analyse Dronning Mauds gate 1-3 BREEAM Hea 8 Oppdragsnr.: 5191019 Dokumentnr.: CFD-01 Versjon: 012.5 Vind i området