Title: Bruksanvisning-Servitec-30_394.pdf
15 151520WCpsv1 2 3Varmeanlegg Trykkekspansjonsbeholder Valgfritt tilleggsapparat, se kapittel 4.6 "Valgfritt tilleggsutstyr" på side 134 5 6Enhet Avgassingsledning "DC" (gassrikt vann) Avgassingsledning "DC" (avgasset vann)Monteringen av avgassingsledningene "DC" til anlegget skjer i nærheten av integreringen av ekspansjonsledningen "EC". Dermed er stabile trykkforhold garantert. Når apparatet drives med en trykkavhengig ettermating, må oppstillingen skje nær membran- trykkekspansjonsbeholderen "MAG". Trykkovervåkingen av membran-trykkekspansjonsbeholderen er dermed sikret. I styringen må man velge driftsmodus "Magcontrol". Enheten trenger to avgassingsledninger "DC" til anlegget. Én avgassingsledning for det gassrike vannet fra anlegget og én for det gassfattige vannet tilbake til anlegget. Integreringen skjer i hovedvolumstrømmen "V" til anleggssystemet.Merk! •