Title: +038=360.009-#####._06-360.009 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.009 - 60.009 R/GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/h - 100%Dato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 10000761009GOLD F RX/HC Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende data360.009 - 60.009 R/GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/hAggregatstørrelse025Luftdensitet1,200 kg/m³Tilluftsmengde7 500 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal50 PaTilluftskanal200 PaAvtrekksluftmengde7 500 m³/hStatisk trykkfallAvtrekkskanal200 PaAvkastkanal50 PaKlimatdataOslo, NorwayDimensjonerende utetemperatur, sommer26,0 °CDimensjonerende luftfuktighet, sommer50 %Laveste dimensjonerande uteluftstemperatur20,0 °CDimensjonerende luftfuktighet, vinter85 %Tilluftstemperatur, sommer16,8 °CTilluftstemperatur, vinter20,0 °CNøkkeldataSFPvRenblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje, Rene filtre1,91 kW/(m³/s)Tilluftens tørre temperaturvirkningsgrad82,6 %Eurovent energieffektivitetsklasse