Title: 330-TY323 stående_ hengende sprinklerhoder.pdf
Trinn C. Når taket er ferdigmontert eller malt, skyv sluttstykket til type 15 eller type 20 over sprinkleren til TY-FRB- serien, og skyv sluttstykket over monte- ringsplaten til flensen kommer i kontakt med taket.Service og vedlikehold Sprinklere i TYCO-serien TY-FRB med 5,6 K-faktor, stående (TY313) og hen- gende (TY323), må holdes i stand og vedlikeholdes i henhold til dette avsnittet.Før du stenger en hovedventil på brannvernsystemet for utføring av ved- likeholdsarbeid, må du ha tillatelse til nedstenging fra rette myndigheter, og alt personell som kan bli berørt av dette må varsles.Hvis én av de todelte dekkskivene som benyttes for å dekke et klaringshull mangler, kan dette forlenge sprinkle- rens utløsningstid i en brannsituasjon.Eieren må påse at sprinkleranlegget ikke brukes til å henge objekter på, og at sprinklerne kun rengjøres ved støv- tørking med fjærbørste. Hvis ikke, kan det resultere i at systemet ikke funge- rer ved branntilløp eller at det aktiveres uten grunn.