Title: 2023.08.30 Elektro Tilstandskontroll År 2 Fosnagata 13 36771956.pdf
442.1 - Belysningsutstyret er kontrollert og funnet i orden/8Avvikskategori: 2: Avvik, må rettes snarest mulig.Kommentarer: 3.etg, tannlege. Damegarderobe. Lysarmatur i tak, innerst, har brente ledere. Ledere må byttes ut til frisk ende. Anbefaler å bytte ut lysarmatur til ny i led. 2x18w.Kostnadsoverslag Indikativ pris, ca kr:Status | Avvik52442.1 - Belysningsutstyret er kontrollert og funnet i orden/9Avvikskategori: 2: Avvik, må rettes snarest mulig.Kommentarer: 3.etg, tannlege. Toalett ved resepsjon. Lampe i tak er hengt fast i en annen defekt lampe. Tilkoblet via støpsel i stikk på vegg. Defekt lampe må fjernes og byttes til ny lysarmatur.Kostnadsoverslag Indikativ pris, ca kr:Status | Avvik53442.1 - Belysningsutstyret er kontrollert og funnet i orden/10Avvikskategori: 2: Avvik, må rettes snarest mulig.Kommentarer: 5.etg, damegarderobe / toalett ved møterom Spire. Én led lysarmatur i tak er defekt. Må utbedres.Kostnadsoverslag Indikativ pris, ca kr:Status | Avvik