Title: +038=360.028-#####._07-360.028 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Til inntakskanal777678716763Til avtrekkskanal787678716763Til avkastkanal797476787574Til omgivelser716356624847GOLD - aggregat med integrert automatikkKomponenter ordnet etter luftretningenAntallTillu(cid:756)1Spjeld, TBSA-5-120-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfall1Anslutningsgavl, UteluftStatisk trykkfall1FilterEffekt kW1,4227,501,474k6859597246Dato: 09.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000568558Trykk PaLydnivå dB(A)50743584140195316242007810074579147305167350818kAll68dB78dB(A)59dB74dB(A)59dB74dB(A)72dB81dB(A)44dB60dB(A)3 Pa5 PaSide: 10/17AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.028 - 360.028 GOLD25FRXHC +/- 7.600 m³/h - 80%Dato: 09.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000568558