Title: Swegon Ventiler_baffler-Injusteringsguide.pdf
Följande ekvationer används för att erhålla det aktuella luftﬂödet alternativt det injuste- ringstryck som ska gälla vid det projekterade luftﬂödet.q = k · √ pi(l/s)q = uppmätt luftﬂöde pi = aktuellt mättryck (Pa) k = injusteringsfaktorpi = (qk)2(Pa)pi = mättryck vid projekterat luftﬂöde (Pa) q = projekterat luftﬂöde k = injusteringsfaktorOm temperatur och barometerstånd vid mättillfället avviker från standardtillståndet (20 °C och 1013 mbar), räknas mättrycket om enligt följande:pi = pi, uppmätt ·(cid:2)1,2mättillfälle(Pa)Alternativt kan luftﬂödet räknas om till standardtillstånd enligt följande:q = quppmätt · (cid:3) 1,2(cid:2)mättillfälle(Pa)Injusteringsguide 2014:12www.swegon.comAnteckningarInjusteringsguide 2014:12www.swegon.com59Anteckningar58Injusteringsguide 2014:12www.swegon.comLuftdon med anslutningslåda ALSLuftdon med anslutningslåda ALSFigur 1. Exempel ALS, mätning med en slang enligt mätmetod C121.Transparent slang