Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
■ 4.3. Napełnianie czynnikiem chłodniczym Układ napełniać tylko czynnikiem chłodniczym przezna- czonym do danej sprężarki. Podczas napełniania czynnik powinien znajdować się w fazie ciekłej w celu utrzymania prawidłowej mieszaniny azeotropowej czynników chłodni- czych. Napełnianie wstępne wykonywać przez orurowanie czynnika ciekłego. Pozostałą ilość czynnika należy wpro- wadzić do układu przez przewód ssawny, aż do uzyskania nominalnych warunków roboczych układu (działająca insta- lacja). Przed włączeniem zasilania zapoznać się z punktem „Wykaz czynności kontrolnych przed uruchomieniem”. Nigdy nie uruchamiać sprężarki w stanie podciśnienia, bez względu na jego wysokość, i upewnić się, że w obudowie sprężarki panuje nadciśnienie. w tym celu zaleca się wolne napełnianie obwodu chłodniczego do ciśnienia 4 lub 5 bar w przypadku stosowania czynnika R-404A oraz około 2 bar w przypadku stosowania czynnika R-134a.