Title: V20-06-01 VVS-anlegg plan 6 - DM1.pdf
ST001T-160-250 130 m³/hWISE director (trådløs router)50 m3/h tilluft og avtrekk i teknisk rom.22mmSnitt P6-D370.101: 42 mm +c 2790 370.101: 42 mm +c 279628 mm +c 2796 28 mm +c 2790320.102: 18 mm +c 2790 320.102: 18 mm +c 2790SF002T-1602 8 6 2 = K U 0 6 1 øKontor 6-003ø250 UK=2615WISE RTAKontor 6-002ø250 UK=2585Møterom 6-0013 5 5 2 = K U 5 1 3 ø5 1 6 2 = K U 0 5 2 øø315 UK=2553SF002T-200SF002T-2005 9 5 2 = K U 0 5 2 øø250 UK=25959 7 4 2 = K U 0 0 6 x 0 5 3 : 3 2 0 . 0 6 3OppWISE IAQWISE RTAø200 UK=2665ø160 UK=2682Sluk 75mmø200 UK=2665SF002T-160ø250 UK=2615SF002T-160WISE RTASF002T-160SF002T-200800x370 UK=2480SF002T-200ø200 UK=2643ø200 UK=2663ø250 UK=2615ø250 UK=2615ø250 UK=2600SK001T Ø250 Q:600 m³/hWISE IAQSF001T-100 50 m³/hSF001T-100 50 m³/hJV001T Ø250 Q:600 m³/hø100 gjennom eksisterende hull i drager1000x370 UK=2480ST015T 1000x500 1845 m³/hø100 gjennom eksisterende hull i dragerSK001T Ø160 Q:160 m³/h