Title: Monteringsveiledning FB700 for ventilasjon.pdf
Kanaldimensjon (mm)(1) ≤ 1250 x 1250 mm(2) ≤ 1250 x 1250 mm(3) ≤ 1250 x 1250 mm(3) ≤ 370 x 370 mm(3)Tykkelse: 2 x 60 mm 2 x 60 mm 1 x 60 mm 1 x 60 mmTykkelse brannskille: Lettbetong og betongdekke: ≥ 150 mm Lettbetong og betongdekke: ≥ 150 mm Gips, mur, lettbetong og betongvegg: ≥ 100 mm Gips,lettbetong og betongdekke: ≥ 130 mmBrannklasse: EI120 EI60 EI60 EI60(1) Gjelder også for sirkulære kanaler med samme dimensjon. (2) Isolasjon: 2 x 30 mm Alu-Brannmatte 80 Ventilasjon 1200 mm på hver side. (3) Isolasjon: 1 x 30 mm Alu-Brannmatte 80 Ventilasjon 1000 mm på hver side.N U L L I F I R E – S y s t e m F B 7 0 0