Title: V20-05-02 VVS-anlegg plan 5 - DM3.pdf
FordelerstokkHCWC 5-421Ned Opp MA 110mmGarderobe 5-417MA 75mmJV001T Ø250 Q:550 m³/hSK001T Ø250 Q:550 m³/hSK001T Ø250 Q:550 m³/hp a k s n n a r BSluk Avløp servant føres til slukCu 28 Cu 22MA 110mmOppCu 28mmST009T-200-250 350 m³/hSjakt/inntak 5-512.1-sOppMotorisert åpne/lukke-spjeld 700x1200. Normalt stengt. Åpner på detektert røyk i sluse Heis 3-5-h2OppMagnetventiler kobles til bev. detektorMA 110 UK = 2620Heis 3-5-h1SF002T-125 80 m³/hOpp/nedST009T-125-160 80 m³/hSluse 3 5-309Opp/ned320.101: 54 mm 320.101: 54 mm 370.002: DN 200 310.001: MA 75 Pure water 65mm 370.002: DN 200310.302 VVC: Cu 22 310.202 VV: Cu 28 310.102 KV: Cu 35 310.001: MA 135 310.002: PP 110Opp 360.013 ø315 360.013 ø400Opp/ned 360.013 ø630 360.013 ø630Cu 28mm Cu 22mm Cu 18Stille 5-209Møterom 5-012STAD Dim:10/09 StengtWISE RTA WISE IAQø160 UK=2670310.002: MA 75Oppø160 UK=267075 opp