Title: Bruksanvisning-Servitec-30_394.pdf
Fyll enheten med vann via anlegget. 1. Åpne 3-veis motorkuleventilen "CD" til anlegget. 2. Vri på plass vakuumpumpen "PU" på viftehjulet med enWCskrutrekker. – Vann strømmer inn, og luften kommer ut avvakuumpumpen via avgassingsventilen "DV".30 — NorskVakuum - sprayavgassing — 01.04.2014DVM CDPUMPIS7.4Styring7.4.1Håndtering av betjeningsfeltet123ErrorAuto411QuitOk10MenuAutoManualStop9 87 6 51234Feillampe • DisplayLampen lyser rødt ved en feilmeldingAuto-lampe • • • Stopp •Lampen lyser grønt i automatisk drift Lampen blinker grønt i manuell drift Lampen lyser ikke i stopp-modusFor igangsetting og ny innlegging av verdier i styringen7Gå "tilbake" til menyen89Auto For permanent drift • Gå til menyen "framover"10 Meny •Hent fram kundemenyen56OK • Manuelt •Bekreft handlingerFor tester og vedlikeholdsarbeid11Quit •Kvitter meldingerVelge og endre parameter • • • • •