Title: Tiltaksplan Smestad skole 2017.xlsx
Dardosentral er programmert til lengre testtid enn hva armaturene er dimensjonert for. Det er krav til 1 times driftstid for bygget. Dardosentral kan programmeres til en testtid på 30 – 180 min. Dersom testtid er satt høyere enn hva armaturene er programmert til kan aktuell situasjon oppstå. 82.01 Eiendom 02.03.2017 ISY Paviljong Kun 1. av fire utvendige ledelys tenner ved bortfall av spenning på kurs merket med nødlys i strømtavle klasserom til venstre for brannsentral. De 3 armaturene som ikke tenner har heller ingen indikering på statusdiode som er grønn for de andre armaturene. 82.01 Eiendom Sendt 22/2-2017 SEKO Ok 10/3-2017 Ledelysene er ikke forriglet mot lokale lyskurser, og slår seg ikke på ved nettutfall på disse. Ref: NEK EN 50172 4.1 og 5.2 83.01 Eiendom Sendt22/2-2017 SEKO Ok10/3-2017 Sum : 60000 Total : 61000