Title: +038=67.005-##003._01-Ø1 Aggregat.pdf
Igangkjøring: Før igangkjøring skal det kontrolleres at elektrisk tilkobling og sikkerhetsutrustning er korrekt utført og i funksjon. Kontroller at ledninger og ledningsklemmer sitter godt og er sikret mot å riste løs. Eventuell oljevarmer må være tilkoblet og i drift før anlegget startes. Etter tilkobling av rør skal loddinger, kraner og andre rørdeler lekkasjesøkes i henhold til F-gass direktivet før kuldemediekretsen fylles og deretter lekkasjesøkes på nytt. Etter oppstart kontrollers at lydnivå og strømforbruk er i henhold til spesifikasjonene. Sug-gass og trykk-gasstemperaturen på kuldemediet måles og noteres i anleggets dokumentasjon sammen med øvrige oppstartsdata. Temperatur og trykkdifferanser over vannkjølt kondensator måles og noteres.