Title: SANITÆRUTSTYRSmartline rør.pdf
Trekkspissendenlitttilbakeslikatskjøtenfårtilstrekkeligekspansjonsgap.Rengjøring og smøringEkspansjonsgap152.6 Skjøting til rør av andre materialer40 mm og 50 mm Smartline nipler er tilpasset S 16 rør og deler mens 75 mm og110 mm Smartline nipler er tilpasset både S 16 og S 14 rør og deler. For tilkobling tilandre plastrørsystemer med samme utvendig diameter, for eksempel PVC grunnavløps-rør SN 8, så kan dobbelmuffer benyttes. Kan nippel benyttes så må det sjekkes ominnstikklengden på rørdelens spissende er like lang eller lengre enn innstikket pånippelen. Hvis ikke kan du legge inn en kort rør-ring i bunnen av nippelen.Støpejern (MA) i 75 mm og 110 mm.Tilslutning mellom spissende på støpejernsrør og PP avløpsrør utføres med krympe-muffe eller MA-kobling (jet-kobling) som alltid skal kombineres med støttehylse.Tilslutning mellom muffe på støpejernsrør og PP spissende utføres med Mengeringsom består av en flat og en rund ringkomponent. Tilslutning til støpejernsrør og andre