Title: Teknisk Rapport Service røykluker rømingstrapper 2022 03.05.2022 Bromstadvegen 59 Trondheim.pdf
236V433.32 XF2462x12V 7,8Ah09/2021Byggets Risikoklasse: -Motstand utløserkurs:Røyklukestyring og funksjonsmåte: Utløserknapp i 1 etasje, røykluke i tak 3 etasje. Sentral er plassert i trapp ved røykluken.UTFØRT KONTROLL (IA = Ikke aktuelt) 1 KablingJaNeiFeil, se anm.2 Tilkobling rekkeklemmerJaNeiFeil, se anm.3 Indikasjoner (LED)JaNeiFeil, se anm.4 Lader / batterierJaNeiFeil, se anm.5 NettspenningJaNeiFeil, se anm.6 FunksjonstestJaNeiFeil, se anm.IAIAIAIAIAIA7 Smøring/Ettertrekking 8 Styringer fra brannsentral el. 9 Kontroll CO² patron 10 Annet (Se kommentar) 11 Kontrolljournal ført 12 Bygningsmessige endringerJaJaJaJaJaJaNeiNeiNeiNeiNeiNeiFeil, se anm.Feil, se anm.Feil, se anm.Feil, se anm.Feil, se anm.IAIAIAFørstegangskontroll av CaverionEvt. når er denne utført:JaNeiVurdering utført iht. FobTot § 2-4 om kontroll.JaNei.Feil, se anm.Opplæring gitt til personell