Title: +175=433.001_433 Underfordelinger.Beskrivelse.pdf
lvlêrlin Gêrinjcrdfe$;'i* cskyf f sfse jordfeilbrytere lD jordfeilbrytere momentane 10 mA til 500 mA, A selektive '100 mA, 300 mA og 500 mA beskrivelseSACBruksområde r lD jordfeilbrytere beskytter mot direkte og indirekte berøring av aktive ledere, samt mot isolasjonsfeil. De har en elektromekanisk utløsermekanisme som reagerer på lekkasjestrømmer. De virker uten ekstra spenningsmåìing og bryter kretsen automatisk ved jordfeil lik eller større enn 10, 30, 100 eller 300 mA r lD selektive jordfeìlbrytere S Er selektive mot nedstrøms momentane jordfeilbrytere. 300 mA er selekt¡ve mot 30 og 100 mA etterliggende momentane brytere.normer ¡ IEC 1008 og EN 61-008tekniske data r nominell strøm : 25 A til 100 A r nominell spenning : - 2 poler: 240 V AC (+1O - 2O%) - 4 poler: 41 5 V AC (+10 - 2Oo/,) r positiv kontaktindikasjon: - positiv kontaktstillingsindikering betyr at teksten "O - OFF" er synlig på vippehåndtak.og AC