Title: +135.01=370.002-JP501T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Ved feil på en pumpe fungerer den andre pumpen i henhold til regu- leringsangivelsene fra master. Ved totalsvikt på masteren går slave- pumpen med nøddriftsturtall. Nøddriftsturtallet kan stilles inn i menyen <5.6.2.0> (se kapittel 6.3.3 på side 12).I displayet til master vises statusen til dobbeltpumpen. I displayet til slave vises derimot «SL».I displayet til master vises statusen til dobbeltpumpen. I displayet til slave vises derimot «SL».I eksempelet i fig. 13 er masterpumpen den venstre pumpen i strøm- ningsretningen. Koble differensialtrykktransmitteren til denne pumpen.I eksempelet i fig. 13 er masterpumpen den venstre pumpen i strøm- ningsretningen. Koble differensialtrykktransmitteren til denne pumpen.Målepunktene til differensialtrykktransmitteren på masterpumpen må – i respektivt samlerør – ligge på suge- og trykksiden til dobbelt- pumpeanlegget (fig. 13).