Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/U (E 120)Maks utsparing 300x300mm eller 100x1000mmDEKKEKONSTRUKSJONERStålrør ≤ Ø219mmFR Akryl dybde ≥ 25mm over- eller undersideSteinull dybde ≥ 20mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarende≥ 30mm tykk rørskål av steinull densitet ≥ 80kg/m3 ≥ 100cm på begge siderSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/U (E 240)Maks utsparing 300x300mm eller 100x1000mmDEKKEKONSTRUKSJONERStålrør ≤ Ø219mm≥ 30mm tykk rørskål av steinull densitet ≥ 80kg/m3 eller tilsvarende, ≥ 100cm på begge siderFR Akryl dybde ≥ 15mm på begge siderSteinull dybde ≥ 20mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarende på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0046 & 21/0035Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 6 (37) 2020 12 7Detaljtegninger Protecta® FR AkrylISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 180 C/U (E 180)Maks lysåpnings- bredde 30mmDEKKEKONSTRUKSJONERStålrør ≤ Ø40mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge sider13 – 19mm tykk gjennomgående cellegummi eller fenolisk isolasjon