Title: +038=54.000-NI009._13-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet  Pecunia  10 etg. - Slutrrapport.pdf
Visning av alarm med angivlese av sone på betjeningspanel og sentral. Test av manuell melder. Blink og hørbar lydAnsvarlig entreprenør ElektroElektroResultat testOKOKDører med automatikk i rømingsveiDører åpnes manuelt via KAC boks eller lignende.ElektroOKDører med holdemagnetHoldemagnet slipperElektroOKLysLys tenner og går opp til 100%ElektroOKDetektor / melder 10.045Ventilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerVent /AutOKSolavskjermingAlle persienner for hele bygget kjørers opp. Lys tenner / går opp til 100 %ElektroOK=360.029-RY401 (tilluft)Ventilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerVent/aut.OKFeil ManglerSide 1 av 2Dato: Tidsrom:Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest Brann og sikkerhet- Pecunia 10. etg Sluttrapport 02.07.20202. Strømbrudd Hendelse:SystemStrømbruddAvbruddsfri strømforsyningStrømbruddBrannsentralStrømbruddNødlys / antipanikkbelysningStrømbrudd