Title: 360.008 GOLD RXF TOP +- 7500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
56 mm med 1 mm stålplate på innsiden og utsiden. Utside lakkert grå metallic.Termisk isolasjonsklasseT2KondensinsoleringsklasseTB2LekkasjeklasseL1(M) / L2(R) iht. EN 1886:2007 ved -400 Pa og +400 PaKabinettstyrkeD1(M)ElanslutningGOLD F3-fas, 5-leder, 400 V-10/+15%, 50Hz, 20ASide: 7/19AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.008 GOLD RXF-30 +/- 7.500 m³/h - 90% SamtidighetFunksjonsdeler i luftretningenHastighet m/sLufttemperatur inn/ut vinter °CLufttemperatur inn/ut sommer °CInntakskanalSpjeldAnslutningsrammeFilter1,49Roterende varmeveksler2,4020,0/13,526,0/26,0VifteAnslutningsrammeTilluftskanalAvtrekkskanalAnslutningsrammeFilter1,39Roterende varmeveksler2,4020,0/-13,526,0/26,0Ekstra trykkfallVifteAnslutningsrammeSpjeldAvkastkanalLydeffekt til kanal målt iht. ISO 5136 Innsettingsdempninger medregnet til kanal. Lydeffekt til omgivelsene målt iht. ISO 3741Frekvensband63