Title: DM 1-3 Integrasjonstest Hovedkurs varme og kjøling.pdf
Energimåler EO901 ligger inne med verdier.OE902 er skiftet og må tilkobles av elektriker. Nullsum, COP, og systmvirkningsgrad blir ivaretatt av EOS systemet. Dette er ikke tilknyttet SD anlegget.Feil / manglerSide 3 av 1230.06.2021Prosjekt: Formål:Dronning Mauds gate 1-3 Integrasjonstest Hovedkurs varme- og kjøleanleggDato: Tidsrom:12.05.2021 08.00-15.00Hendelse:SystemFunksjon F-02 Hovedkurs kjøling (aktiv hele året) Start pumpe370.001 Hovedkurs kjølingStyring fra SD-anlegg 370.001 Hovedkurs kjølingAvlesning på SD- anlegg370.001 Hovedkurs kjølingIntegrasjonstestObjektPumper: 370.001-JP401 370.001-LR401Vakuumutskiler: 370.001-ML061Pumper: 370.001-JP401 370.001-LR401 .Pumper: 370.001-JP401 370.001-LR401Vakuumutskiler: 370.001-ML061ReaksjonPumpe 370.001-JP401 starterDifferansetrykkgiver 370.001-RD401 regulerer frekvensomformerne 370.001-LR401 til pumpe 370.001-JP401Vakuumutskiller starterHovedbryter (AUTO posisjon) Delfunksjon (AUTO posisjon)