Title: +038=360.016-#####._09-360.016 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
Randem & Hübert A/S, Stansevn. 11, 0975 Oslo - Tlf.: 2290.0700 - Fax.: 2290.0710NR.PROSJEKT NR : FDV NORM FOR BYGNINGER NR373098/ABU MATERIALSPESIFIKASJON M36.ANLEGG : DRONNING MAUDSGATE 1-3 BLAD 360,016 : LUFTBHANDLINGSANLEGG 5 AV 6KOMPONENT, FABRIKAT, TYPE, MERKEDATAMENGDELufttemp. ut Trykkfall luft Kuldemedie Kondenserings- temperatur: : : :38,5 47 R407c 47oC PaoCFraluftsvifte: Fabrikant Type: NicotraGebhardt : Enkeltsugende, direktedrevet aksiradialvifte1 stkmed bakoverbøyde skovler, kammervifter med PM-motor for trinnløs regulering med påbygd frekvensomformerBetegnelse Materialer Montasje: RLM E6-5056-BE-YG-M : Hjul og fundament av galvanisert stål :I aggregatkabinett. På felles fundament med viftemotor, vibra- sjonsdempet med mansjett mot trykkveggLuftmengde Statisk trykk Drifts turtall Drifts frekvens Maks drifts turtall Maks drifts frekvens Nto. eff. behov Motor: Betegnelse Merkeeffekt Merkestrøm Nominelt turtall: : : : :::: : : :12.300 m3/time