Title: 01 - Brannkonsept, Ahlsell - Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
Ytelseskrav Stedene hvor manuelt slokkeutstyr er plassert må være tydelig markert med tilvisningsskilt som er synlige på tvers av ferdselsretningen. Skiltene må være etterlysende eller belyst med nødlys.For materiell som krever bruksanvisning, må denne finnes på eller ved materiellet, også på de mest aktuelle fremmedspråk.5.16 § 11-17 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap1 Beskrivelse avbrannvesenets adkomst og innsatsmulighetYtelseskrav Det er kjørbar atkomst helt fram til inngangen til tiltaket, samt til brannvesenets angrepsvei i byggverket.2 OppstillingsplassAlle deler av tiltaket kan nås med maksimalt 50 m slangeutlegg. Avstand regnes fra nærmeste brannskille. Oppstillingsplass vil naturlig være ved byggets hovedadkomst.3 Dører4 Tilgang til oppforede tak,loft og hulrom