Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
EnwaMatic® BAF opsjonen er utviklet for å redusere mengde glykol som tømmes til avløp og derav også holde uttynningseffekten forårsaket av EnwaMatic®s tilbakespylingssekvens på et minimum. Dette oppnås ved å tømme innholdet i EnwaMatic® tanken inn på hovedsystemet før tilbakespyling, og når tilbakespylingen er gjennomført, fylles EnwaMatic® tanken opp igjen med behandlet vann fra hovedsystemet. EnwaMatic® BAFs tilbakespylingssekvens er beskrevet i Tab 17.Tab 17: Teknisk beskrivelse av EnwaMatic® BAFs tilbakespylingssekvensTrinnBeskrivelse1TBAF pumpa starter og pumper innholdet i EnwaMatic® tanken over på ekspansjonstanken til varme/ kjølesystemet2Når tanken er tom, fanges dette opp av en vannstrømssensor, og PLSen starter et standard tilbakespylingsprogram.3