Title: +038=67.005-##003._06-Ø7 Varmeveksler.pdf
Frostbeskyttelse a) Anvend et filter med maks. størrelse 1 mm. 16 mesh (se tidligere kapittel omVed installasjoner som krever stadig rengjøring, anbefales fabrikkmontert CIP anslutninger og ventiler.filter). b) Anvendfrostbeskyttelse dersomfordampningstemperaturen er nærvæskens frysepunkt.c) Anvend frostbeskyttelsestermostat og gjennomstrømningsregulator for å garantere en konstant vanngjennomstrøming før, under og etter kompressorens arbeide.d) Unngå ”pump-down” funksjonen. e) Når et system startes opp, vent en stund med å starte kondensatoren (ellerha en redusert gjennomstrømning gjennom den)