Title: +038=360.027-#####._04-360.027 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Dato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000572045Trykk PaLydnivå dB(A)50733577124164881122007710073172131264726350808kAll67dB77dB(A)57dB73dB(A)58dB73dB(A)70dB80dB(A)43dB59dB(A)3 Pa5 PaSide: 18/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.027 - 360.027 GOLD25FRXHC +/- 7.000 m³/h - 80%Dato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000572045Filterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonen1,22 m/sAnbefalt dim. trykkfall77 PaStarttrykkfall38 PaSluttrykkfall115 Pa1Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G025FRXHCP01Kjølemaskinen leveres fylt og montert1Roterende varmeveksler RX/HCRoterende varmeveksler av typen RECOsorpticSorpsjonsbehandletTurtallsregulertTrykkfall, tilluft124 PaTrykkfall, avtrekk131 Pa