Title: firesafe_varmeekspanderende_ex_montasje_2016.pdf
10 mm x 100 mm, tosidig150 mm180 minutter (3)NOTER (1) Bakdytt med 110mm mineralull, densitet ≥ 40kg/m3. (2) Bakdytt med 110mm mineralull, densitet ≥ 40kg/m3. (3) Bakdytt med 130mm mineralull, densitet ≥ 40kg/m3 .Firesafe Varmeekspanderende EXG N N S I V N A E J S A T N O MIDato: 12.04.2011 Reg.nr.: 10113-1 Utarbeidet av: PP Godkjent av: AK Rev.: 2 Side: 3 av 5 Norge: SINTEF 030-0273 Sverige: Sitac: 0020/06 Danmark: MK. 6.10/1653 El-nummer: 1217840Metallrør, plastrør og kabel samt fuge i vegg av gips eller betong med tykkelse ≥110 mm.Maks. diameter gjennomføring, maks fugebredde:Min. tykkelse x bredde fugemasse:Min. veggtykkese:Brannmotstand:Metallrør i bunt ≤ Ø210 mm med 5 stk. rør ≤ Ø 17 mm, isolert med 30 mm mineralull gjennomgående og 500 mm på begge sider av vegg25 mm x 10 mm, tosidig110 mm90 minutter (1)El- trekkerør/ VP i bunt ≤ Ø140 mm med 5 stk. VP rør ≤ Ø 50 mm25 mm x 10 mm, tosidig110 mm120 minutter (2)