Title: Referat ITB 05 Gjennomføring   - 06.05 2019 .pdf
11.03.2019: Rør sendt over oversikt / status og tilbud til PLT. PLT avklarer med BH 25.03.2019: Nye pumper er bestilt, levert og montert. Nye pumper tilknyttes SD Pumper 230 V strømforsynes fra eksisterende hovedtavle 432.001 28.04.2019 Nye pumper tilknyttes SD via I/O320 Varmeanlegg 11.03.2019: RIE avklarer med BH om det skal installeres last- kontroller eller tilsvarende som legger ut effekt på el.kjel når kurven for samlet effekt uttak for bygget nærmer seg grensen for makseffekt 25.03.2019: RIE utarbeider et notat og avklarer med BH om det skal installeres last- kontroller eller tilsvarende som legger utT: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 5 av 12Frist AnsvarRIEInfoerichsen-horgen.noREFERATSak nr Saksbeskrivelseeffekt på kjølemaskin, Elbil-ladere etc. Effekt på el.kjel er ikke tilrådelig å legge ut. Lastkontroller skal ikke tilknyttes SD 08.04.2019: Notat ikke utarbeidet