Title: 36 CO2RT-R-D_SE.pdf.pdf
24 V AC +/- 15%, 50...60 Hz eller 15...35 V DC 3 W -5...+55°C 0..90% RH, icke kondenserande typ. 2 ppm CO2 /°C -40...70°C typ. 20 ppm / år < 90 s < 5 min IP30 NDIR (Non-Dispersive Infrared Technology) 0...2000 ppm < ± (50 ppm +2% av mätvärdet) Produkten uppfyller kraven för gällande europeiska EMC-standard CENELEC EN 61000-6-1 och EN 61000-6-3 och är CE-märkt.50 V AC / 60 V DC 1 A vid 50 V AC, 1 A vid 30 V DC 1 mA vid 5 V DC Ag+Au cladmm