Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Prosjektert løsning: I 3.etasje er rømning basert på evakuering via to trapperom til sikkert sted, i tillegg til en interntrapp. Ved en brann vil røyk samle seg opp under taket i den åpne branncellen over 3 plan. For å sikre tilgangen til begge trapperommene uten å måtte rømme via røyksjiktet, må det tilrettelegges for sikker rømning. Det prosjekteres med en løsning der rømningskorridor i 3.etasje skilles ut med røykskillende konstruksjoner E30 [F30], ref. HO-3/2000 Røykventilasjon [15].Vurdering av løsning: i TEK er at byggverk skal oppdeles i brannceller slik at brann- og røykspredning i byggverket reduseres eller hindres, med mindre andre tiltak forebygger slik spredning. TEK åpner med denne formuleringen for å benytte andre tiltak enn brannskiller for å unngå spredning. Det kan, som i dette tilfellet, være etablering av heldekkende sprinkleranlegg.