Title: +038=360.001-#####._09-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
20,02515,83Ut16,587Dato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534430InnUt20,013,3°C30100%InnUt26,026,0°C5050%InnUt26,026,0°C5050%42,5 mm20 Pa23 Pa1,71 m/s5,02 kW7,35 kW15,83 kW30,22 kW4,114,113,1622,26R410A13,0 kgUt ved avriming7,4°C55%kWUt ved avriming6,8°C60%Side: 4/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.001 GOLD30FRXHC +/- 7000 m³/h - 100% samtidighetTilluftsside, sommerLufttemperaturRelativ fuktighetKjøleeffektAvrennt væskemengdeAvtrekksside, sommarLufttemperaturRelativ fuktighet1VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.Tilluftsmengde