Title: +038=462.002-FS001._04-Testskjema Tavlebyggeren.pdf
Hgyspenningsprgving:Utfgres pa all hovedstrgm med alle vern pa.All styrestrgm, overspenningsvern, instrumentering og kWh-malere ma veere avslatt eller frakoblet fgr test!Prgven anses som bestatt hvis det ikke forekommer gjennomslag eller overslag og grgnt lys Provespenning 300<Ui<690V 1890VWflested oK |(N VAIsolasjonsmaling: Det skal utfgres isolasjonsmalinger mellom strgmkretser og utsatt deler med en malespenning pa 500V. Kravet er min 10000hm/VKommentarTegnforklaring i godkjenningsfelt: Underskrift kontrollgr: ™ & b X B-1-Q0 "V" tegn betyr godkjennelse av kontrollpunkt "0" tegn betyr ikke aktuellt for tavienL Tg?fFQYTWf“”ﬁrj "-" tegn betyr aktuelt for tavien, men ikke utfart | 2y YolSid¢lleveien 29, 2004 |TIf 64 83 54 441¥ t pHestrom