Title: GTQV, XPIR.pdf
Temperaturgivare (XPIR-GT) Termistor av typen NTC (negativ temperatur- koefficient)IP-klass XPIR: Kapsling håller IP54Funktion Närvarogivaren detekterar förändring i infraröd strålning vid rörelse av person (eller objekt) som skiljer i temperatur jämfört med omgivningen. Rörelser i storleksordning 20 cm registreras av givaren. Se sidan 2 för information om täckning.Livslängd 20 årElsystem Matningsspänning 5 VDCInstallation Givaren monteras i undertak. Flera givare kan parallellkopplas för att täcka större yta. Vid användning med aktivt tilluftsdon kopplas givaren till regleringen via kopplingsbox CBX.Effekt 0,003 WIn- och utsignaler Utsignaler 1 st digital 0 eller 5 VDC (Närvaro) 1 st passiv prob anpassad för området 12-43ºC, (Temperaturgivare, enbart XPIR-GT)1(2)Täckningsvinklar Bilderna nedan visar täckningsvinklar och täckningsområde vid ett avstånd på 2 m ifrån detektorn. Observera att detektorn även mäter på längre avstånd än 2 m.