Title: +175=262.001_KN001_Takavvattning Ajetak, fullflödessystem.Produktinformasjon.pdf
Funktion och konstruktion Den viktigaste komponenten i ett fullflödessystem är takbrunnen. Den måste vara så konstruerad att den vid dimensionerande regn inte släpper igenom någon luft och inte skapar för stort tryckfall. Det är luftláset i takbrunnen som åstadkommer att fyllnadsgra- den = 1 uppnås ì rörsystemet vid cJimensionerande regnintensitet Vid dimensionering utnyttjas hela avvattningssystemets fallhöjd för att kompensera för de energiförluster som uppstår vid vattentranspoflen genom rörsystemet, Förlusterna består av engångs- motstànd och rörf riktion. Eftersom det skapas en häveftverkan i rörsystemet har man möjlighet att montera rö- ren utan fall och kan i vissa fall tillåta bakfall i ledningssystemet. Som ledningsmaterial är AJ avloppssystem av Pe lämpligt eftersom det är ett rörsys- tem som kan helsvetsas. Dessutom kan rörsystemet prefab-tillverkas För att få ett snyggt montage bör man använda sig av Ajetak-balkenAJ 9400-9480 Takavvattning Ajetak, fullflödessystem Särtryck ur Produktbok 4