Title: 127861-RIB-RAP-001 (Oslo Areal - Fasader) - Endelig versjon.pdf - Adobe Acrobat Pro.pdf
Bilde 6: Klemlister som siger (fasade mot nord)Bilde 7: Løs fuge (gavl mot øst)3Fasadens egenskaper sammenlignet med dagens standardI dette kapittelet sammenlignes fasadenes egenskaper som U-verdi, lufttetthet mv. med dagens krav i TEK 10 og Arbeidstilsynets veileder 444. Det er utført en evaluering i SIMIEN for å vurdere hvorvidt fasadene tilfredsstiller krav i TEK 10, se vedlegg 4 – SIMIEN evaluering mot TEK 10 – eksisterende.3.1 Sammenligning av eksisterende fasader med krav i TEK 103.1.1 U-verdiTabellen under sammenligner U-verdien som er på de ulike bygningsdelene i dag mot krav i TEK 10. Der hvor konstruksjoner ikke er åpnet (tak og gulv) er det antatt en U-verdi ut i fra gjeldende krav på oppføringstidspunktet som var Bygningsforskrift 1987 (BF 87). Yttervegger er åpnet, se bilde 1 for oppbygging. U-verdi for ytterveggen er basert på registrert oppbygging og Byggdetaljer 471.441 U- verdier. Vegger over terreng – bindingsverk av stålprofiler fra Sintef byggforsk.