Title: Bruksanvisning for CK-CE.pdf
Vi forbeholder oss retten til produktendringer uten forhåndsmeddelelseSide 19 av 3310.7 GlassrørsvekslerVedlikeholdVeksleren kontrolleres for hver 2000 driftstimer. Kontroller:Glassrør for defekter, og skift ut hvis nødvendig.Pakninger og tetninger for defekter, og skift ut hvis nødvendig. Spjeld for defekter, samt funksjoner, og utbedre hvis nødvendig.Dysestokker for defekter, samt funksjoner, og skift dyser hvis nødvendig. Doseringspumpe for defekter, samt funksjoner, og utbedre hvis nødvendig. Avløp for tilstopping, samt tetthet, og rengjør/utbedre hvis nødvendig.RengjøringVeksleren rengjøres som minimum for hver 2000 driftstimer eller før hvis nødvendig. Ved tørr drift avblåses veksleren med trykkluft.Ved våt drift vaskes veksleren med 60° varmt såpevann.10.8 Kjølebatteri kaldt vannRørtilkobling/ innjustering