Title: Lysberegninger.pdf
Arbeidsplan (m) Vedlikeholdsfaktor RandsoneRefleksjonTak0,7GulvVegger 1-40,5 0,5 0,5 0,5BeregningsresultatBeregningsareal rom [0,75m]Emid = 614 luxJevnhet Emin/Emid: 0,15Samlet installert effekt Spesifikk effektbelastning0,08 kW 6,06 W/m² 0,99 W/m² /100 luxArmaturdataNRPosNrAnt ArmaturtypeAnt lysk.Lm11MODUL-S445 LED 2200 830 OPHF1216023S70 MIDI LED 2000 830 28degHF11850ISOLUX-diagram Beregningsareal rom Midlere belysningsstyrke Emid = 614 lux Jevnhet Emin/Emid: 0,15 Emin/Emax = 0,0424.02.201610,75 0,8 0,50,2Emin/Emax = 0,04Lyskilde WattLED Modul- s445 830 LED S70 2000 8302420v2015.02.00.14Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoDØLI1. etg. OPPHOLD LITENRomdimensjoner:Lengde x (m) Bredde y (m) Høyde z (m) Areal (m²)3,24 2,8 2,7 9,06Arbeidsplan (m) Vedlikeholdsfaktor RandsoneRefleksjonTak0,7GulvVegger 1-40,5 0,5 0,5 0,5BeregningsresultatBeregningsareal rom [0,75m]