Title: +038=320.102-SB006T_01-Energy Valve Reguleringsventil Belimo - Produktdatablad.pdf
C₁ = D- = A C₂ = D+ = BBACnet IP / Modbus TCPMP-bus med analogt settpunkt (hybridmodus)BACnet MS/TP / Modbus RTU med analogt settpunkt (hybridmodus)BACnet IP / Modbus TCP med analogt settpunkt (hybridmodus)www.belimo.comEV..R+BAC • nb-no • 2021-05-11 • Kan endres7 / 10Teknisk databladEV..R+BACOverstyring og begrensning med DC 24 V med relékontakter (med konvensjonell styring eller hybridmodus)1) Posisjonskontroll 2) Mengderegulering 3) EffektreguleringRegulering og indikatorerInstallasjons-notaterAnbefalte installasjonsposisjonerKuleventilen kan monteres vertikalt eller horisontalt. Kuleventilen kan ikke monteres i en hengende posisjon, dvs. med spindelen pekende nedover.Installasjon i returInstallasjon i retur er anbefalt.Krav til vannkvalitetDet må tas hensyn til krav om vannkvalitet spesifisert i VDI 2035.