Title: +038=360.000-LC007T_04-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Manual.pdf
(cid:51)(cid:82)(cid:88)(cid:85)(cid:3) (cid:79)(cid:68)(cid:3) (cid:89)(cid:76)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:72)(cid:15) bien isoler hydrauliquement l’unité du réseau et dévisser de3 tours maxi la vis de purge (Fig.8, rep. b).(cid:44)(cid:48)(cid:51)(cid:50)(cid:53)(cid:55)(cid:36)(cid:49)(cid:55)(cid:3)(cid:29)(cid:3)La batterie est partiellement vidangeable, des précautions sont à prendre pendant la période hivernale en cas d’arrêt de l’installation. Pour effectuer une vidange complète, il faut souffler de l’air dans la batterie. Lorsque les raccordements hydrauliques sont terminés, il n’est pas nécessaire de calorifuger les vannes pour éviter la condensation (sauf si vannes spécifiques). Un bac de condensats auxiliaire en ABS naturellement incliné est fourni avec l’unité. Il récupère les condensats de vanne et de batterie (en provenance du bac principal) pour les évacuer gravitairement ou à l’aide d’une pompe de relevage fournie en option.N 11.47 FFR - 4(cid:121) Installation