Title: +135.01=659.001-FA000T_02-WE-5,5 3x230-400-2018-rev2 - Brukerveiledning.pdf
Avtrekk forsvinner mens vifte går. Tilstopping i sugekanal, ved en avgrening e.l. Må åpnes og rensesVifte stopper Sjekk motor, impeller, tilførsel, sikring. Kontakt elektriker. Evt. vifte/motor må sjekkes av produsent/spesialist. Sjekk evt. alarmer (full sekk eller motorvern)Vibrasjoner Sjekk impeller for skitt eller skader. Sjekk motor for lagerlyd.Overoppheting av motoren Sjekk for skader på motoren. Sjekk årsak.Dårlig sug – feil dreieretning på vifte Sjekk dreieretning på impeller (begge dreieretninger vil skape sug). Bytt faser ved feil dreieretning. Sjekk tett filter, kanalnett og spjeld/tilsutning til bearbeidingsmaskin.Posefilter og avfallspose Bytt posefilter og trykkutjevningsfilter ca. en gang pr. år eller når det er tett.