Title: Funksjonsbeskrivelse - 360.012 Luftbehandling.pdf
I rom U06, U09, U12 og U15 skal ventilasjon styres iht luftfuktighet. Absolutt luftfuktighet i garderobene skal ikke være over 5 % mer enn luftfuktighet ute. Følgende rom reguleres:RH-føler ute 360.002-RH901 360.002-RH901 360.002-RH901 360.002-RH901RH-føler inne =563.U06-RH601 =563.U09-RH601 =563.U12-RH601 =563.U15-RH601