Title: 2020-09-24 Internkontroll Brann Bs1 eiendom Bytestein 1.pdf
Internkontroll Brann Bs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Utført: 25.09.2020Kontrollør: Caverion - Alari Laul (Tlf: 90586546 E-post: alari.laul@caverion.com) Kontrollnummer: 2009OversiktBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1AvvikHeleHele byggetTotalt antall avvikAnbefalingerÉn anbefalingMålingerDet er foretatt 3 målingerKontrolldokumentasjonDet er registrert én sjekklisteVedleggBrannalarmsentral Detektorliste25.09.2020 08:11:07 - www.norik.noR E T S A H -3000s e r d e b t uå M -2444s e r d e b t ur ø B1000t e n n A000Lukket000Åpne4442/9AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Hele, Hele byggetID: 59865Batteripakkens levetid er overskredet/overskrides innen kort tid.Batteriene er fra 2015 og bør byttesTiltakNy batteripakke må installeres (FOB §5).LukkingsfristID: 59866Branndetektor er skadet.TiltakBranndetektor må utbedres (FOB §5).LukkingsfristID: 59867Alarmklokkene fungerer ikke eller høres ikke over alt.