Title: +175=324.001_QO001_SGP Membran Sikkerhetsventiler.Produktinformasjon.pdf
Si kkerhetsventi ler for varmean legg :Det kreves minst I stk. sikkerhetsventil for effekt under 100 kW. Over 100 kV/ kreves minst 2 stk. sikkerhetsventiler. Ventilenes kapasitet sammenløgl skal dekke anleggets kjeleytelse. Felles eller separate ventiler for kjeler og beredere er valgfritt. NB! Påse at det valgte åpningstrykk ikke overstiger tillatt driftstrykk for bereder, kjele radiatorer etc.Monteringo Sikkerhetsventilene plasseres nærmest mulig kjele/bereder. . Sikkerhetsventilene skal ikke monteres før anlegget er grundig gjennomspylt. . Dimensjon på sikkerhetsledning frem til ventilene skal være lik summen av ventilenesanslutningstverrsnitt. I 1/2" ledning for 2 stk. 1",2" for 2 stk. I l/4" osv.¡ Fra hver ventil legges avløp til sluk i ventilens dimensjon eller størue. . Manuell åpning av ventilene bør unngås p.g.a. økt risiko for at forurensninger i sikkerhetsledingenkan skade pakningene.¡ Ingen avstegning mellom kjele/bereder og sikkerhetsventiler.