Title: +038=433.000-NI003._25-Testrapport Elektriske Anlegg Plan 5 DM3.E2=433.05.02 Colliers.pdf
Uc: 0.0V Idn: 30mA type: MUL.: x1 Ulim: 50V SYS.: TN/TTColliers Plan 5 / DM3.E2=433.05.02 / XF035 C16/2/Res 11.03.2022 10:20 (TomekElektriker)SPENNING TRMS Uln: 234V Ulpe: 234V Unpe: 1V f: 49.95HzSYS.: TN/TTColliers Plan 5 / DM3.E2=433.05.02 / XF035 C16/2/Res 11.03.2022 10:22 (TomekElektriker)TALLBERG ELEKTRO A/S Stanseveien 4, 0975 Oslo Tlf.22 79 66 40Side:22GODKJENTGODKJENTGODKJENT*GODKJENTGODKJENT*GODKJENT*GODKJENTGODKJENT*GODKJENT*Nr.666667676868696970707171TEST RAPPORTResultatRCD: Utlřsningstidt: 55.0msUc: 0.1V Idn: 30mA type: MUL.: x1 Ulim: 50V SYS.: TN/TTColliers Plan 5 / DM3.E2=433.05.02 / XF036 C16/2/Res 11.03.2022 10:20 (TomekElektriker)SPENNING TRMS Uln: 232V Ulpe: 232V Unpe: 1V f: 49.94HzSYS.: TN/TTColliers Plan 5 / DM3.E2=433.05.02 / XF036 C16/2/Res 11.03.2022 10:22 (TomekElektriker)RCD: Utlřsningstidt: 57.4msUc: 0.0V Idn: 30mA type: MUL.: x1 Ulim: 50V SYS.: TN/TT