Title: +038=249.001-#####._01-10203518-01-RIA-NOT-007 Lydmålinger Collier_rev01.pdf
Mellom kontor og fellesareal/kommunikasjonsvei, som fellesgang, korridor uten dørforbindelseR'w ≥ 37 dBSom NS 8175Mellom et vanlig kontor som foran, og kommunikasjonsvei som fellesgang/korridor med dørforbindelseR'w ≥ 24 dBSom NS 8175Mellom møterom og et annet rom/korridor uten dørforbindelseGjelder også for Multirom, Telefonrom og StilleromR'w ≥ 44 dBSom NS 8175Mellom møterom og kommunikasjonsvei, som fellesgang/korridor med dørforbindelse.R'w ≥ 34 dBSom NS 8175Som over, men BH ønsker høyere prosjektkravBHs prosjektkrav: R'w ≥ 36 dB4 MålestandardMålingen av luftlydisolasjon ble foretatt i henhold til NS-EN ISO 16283-12 mens feltmålt lydreduksjonstall R'w ble beregnet iht. NS-EN ISO 717-13 .NS-EN ISO 16283-1 angir at usikkerhetene ved målingene skal angis iht. NS-EN ISO 12999-14 , hvilket er gjort i vedlegg 1.5 MåleutstyrFølgende utstyr er benyttet:Type NOR150 (1 stk.)