Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
BMS opsjonen er aktivert og kontrollenheten er klargjort for tilkobling ved levering fra ENWA.BMS signalkabelen som kobler EnwaMatic® til et sentraldriftssystem, leveres ikke av ENWA.11.3 Teknisk og funksjonell beskrivelseRelèene er spenningsfrie kontakter med følgende spesifikasjon: maks. 240 VAC, 8A.Når EnwaMatic® bestilles med BMS opsjon, vil kontrollenheten inkludere tre forhåndsinstallerte spenningsfrie relèkontakter. Relèene vil sende signaler om nåværende status for EnwaMatic®.Relè utgangene (Tabell 22) har følgende funksjoner:1 – RUN (i drift) signal:EnwaMatic® enheten er i drift; filtrerer og behandler systemvannet.2 – Backwash (tilbakespyling):EnwaMatic® tilbakespyler/ vasker filter- og reaksjonsmassen.3 – Alarm:EnwaMatic® ”time- out” alarm – indikerer en ufullstendig programsekvens.Tab 22: BMS programModusUtgang 1 (Run)Utgang 2 (Backwash) Utgang 3 (Alarm)Run (i drift)101Backwash (Tilbakespyling)011Alarm000# 78/94