Title: +038=360.014-#####._06-360.014 OJ-DRHX Drev OJ Electronics AS - Instruks.pdf
Advarsel13.5 PotentialeudligningFigur 13.5Der kan opstå risiko for elektriske forstyrrelser, hvis jordpotentialet mellem OJ-DRHX og ventilationsaggregat afviger fra hinanden.Der kan opstå risiko for elektriske forstyrrelser, hvis jordpotentialet mellem OJ-DRHX og ventilationsaggregat afviger fra hinanden.ON OFF1 2 3 4TEST RUNa 9 0 A 4 3 0 1 R BS A/s c n o r t c e E J O 7 1 0 2 ©ilDer anvendes kabelsko, ogudligningsforbindelsen tilsluttes OJ-DRHX's alu-profil med én af de skruer, som anvendes til mekanisk fastgørelse af OJ-DRHX. (se fig. 13.5)MODBUS EIA-485AB:C N _ L R:C _ L R:O N _ L R1 1:D N G4 1: 1 I DL N PE U V W PEAnbefalet kabeltværsnit: 10 mm2. • I tilfælde af potentialeforskelle mellem systemets komponenter skal der altid monteres en udligningsforbindelse.L N PEa 9 0 A 4 3 0 1 R BDer skal altid monteres enpotentialeudligningsforbindelse mellem steppermotor og ventilationsaggregatets chassis (se pkt. 12.2)Advarsel