Title: 365_360.011 DVCompact Drift og Vedlikehold.pdf
Når reguleringssignalet er lavere enn 98 % eller utetemperaturen er høyere enn 10 °C, viser displayet 0 %.Dette menyelementet blir synlig dersom enheten er konfigurert for "Mengderegulering" eller "Trykkregulering"Viser luftmengden for tilluftviften (konstant luftmengderegulering)Kun synlig dersom enheten er konfigurert for MengdereguleringStill innnormal (1/1) og redusert (1/2) luftmengde for tilluftviftenStill inn TV-luftkompensasjo- nen for justerbar utetemperatur. Utendørskompensasjonen er lineær og stilles inn ved hjelp av to parameterpar som gir verdien på kompensasjonen ved to ulike utetemperaturer. Kompensasjonen kan være positiv eller negativ.Viser den faktiske luftmengdekompensasjonen.Shows airflow for the extract air fan (constant airflow control)Kun synlig dersom enheten er konfigurert for MengdereguleringDrift- og vedlikeholdsInstruksjonerSystemair ABHovedmenyelementDVCompactUndermenyele- ment 1Trykkregulering TVErverdi:PaBørv.:PaTrykkregulering AV