Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
(cid:20)(cid:21)(cid:28)(cid:43)(cid:28)(cid:23)(cid:66)(cid:39)(cid:16)(cid:23)(cid:17)(cid:76)(cid:81)(cid:71)(cid:71)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:24)(cid:28)Wandmontierte Regelung (Siehe Abb.43) • Die elektrischen Anschlüsse zwischen dem Regelungs-Klemmblock • und dem Geräte-Schaltkasten vorbereiten. • Die Regelungsabdeckung durch Lösen der Schraube unten entfernen. • Die Regelung an der Wand sichern und die Bohrlöcher markieren. • Die vorher markierten Löcher bohren.Nicht bohren, wenn sich die Regelung bereits an der Wand befindet.Die Regelung mit den Dübeln befestigen (Siehe Abb. 33).WICHTIG: Für Details über die Funktionsweise der Regelungen halten Sie sich an das im Bausatz enthaltene Material.h c s t u e DWeitere Anschlüsse (Siehe Abb. 39c) 1 2 3 4} "CRC"COM IN - COM OUT/Occupancy LED - GND - +12 V d.c.Separater Eingang 5 - GND 6 - Gebläsedrehzahl Ein 7 - Setpoint In 8 9 - GND 10 - AMB Luft 11 - Separater Eingang 2 12 - GND