Title: +038=54.000-NI009._16-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet  Uniconsult  3 etg Sluttrapport.pdf
SolavskjermingLøse manuelt ut brann /røyk plassert i tilluft.Ventilasjonsaggregat 360.016 - RøykdetektorFullskalatestE-post 932 41 530 rba@erichsen-horgen.no 466 75 855 kim@itech.no 917 17 630 frode@hybra.no 412 57 319 patrick@talberg.noFirma Erichsen & Hiorgen AS Itech as. Randem Hübert AS Tallberg ElektroSammendrag fra test For utkvittering av hendelsene ble det gjennomført 2 fullskalatester. Henhodsvis 28.06 og 02.07- 2020 I den første testene ble det avdekket noen mangler på rømningsdører og røydetektor ventilasjon.Test av mangler ble gjennomført 02.07.2020. Etter siste test 02.07.2020 er det ikke registrert feil og mangler.StatusKontroll forvarsel (SMS)KommentarAnsvarlig entreprenør ElektroNormal drift Normal drift Normal drift Normal driftElektro Elektro Vent Elektro / byggObjektDetektor / melder …Branndetektor med flashReaksjonVisning av alarm med angivlese av sone på betjeningspanel og sentral. Test av manuell melder. Blink og hørbar lyd