Title: CoolDX.IN.G.pdf_201811991420.pdf
CPU 1Sensor 1 Sensor 2Sensor 3Sensor 4Com 6Com 7 - + 34 33Com 8 G0 G 36 35Com 9 Com 10 Com 11 18V AC In Y 37 41 42U 3824V AC In 39 40230V AC Out 43 44230V AC In 45 4647Temperaturgivare för funktionerna utekompensering, kyl- stegsblockering, kylforcering, sommarnattskyla, COOL DX komfortstyrning och pumpstyrning för värmebatteri finns monterad som standard.Använd ett av hålen i den avlånga gummibeklädda ka- belgenomföringen på baksidan av ellådans kopplingshuv eller på aggregatets inspektionssida, för att föra in kabel till styrenhet.För undan en del av kabelgenomföringen för att komma igenom med kommunikationskabeln. Anslut kabeln till bus-anslutning på styrenhet. Anpassa kabellängd i ellåda och passa till kabel i genomföring. Montera genomföring i korrekt läge igen.Temperaturgivare för funktionerna utekompensering, kyl- stegsblockering, kylforcering, sommarnattskyla, COOL DX komfortstyrning och pumpstyrning för värmebatteri finns monterad som standard.16www.swegon.com