Title: Man14.v10.pdf
Det kan etableres dører i brannvegg akse 16 så langt døren har samme brannkrav som veggen. Må avklares med RIBHovedtrapperom trykksettes med vifter, trykkavlastning i tilstøtende sluse. - Spiraltrapp nærmest ryggsekken må røykventileres. - En av heisene i DrM 3 er tenkt som brannheis. Angrepsvei brannvesen flyttes deretter. Brannkummer må ivaretas. - Brannkrav må hensyntas i ryggsekken. - Tiltak pr. plan utarbeides og sendes RIBr.Hovedtrapperom trykksettes med vifter, trykkavlastning i tilstøtende sluse. - Spiraltrapp nærmest ryggsekken må røykventileres. - En av heisene i DrM 3 er tenkt som brannheis. Angrepsvei brannvesen flyttes deretter. Brannkummer må ivaretas. - Brannkrav må hensyntas i ryggsekken. - Tiltak pr. plan utarbeides og sendes RIBr.Notat fra StatusmøteSide 2utgangspunktet er å forsyne så mye som mulig fra kjelleren og ryggsekken. Ved et eventuelt fremtidig økt ventilasjonsbehov kan dette derimot etableres etasjevis.