Title: 361_Kanaler i grunn.pdf
Uponor UVS Tårn Tårnet med hette av fabrikat Uponor UVS eller likeverdig. Tårnet skal være i materialet PE og ha en lysegrå farge (RAL 7035). Tårnet skal være utstyrt med drenering i bunnen og tilsluttende kanaler skal legges med fall mot tårnet. Tårnet plasseres på en 300 mm høy fundament av grus med største kornstørrelse 60 mm.Tårndimensjon: XX mm Tilslutning til tårn: XX mm Tårnets totale høydemål: XX mmVentilasjonshette Uponor UVS Hetten skal være produsert i saltvannsbestandig aluminium og utstyrt med smådyrsikkert nett. MERK! Ved lakkert hette spesifiseres RAL-farge.Sammenkobling Sammenkobling mot forbindelsesrør skal utføres med gummi- ring som oppfyller krav i henhold til SS-EN 681-1 og som er godkjent av rørprodusenten og tilpasset til den leverte rørty- pen. Sammenkobling skal utføres i henhold til produsentens anvisninger .Derfor velger du Uponor UVS