Title: Philip_Pedersensvei_20_Aggregat_Norsk_Teknisk_Installasjon_AS_1000646_20201207154912206_SDS_816.pdf
Filterklass (ePM1 50% (F7) eller bättre)Referens filter (rent); ePM1 50% (F7)VärmeåtervinnareHölje; inloppHölje; utloppHölje; fläktens systemförluster(Inbyggnadens påverkan på fläkten (systemeffekten) är inkluderad i fläktens prestanda)Allomfattande statisk fläktverkningsgrad i aktuell arbetspunktFrånluftAnströmningshastighetEnergiprest, 6000 tim (filterklass ePM10 60% (M5) eller bättre)Filter klass (ePM10 60% (M5) eller bättre)Referens filter (rent); ePM10 60% (M5)VärmeåtervinnareHölje; inloppHölje; utloppHölje; fläktens systemförluster(Inbyggnadens påverkan på fläkten (systemeffekten) är inkluderad i fläktens prestanda)Allomfattande statisk fläktverkningsgrad i aktuell arbetspunktDatum: 2020-12-07 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 1000082458303510 000 m³/h250 Pa2,64 kW10 000 m³/h250 Pa2,61 kW1,61 m/s2 800 kWh/årF755 Pa146 Pa1 Pa7 Pa0 Pa62,7 %1,52 m/s1 410 kWh/årM526 Pa155 Pa7 Pa8 Pa0 Pa61,9 %9/29