Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
1 x A1, A2 1 x A1, A2. A3 1 x A1, A2. A3 IngenTykkelse GPG (mm) i plan med veggGPG 50Tabell III.4 Brannmotstandsklasse E 120/EI 45. Utsparing ≤ 400 x 400 mm. Firkantete hylser med lengde 250 mmKabelhylse type (mm) 65 x 65 95 x 95 95 x 95Utsparing (mm)400 x 400Innvendig kabelføring1 x A1, A2, A3 1 x A1, A2, A3 IngenTykkelse GPG (mm) i plan med veggGPG 50Brannmotstandstid 45 minutter, kan benyttes ved krav tilsvarende EI 45Firkantete hylser med lengde 150 mm. Rund hylse med lengde 250 mm65 x 65 95 x 95 95 x 95Ø 90400 x 400400 x 4001 x A1, A2, A3 1 x A1, A2, A3 Ingen 1 x A1, A2, A3 alternativt ingenGPG 50GPG 50RISE Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 TrondheimBesøksadresse Tillerbruveien 202 7092 TillerTelefon 464 18 000E-post / web post@risefr.no www.risefr.noRISEFR AA-050 FIRESAFE GPG MORTAR Side 23 av 32Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Steinull 100kg/m3, 50Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Steinull 150kg/m3, 50