Title: +175=360.001_IV001_INNREGULERING, FUNKSJONS TESTING, PROTOKOL MM.Produktinformasjon.pdf
Vannmengder var ikke innregulert.Alle andre funksjoner ble sjekket og funnet i orden.Målinger og innnstillinger: Se blad 2BS TEKNIKK AS Oluf Onsumsvei 9 0680 osl-oTlf.: 22087400 Fax:.22087401Bankkonto: 6049 0S 05132 Foretaksnr: 840 530 7S2 M.V.A.(fBYGOAUTOMATISERI[I GAnlegg: DØLHLl ALDERS Oc SYKEHJEM Utført: 13/12-02Vårt Onr: C-2071-01 Utført av: Ståle AlbjerkIGANGKJØRINGSRAPPORTMÄ,LINGER:Målt verdi:Påstemplet verdiSpenning: Tilluftsvifte AvtrekksvifteSirk.pumpe gjenvinner S irk.pumpe varmebatteri Ettervarme batteri407 Volt v/ 50I{z 16,8 Amp vl50Hz 16,l Amp 2,1 Amp 0"5 Amp Amp400 Volt 21,5 Amp 21.5 Amp 2,85 Amp 0,5 Amp 6,0 KWINNSTILLINGER:5FVl Filtervakt 5FV2 Filtervakt 6VVl Viftevakt 6VV2 ViftevaktrsREGl T200 Pa 200 Pa 50 Pa 50 Pa +22 0C5UR1kanal A kanal BsREGIr\ç x Skalromtemp. Min ti Kompfaktor Max gj.v./omluftSkal frostalarmSkal min. Øke retur VB nattVB+22 0C +15 0C +5 0c 100 % +7 0c +12 "c +10 0cBS TEKNIKKAS Oluf Onsumsvei 9 0680 osl,o