Title: 360.001 ventilasjon brannsentral.pdf
Planlagt2022-06-06Gjennomført2022-06-15+01=542.101 - Brannsentral Skole+01=360.001 - VentilasjonsaggregatKOMR:Int. kontrakt: GJERBERG ELEKTRO ASTestet av: Trond Høyem. Jonas Fransson. Sveinung VegumFunksjonRøykdeteksjon i tilluft.TestprosedyreStart med anlegg i normal drift. - Utløs branndetektor på tilluft ved å tilføre kunstig røyk. - Ved deteksjon av røyk, skal detektor varsle brannsentral med ett forvarsel - I.O skal sende signal til SD som stopper gjeldende aggregat. - Brannalarm skal ikke løse ut ved dette senarioet. - Tilbakestill brannsentralen. - Anleggene skal da gå tilbake i normal drift. Kommunikasjon