Title: +038=360.013-#####._02-360.013 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
kg/h m/s Pa0.00 2.34 45oc 00000047.00 5.00 36.97 0.00360,013 tilluft:Tekniska data för fläkt: RQM F6-5056-BI-YG-M BeskrivningVärde EnhetUppfyller ErP 2015Specificerad arbetspunkt Flöde (V) Statisk tryckökning (dpfa) Dim. arbetspunkt Inbyggnadsätt enligt DIN 24163 del 1 Densitet (Rho1) Mediatemperatur (t) Flöde (V) Totaltryckökning (dpt) Dynamiskt tryck (pd2) vid utlopp Statisk tryckökning (dpfa) Varvtalsreserv (fR) Fläktvarvtal (nv) Driftfrekvens (f) Upptagen axeleffekt (Pw) Totalt upptagen systemeffekt (P1S) Totalverkningsgrad (ETAt) Statisk verkningsgrad (ETAfa) Statisk systemverkningsgrad (ETA faS ) (=tar hänsyn till fläkt-, motor- och11400 m³/h 711 PaA1,20 kg/m³ 20 C 11400 m³/h 786 Pa 75 Pa 711 Pa 4 % 1732 min-1 144 Hz 2,93 kW 3,26 kW 85 % 77 % 69 %