Title: 360.023 Swegon Gold RXF-12 +- 3.000 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Tilbehør og tekniske data, se tilluftDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-100005347042,5 mm11 Pa1,55 m/sInnUt15,020,0°C2116%3,17 kW79 %InnUt60,041,9°C0,043 l/s0,7 kPa2 IArtikkelbenevningTBLZ-1-27-1Avtrekk7 Pa1,05 m/s68 Pa34 Pa101 PaArtikkelbenevningTBXZ-1-91-12Side: 18/20AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.023 GOLD RXF-12 +/- 3.000 m³/h - 63% samtidiighet1VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.AvtrekksluftmengdeInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)Statisk trykkøking i SFPv beregningTemperaturheving p.g.a. vifteMin. hastighetTurtall i SFPv beregningDimensjonerende hastighetMaks. hastighet