Title: +038=360.002-#####._03-360.002 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Vedlikeholdsinstruks.pdf
KJØLEBATTERI DX / KONDENSATORBATTERI CD Kjølebatteriet kalles også fordamperbatteri for direkte fordampning av kuldemediet. Varmen fra luften gjør at kuldemediet i kjølesystemet koker ved lav temperatur. Typisk fra 0 – 10 °C. Varmen fra luften blir da redusert som gjør at det blåser inn kaldere luft. I den andre enden av energisirkelen sitter et kondensatorbatteri. Dette avgir opptatt varme i fordamperbatteri og kompressor Til å dra energisirkelen rundt, brukes en kjølekompressor.Kontroll (før sesong) Kontroller at det ikke finnes lekkasjer. Kjøleteknisk vedlikehold utføres av kjøletekniker. Kontroller at vannlås er påsatt utløpet.Vedlikehold Batterilamellene børstes og støvsuges. Rengjøring med såpevann ved behov. Kjølebatteriets dryppanne rengjøres. M12Randem & Hübert A/S, Stansevn. 11, 0975 Oslo - Tlf.: 22900700 – epost: post@hybra.noSide 6VedlikeholdsinstruksKJØLEBATTERI ISVANN Batteriet effektreguleres med shuntventil som øker temperaturen på isvannet inn på batteriet.