Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
(cid:19)(cid:25)(cid:18)(cid:20)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:20)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:20)(cid:21)(cid:29)(cid:22)(cid:20)Control NTCConexión alimentación (fig.38-39)IMPORTANTE: Realizar las conexiones a tierra antes de cualquier otra conexión eléctrica.Antes de realizar la conexión de la unidad a la alimentación • principal localizar la fase L y el neutro N, y luego hacer las • conexiones tal como se indica en las figuras 38-39. Conexión “bus” de comunicación • Utilizar el conector “J9” (ref. B) previsto en la placa para conectar el bus de comunicación, respetando las polaridades indicadas en la placa. Es aconsejable utilizar un cable BELDEN 9842.