Title: 10 Actulux - Manual - SVM Controls.pdf.pdf
Strømbegrænser Type LIP funktion og indstilling (hvis monteret) Strømbegrænser type LIP (monteret ved åbningssystemet) anvendes som strømbegrænser mellem 24V/48V DC forsyning og 1 eller 2 aktuatorer. Når den indstillede strømgrænse er nået, reduceres aktuatorernes hastighed. Når den maksimale belastning på aktuatoren overskrides, stopper aktuatoren. På 24V/48V typer (type LIP5 el. LIP6) tillades der maks. 5 gange udkobling ved maksimal belastning i samme retning. Derefter kan først igen køres i denne retning efter motor har kørt modsat retning, dette for at beskytte aktuatorgear.Bemærk at ved åbning skal rød LED lysdiode i lastafbryder type LIP lyse, når vinduer åbner, hvilket indikerer, at polaritet til aktuator er korrekt.