Title: +038=360.000-OS014T_02-MicroBrann BSS-60 Brannspjeldsentral Micro Matic - FDV-dokumentasjon.pdf
kan alt gjøres på ett sted før og etter installasjon.Automatisk gjenkjenning Ved oppstart avsystemet vil sentralen automatisk gjenkjenne alle modulene/spjeldene som er koblet til. Dermedgår oppsettet raskt, og eventuelle feiltilkoblinger er enkle å lokalisere. Enkle og periodiske testerav systemet Det kan legges inn enkle eller periodiske tester i sentralen, som for eksempelsystemtest en gang i måneden. Ved planlagte tester kan sentralen sende signal tilventilasjonsaggregatet slik at viftene stopper før brannspjeldene testes. Det er også mulig ålegge inn enkelttester fra sentralen slik at systemet kan testes ved for eksempel igangkjøringeller service. Testlogg Utførte tester og hendelser lagres i «Loggfil» og viser eventuellealarmer/feil. Hvis det oppdages en feil under testkjøring vil man få en alarm som viser hvilkensone, hvilket spjeld og hva som har utløst alarmen i klartekst. Hvis det ikke oppdages feil isystemet vises beskjeden «Suksessfull test» i loggen.