Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16.pdf
Ikmin [kA] : 3,500Ikmax [kA] : 4,649Ikmin [kA] : 1,676[s] 1E41E31001010,10,010,00110Anleggets adresse:Sørum Elektriske ASSørumsandvegen 931921 SØRUMSANDTel: 63825575Selektivitetsanalyse Kurs nr.:F18VernFabrikatTypeASCHNEIDERNS630 630 H STR23SEBSCHNEIDERNS100 100 N STR22GEVernSelektivitet [A]SelektivitetskriterieA - B36000Tabell1001000Anlegg: Døli Pleie og OmsorgshjemFordeling GRUPPEBRYTER5.5.0629.04.2015In [A] 630100Bestemmende vernB10000100000 [A]Dato:19.04.2016 15:12:12NEK 400:2014400 V TN-SSide8(65)av26GRUPPEBRYTERIkmax [kA] : 7,300AIkmin [kA] : 3,500Ikmax [kA] : 3,519BIkmin [kA] : 1,153Ikmax [kA] : 0,711Ikmin [kA] : 0,491[s] 1E41E31001010,10,010,00110Anleggets adresse:Sørum Elektriske ASSørumsandvegen 931921 SØRUMSANDTel: 63825575Selektivitetsanalyse Kurs nr.:Q50VernAFabrikatSCHNEIDERTypeNSX100 100 B TM80D NSXIn [A] 80BCHINT