Title: 2020 - Servicerapport automatikk, Nordomatic (4) .doc
Komp.nr Automatikk Nom.strøm Kontrollert Justert Kommentar .KA501 Spjeldmotor avkastluftspjeld Spjeldmotor avkastluftspjeld  - - Røykdetektor avtrekk Røykdetektor avtrekk - - .RP501 Trykkgiver avtrekksluft Trykkgiver avtrekksluft  - 206Pa\set 200Pa .RF501 Luftmengdemåler avtrekksluft Luftmengdemåler avtrekksluft  - 9466m3\h Differanse trykkgiver avtrekksluft Differanse trykkgiver avtrekksluft - - Fuktføler avtrekksluft Fuktføler avtrekksluft - - .QD501 Filtervakt avtrekksluft Filtervakt avtrekksluft  - .RT502 Avtrekksluft temperaturføler Avkast Avtrekksluft temperaturføler Avkast  - 9,9°C .JV501 Avtrekksviftemotor  - 56% .JV501 Strøm – Forbruk HØY  - 56% .JV501 Strøm – Forbruk LAV Frekvensomformer avtrekksviftemotor Frekvensomformer avtrekksviftemotor  - Viftevakt avtrekksluft Viftevakt avtrekksluft - .RT501 Temperatur avtrekksluft Temperatur avtrekksluft  20,6°CNoterte avvik / forslag ;