Title: +175=521.001_521 kursopplegg for datakommunikasjon.Produktinformasjon.pdf
aAdresseområdene ovenfor er også begrenset av eBus (FTT10) nettverkskabel topologi. Det høyste antall noder som tillates er: 128 noder I STAR, LOOP og FREE topologi og 64 noder i BUS topologi20Brukerhåndbok DELTA DA Art. nr.35120e.011, v2-052000Utgangs gruope 4Utgangs gruppe 54 AppendiksBrannsoner og utgangsgrupper - definisjon For å kunne prosjektere et brannalarmanlegg på en meÍ funksjonell måte - og for å lette konfigurasjonen av DELTAD,4 moduler - må du fordele modulenes inngangsenheter (detektorer) i soner og deres utganger i grupper.BrannsoneEn brannsone - eller operasjonssone - er et avgrenset området av bygget eller eiendommen som skal besk¡tes. Alle branndetektorer som overvåker området tildeles brqnnsonen. En brannsone er overvåket av en eller flere detektorer, eller av alle detektorene på en sløyfe.Ä, defrnere brannsoner tillater deg følgende egenskaper:0 På displayetvil alarmer eller forvarsler fra detektorer bli referert tll brannsonen0 Ved betjening