Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Vattnets hårdhet: > 0,5 mmol/l. Värden mellan 1 och 2,5 rekommenderas. Detta underlättar för avlagringar att bildas, vilket kan begränsa kopparkorrosionen. För höga värden kan med tiden orsaka igensättning av rören. En total alkalimetrisk titrering (TAC) under 100 är önskvärd. - Upplöst syre: Snabba förändringar av vattnets syresättning måste undvikas. Det är lika skadligt att befria vattnet från syre genom att blanda det med inertgas som att syresätta det för mycket genom att blanda det med rent syre. Om syresättningsförhållandena störs, kan kopparhydroxider bli instabila och partiklarna i vattnet bli större. - Elektrisk ledningsförmåga: 10-600 µS/cm - pH: Idealfallet pH neutralt vid 20-25 °C - 7 < pH < 8Behöver vattenkretsen tömmas för längre tid än en månad, måste hela kretsen fyllas med kvävgas för att undvika risken för korrosion genom syresatt luft.