Title: FDVdokumentasjon.doc
FC 60 gardinsystemet får normal et signal om lukke fra byggets brannvarslingsanlegg. Kontakten skal være en normal lukket kontakt som åpner ved alarm. Kontakten skal være potensialfri og være godkjent for minimum 48V – 2A. Se tegn.: 2313/801 rev.D.Innjustering – driftsettingInnjusteringer og driftsettingPåsetting og justering av bunnprofilTrekk enden av gardinen ut av gardinkassettenHeng fast bunn profilen (T-profilen) til gardinenden for å øke stabiliteten når gardinen nå skal trekkes ut.Høyden på gardinen merkes ved at den trekkes helt ut merkes med en kritt linje hvor bunnprofilen skal festes.Hold bunnprofilen flatt mot linjen og fest stoffet til denne med skuer. Kontroller at bunnprofilen er festet godt til stoffet.Klipp / kutt av overskytende gardinstoff.Når flere gardinlengder monteres etter hverandre skal gardinen overlappe hverandre med 600 mm.Bunnprofilene monteres slik at de dekker begge gardiner og holder disse sammen.