Title: Testrapport FST 16.06.22.pdf
teknisk sentralerTestetJaJaJaKommentarUtløst på RY01.025Ikke aktiv Scenarie 8 kl 11:0217/06/202257Fullskalatest1671 - Brandengen skoleLag: tekniske sentraler09 - Normal driftInnbruddsalarm avstilles Brannalarm avstilles Test avsluttesNrTypeBeskrivelse105Punkt554.101 Talevarsling80Punkt443.101 Nødlyssentral85Punkt542.101 Brannsentral86Punkt543.101 Innbruddsalarm90Punkt542.003 Alarmsender ny skoleForventet resultatNormal drift. Ingen alarmerNødlys slukker Ta tiden fra spenning er tilbake til nødlys slukkerBrannalarm avstilles. Feilalarmer noteresInnbruddsalarm avstilles. Normal driftAlarmmeldinger til adsecure logges.Kontrollområdeteknisk sentralerteknisk sentralerteknisk sentralerteknisk sentralerteknisk sentralerTestetJaJaJaJaJaKommentarRestrøyk fra forrige scenario trigget forvarsel. Ekstra ventilering utbedret situasjonenikke aktiv Scenarie 9 kl 11:07