Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
(cid:20)(cid:21)(cid:28)(cid:43)(cid:28)(cid:23)(cid:66)(cid:42)(cid:53)(cid:16)(cid:22)(cid:17)(cid:76)(cid:81)(cid:71)(cid:71)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:27)(cid:27)(cid:27)(cid:12)(cid:23)(cid:24)(cid:25)(cid:20) (cid:19)(cid:26) -(cid:26)(cid:29)(cid:19)(cid:20)(cid:23)(cid:21)(cid:14)(cid:15)(cid:24) (cid:22)(cid:21)(cid:12)(cid:14))(cid:26)(cid:30)(cid:20) Τα θερμαντικά στοιχεία ελέγχονται από το χειριστήριο CARRIER Τύπου “B”. Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με δύο θερμοστάτες ασφαλείας, ένα αυτόματου επανοπλισμού, και ένα χειροκίνητου επανοπλισμού, εικ. 32 (λεπτ. Α) για να προστατεύουν τη μονάδα από τυχόν υπερθέρμανση που προκαλείται από λανθασμένο καθαρισμό των φίλτρων ή από παρεμπόδιση της ροής αέρα. Η αποκατάσταση του χειροκίνητου θερμοστάτη πρέπει να εκτελεστεί από εξειδικευμένους τεχνικούς, μονάχα αφού εξαλειφθεί η αιτία που προκάλεσε την ανωμαλία.