Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
Advarsel Når tidspunkt eller dato endres i "Time+date"-menyen, stanses doseringen stilt inn i timerdosering og timerrelé (Relé 2)! Ønsket timerdosering og timerrelé må star- tes på nytt manuelt! Hvis du endrer tidspunkt eller dato, kan det øke eller minke konsentrasjonen!33)O N( k s r o NN o r s k (N O)6.16.1 Reléutganger Pumpen kan koble to eksterne signaler ved bruk av installerte releer. Releene kobles med potensial-frie pulser. Tilkoblingsdiagrammet for releene vises i avsnitt 4.3 Elektrisk tilkobling. Begge releene kan til- ordnes følgende signaler:Relay 1-signalRelay 2-signalBeskrivelseAlarm*AlarmDisplay rødt, pumpe stop- pet (f.eks. tomt signal osv.)Warning* WarningDisplay gult, pumpe kjø- rer (f.eks. signal med lavt nivå osv.)Stroke signalStroke sig- nalHvert fullstendige slagPump dosingPump dosing*Pumpen kjører og dose- rerPulse input**Pulse input**Hver innkommende puls fra pulsinngangenBus con- trolBus con- trol