Title: 127861-RIB-RAP-001 (Oslo Areal - Fasader) - Endelig versjon.pdf - Adobe Acrobat Pro.pdf
Bilde 2: Innfesting av vinduer og fastfelt mot sydBilde 3: Fasade mot nord, skruer og klemlister127861-RIB-RAP-00111. august 2015 / 01Side 6 av 13Philip Pedersens vei 20 - Kontroll av fasader Glassfasadermulticonsult.no2.2 Bygningsmessig tilstandDet ble ikke registrert noen bygningsmessige forhold som tilsier at fasadene i Philip Pedersens vei 20 bør skiftes. Det ble tatt 3 åpninger i ytterveggen for å registrere tilstanden til kledningen bak fasadene (9 mm GU-gips, se bilde 1). En åpning ble tatt i yttervegg mot nord (1. etasje), to åpninger ble tatt i yttervegg mot syd (2. og 3. etasje), se bilde 4 og 5. Det ble ikke registrert noen tegn til fukt eller skader på kledningen bak glassene.Bilde 4: Åpning mot nord (1. etasje)Bilde 5: Åpning mot syd (2. etasje)Det ble registrert kuldebrobrytere både ved betongforkant og ved bærende elementer av stål, noe som tyder på at lavt energibruk har vært i fokus, ved å redusere transmisjonsvarmetapet.