Title: +135.01=370.001-SB401T_02-320 Datablad Ventil_VVF31_xx.pdf
CM1N4320sv 2010-02-15Arbetstryck och medietemperaturAnvisningarProjekteringMonteringMonteringslägenFlödesriktningIgångkörningUnderhållVarning!Building Technologies3 0 D 0 2 3 4] r a b [k c y r t s t e b r10 98 7 6A1 06040201002080100120150 160Medietemperatur [°C]Arbetstryck och medietemperaturer enligt ISO 7005Gällande lokala föreskrifter skall beaktas.Montering av ventilen i värmeanläggningens returledning är att föredra, på grund av att temperaturerna i denna är lägre, vilket ökar packboxens livslängd.Ett smutsfilter bör alltid monteras före ventilen. Detta ökar ventilens funktionssäkerhet.Vid medier med temperatur under 0 °C erfordras den elektriska spindelvärmaren ASZ6.5 för att undvika fastfrysning av ventilspindeln i packboxen. Spindelvärmaren är ur säkerhetssynpunkt utförd för en driftspänning av AC 24 V / 30 W.Ventil och ställdon kan enkelt sammanbyggas på monteringsplatsen. Inga specialverktyg eller justeringar erfordras.