Title: +038=621.001-NI010T_01-Til eier av Brannmansheis.pdf
2.1 Det er krav om en brann beskyttet lobby foran hver enkelt etasjedør, det er byggets eiers ansvar å sørge for at denne beskyttelsen ikke blir fjernet eller blokkert. 2.2 Utvendige etasje visere og kontroll mekanismer plassert i de brann beskyttede områdene utenfor heisdørene er bygget for kunne operere i minimum 2 timer i temperaturer mellom 0 og 65 ̊C 2.3 Alle andre elektriske / elektroniske deler er beregnet for å operere i temperaturer mellom 0 og 40 ̊C 2.4 Heisen er designet for å kunne operere i røkfylte omgivelser i minimum 2 timer. 2.5 Heisen har et drenerings sluk i sjaktebunnen for å fjerne eventuelt slukke vann, det er viktig at dette sluket etterses og testes regelmessig.3. Det er et krav at den sekundære strømforsyningen er plassert i et brannbeskyttet område.4. Brannheisens primære og sekundære strømforsynings kabler skal værebrann beskyttet, lagt separert fra hverandre og andre strømforsyningskabler.