Title: +038=433.002-FS043._05-Eaton Tavlebyggeren Produktblad.pdf
Temperaturen rundt føleren og sokkelenmå ikke overstige 80°C. Det er viktig at det ikke blir luftlommer rundt sokkelen.illustration 6.1.1.3FEIL!e) Cirka 0 5 m av kabelen kveiles inne i sokkelen Dersom følerkabelen må forlenges, se punkt 2 1 4Installasjonsrør med følerkabelRIKTIG!9102 Plassering og installasjon av følere2.3 Plassering av takfølere Plassering av takfølere er veldig viktig med tanke på kvaliteten til is- og snøsmelteanlegget Nedenfor er de to viktigste kravene til plassering:Følerne må plasseres minst 1 meter innenfor grensene i området som skal varmes opp. Følerne må ikke overdekkes eller bli forhindret av å bli utsatt for snø eller regn. Følerne rengjøres jevnlig.2.3.1 Plassering av den første føleren Den første takføleren må plasseres der snøen legger seg først. Det passende stedet kan bli funnet ved å følge punktene nedenfora) Der det oppvarmede området er i skyggen eller er vendt mot nord/vest b) I takrenna nær nedløpet