Title: 360.001 ventilasjon brannsentral.pdf
1671 - Brandengen skolePlanlagt2022-06-06Gjennomført+01=542.101 - Brannsentral SkoleKOMR:Testet av: Trong Høyem. Jonas Fransson. Sveinung VegumFunksjonAggregat skal stoppe ved utløst brannalarmTestprosedyre1. Sjekk at aggregat er i normaldrift 2. Utløs brannalarm 3. Sjekk at aggregat stopper 4. Tilbakestill brannalarm 5. Sjekk at aggregatet går tilbake til normaltilstand. Kommunikasjon1. Sjekk at aggregat er i normaldrift 2. Utløs brannalarm 3. Sjekk at aggregat stopper 4. Tilbakestill brannalarm 5. Sjekk at aggregatet går tilbake til normaltilstand. KommunikasjonDigital inngangTestkommentarBrannalarm ble utløst med manuell melder. Aggregatet stanset som det skulle Brannalarm ble avstilt. Etter at Brannspjeld åpnet startet aggregatet som normalt. Test okAvvikNrAvvikAnsvarlig2022-06-15+01=360.001 - VentilasjonsaggregatInt. kontrakt: HØYEM INTEGRASJON ASFristOppdatertStatusTest gjennomførtInt. ansvarlig:Kommentar23.06.202211671 - Brandengen skole