Title: Protokoll tilluft 360.003.pdf
ANLEGG: SYSTEM: PLAN:STRENG ROM NR.:NR.:3T.303.04?3.0453.0373.0373.0353.033??3.0243.0233.0223.022?3.0303.029SUMANMERKNINGERRAVINEN KULTUR OG FAMILIESENTER 360.003 3.etg.DATO: TEGN. NR.: SIGNATUR:ROM TYPEKANAL MAKS MÅLT: AVVIK MIN. (m3/h) DIM.:(m3/h)(m3/h)(%)LEGEKONTORLAGER LEGEPERSONALROMPERSONALROMSKADESTUEEKGLABLABKORRIDORGARDEROBE???KORRIDORTLF.160 125 160 160 160 160 160 160 160 200 200 200 160 250 160 160130 40 160 160 170 90 110 110 175 150 150 150 110 100 80 75133 40 160 160 171 91 111 112 160 140 145 144 111 101 82 752 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 2 % -9 % -7 % -3 % -4 % 1 % 1 % 2 % 0 %130 40 160 160 170 90 110 110 175 150 150 150 110 100 80 75LEGE WC196019361 % 1960MIN. MENGDE (%) AV MAKS0K faktor08.07.2022 050083 30 V 360 20 001 NHM/MH/LAOANMERKNINGER: SPJELD / TAG NR.:+71177=360.003-SK401