Title: Montasjeanvisning FR-akryl med ventilasjonskanaler.pdf
≥ 20mm rørskål av steinull ≥ 80kg/m3 ≥ 100cm på begge sider ≥ 20mm rørskål av steinull ≥ 80kg/m3 ≥ 100cm på begge sider ≥ 20mm rørskål av steinull ≥ 80kg/m3 ≥ 100cm på begge sider≥ 30mm rørskål av steinull ≥ 80kg/m3 ≥ 100cm på begge sider ≥ 30mm rørskål av steinull ≥ 80kg/m3 ≥ 100cm på begge sider ≥ 30mm rørskål av DEKKEKONSTRUKSJONER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 180 steinull ≥ 80kg/m3 Maks utsparing rør ≥ 100cm på begge sider STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 180 Ø + 60mm DEKKEKONSTRUKSJONER Maks utsparing rør Maks utsparing rør STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 180 Ø + 60mm Ø + 60mm Stålrør ≤ Ø40mm Stålrør ≤ Ø40mmMaks utsparing rør Ø + 20mm Maks utsparing rør Maks utsparing rør Ø + 20mm Ø + 20mmSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 180STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 180Maks utsparing 100x1000mm eller DEKKEKONSTRUKSJONER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 180 rør Ø + 10mm≥ 30mm rørskål av steinull ≥ 80kg/m3 Maks utsparing rør ≥ 100cm på begge sider Ø + 60mm