Title: +175=542.001_OS001_5D Dokumentasjon 542 Utstyr for brannalarm.Produktinformasjon.pdf
2. Konfigurasjon av systemet - Idriftsettelse DELTA DA tenger ingen justering eller konfigurasjon av DlP-brytere eller lasker på kretskortet. Imidlertid består idriftsettelsen av å konfigurere programvaren i DELTA DA til å kommunisere i nettverk med, DELTA OP panelet og med andre moduler eller brannalarmsentraler. Konfigurasjonen gjøres ved hjelp av tastaturet pã et av DELTA OP panelene tilkoblet nettverket - ved å velge kommandoer fra setup menyer - eller ved hjelp av FireWin Explorer, et Windows basert program som (øres på en tilkoblet PC, DELTA Dl modulen lagrer konfigurasjons data- serie- og systemnummer, antall systemer, kommunikasjonsprotokoll, etc. - i modulens EEPROM. For mer detaijert informasjon omkonfigurasjonav DELTA DA, se manualen "User Guide FireWin Explorer" eller annen relevant litteratur.