Title: Brannkonsept.pdf
Ibyggeperiodene mé det utplasseres tilstrekkelig hdndslokningsutstyr i den tid bygget ikke har montert husbrannslanger. Handslokningsutstyret skal vare merket.§ 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap - For at brannvesenet skal kunne utfore rask og effektiv slokkeinnsats, m det vare kjerbar atkomst for brannvesenets biler fram til bygningen.Atkomstmuligheter for brannvesenet i byggeperioden (gjelder bide permanente bygninger og provisorier) mé avklares og samordnes til en hver tid.P:\1246\124588 Lofotsenteret Leknas\03 - Rapporter-Notater\Brannteknisk konsept Lofotsenteret rev A DOCCOWL .Rutinefor tiltak ved planlagt utkopling av sprinkleranleggDet henvises til NS-EN 12845:2004, Tillegg 3, “Forholdisregler og prosedyrer nér et system ikke er fullstendig operativt”.TiltaknrBeskrivelse av tiltakOmbyggingsarbeidet skal planlegges og gjennomfores slik at tidsrommet og omfanget av avstengt omréide, begrenses il et mininmum.Dette oppnés bl.a. ved