Title: +038=432.001-XQ001._01-147397-NZMN2-4-VE160 Eaton Produktblad.pdf
med jordfeilutløser XFI: - NZM1, N1, NZM2, N2: loddrett og 90° i alle retninger med plugin-enhet: - NZM1, N1, NZM2, N2: loddrett, 90° høyre/venstre med inntrekkbar enhet: - NZM3, N3: loddrett, 90° høyre/ venstre - NZM4, N4: loddrett med fjernoperatør: - NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: loddrett og 90° i alle retningeretter ønskei området for betjeningsdelene: IP20 (basiskapslingsklasse)med blindramme: IP40 med dørkoblingshåndtak: IP66Tunnelklemme: IP10 Faseisolator og båndklemme IP00Temperaturpåvirkning, derating16080006000690III/31000≦ 6901871057453408550352520855035255Maksimal reservesikring hvis forventet kortslutningsstrøm overstiger eﬀektbryterens brytekapasitet på monteringsstedet.1.91.9A2 / 9Levetid, mekanisk (derav maks. 50 % utløsning med A/U-utløserenhet)BryteroperasjonerLevetid, elektriskAC-1400 V 50/60 HzBryteroperasjoner415 V 50/60 HzBryteroperasjoner690 V 50/60 HzBryteroperasjonerAC-3400 V 50/60 Hz