Title: FDV Røykluker.pdf
4. 1 Systembeskrivelse 263.001 og 263.002 er røykluker (vinduer) i trapper. Vinduene i fasade åpnes fra Branntast (XS101). Og lukkes fra resetbryter inne i samme branntast. Dersom det kobles inn brannsignal, må det avstilles før luken lukkes fra resetbryter i branntast. 263.003 er røykluker (vinduer) i amfi. Vinduene i fasade åpnes fra Branntast (XS101) eller fra brannsignal. Systemet har tilluftsluker (KA401-402) og fraluftsluker (KA501-505). Når lukene åpnes fra branntast eller brannsignal, vil tilluftsluker åpne ca 30 sekunder før fraluftslukene. Etter banntast evt. brannsignal er avstilt, lukkes lukene fra luftebryter (XS001). Dersom lukene åpnes fra luftebryter, er det ingen forsinkelse.3Side 4 av 6 RO/ 311231FDV 014. 2 Komponentliste: Antall 1 stk 1 stk 1 stk 2 stk 2 stk 1 stk 2 stk 1 stkBeskrivelse 24V-Kjedemotor 24V-Kjedemotor 24V-Kjedemotor 24V-Kjedemotor Styresentraler StyreskapType KA-54-800 KA-34-500 LS-380 CDP 1500/1000 SVM-24-5A Anleggstilpasset