Title: 2209 Elektro - NEK 405-3 Næring Oppdelt Lofotsenteret.pdf
Kommentar UF 433.20. Avdekkningsplater skadet/deffekt. Må byttes for å opprettholde IP2XId: 1747Tilkoblingsskruer er ikke tilstrekkelig trukket til.TiltakTilkoblingsskruer må ettertrekkes tilstrekkelig.LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar Fordeling 101 må sjekkes og etterstrammes med riktig moment i henhold til leverandørs spesifikasjoner.26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres27/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 FordelingerId: 1748Branntettinger rundt kabelføringskanaler/-rør ved føring gjennom brannskiller er ikke forskriftsmessig utført.TiltakBranntettinger rundt kabelføringskanaler/-rør ved føring gjennom brannskiller må utføres forskriftsmessig (FEL §10). LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar Branntetting i bunn av fordeling 101 mangler.Id: 1749Kabler og ledninger er ikke korrekt installert.TiltakKabler og ledninger må installeres korrekt.LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022