Title: asmicra100_dn.pdf
Installasjonshåndbok, AutroSense Micra 100 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04, Autronica Fire and Security ASSide 32Installasjon7.2.2 SignaltilkoblingerFor å koble til signalkabelen trekker man en egnet kabel (RS485- kabel 9841, 120 ohm skjermet tvunnet parkabel eller tilsvarende) gjennom den andre kabelnippelen og fester den på riktig sted med omtrent 35 mm av kabelen stikkende ut av bunnen av kabelnippelen.Fjern enten treveis terminalblokken ved siden av strømtilførselskontakten hvis man kobler detektoren til et SenseNET- system, eller fireveis “Bus”-terminalblokken hvis man kobler detektoren til et alarmpanel i forbindelse med det APIC adresserbare buskortet.I for eksempel et SenseNET-system med uskjermet kabel, kobler man skjermlederne til “SCN”-terminalen, Bus A-lederne til “A”-terminalen og Bus B-lederne til “B”-terminalen.