Title: 370.011 NT100 Statico-montage_SV-NO-DA-FI_low (12).pdf
ha nödvändiga fackkunskaper. Lagras i originalförpackningen, i ett torrt utrymme. Installeras i ett slutet, frostfritt och väl ventilerat utrymme. Före installationen ska kärlet genomgå visuell inspektion. Vid större skador får kär let inte användas. Kärlen får aldrig svetsas. Information om tillverkaren, tillverk ningsår, serienummer och tekniska data återfinns på typskyltarna. Vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med föreskrifterna, och se till att tillåtna temperaturer TS och tryck PS iakttas. Vid avvikelser från tillåten temperatur TB i bälgen monteras ett mellanlig gande kärl i expansionsledningen. Vid underhållsarbeten, tester och demontering måste tryck kärlet vara tryckfritt och avkylt: • Spärra av och tappa ur på vattensidan. • Gör gaspåfyllningsventilen GV trycklös på gassidan.V | liter TS | °C TB | °C PS | bar PSCH | bar P0 | bar(Kontroll, demontering)