Title: +135.01=564.001-XS020T_01-Montasje 5202AB13_bma_d-e-blinds_Norsk.pdf
Anschließen der Busleitung (Bild 5) - Die Busklemme (D2) ist für eindrähtige Leiter mit0,6 ... 0,8mm Ø geeignet.Den Leiter (D1) ca. 5mm abisolieren und in Klemme (D2) ste- cken (rot = +, grau = -)Den Leiter (D1) ca. 5mm abisolieren und in Klemme (D2) ste- cken (rot = +, grau = -)Abklemmen der Busleitung (Bild 5) - Die Busklemme (D2) abziehen und den Leiter (D2.4) der Bus- leitung, bei gleichzeitigem Hin- und Herdrehen, herauszie- hen.Netz-/Laststromkreis anschließen und abklemmen: siehe Bild 6Leiter anschließen - Die Anschlüsse für die Leiter bestehen aus schraubenlosenSteckklemmen (E1).Die Leiter (E2) ca. 9 ... 10mm abisolieren und in die Klemmen (E1) stecken.Die Leiter (E2) ca. 9 ... 10mm abisolieren und in die Klemmen (E1) stecken.Die Klemmen sind für das Einstecken zweier Leiter ausgelegt, so dass ein Durchschleifen über die Klemmen möglich ist. Hinweis: Die Klemmen dürfen maximal mit 16A belastet werden.