Title: +038=433.000-NI003._25-Testrapport Elektriske Anlegg Plan 5 DM3.E2=433.05.02 Colliers.pdf
Uiso: 500V Grenseverdi: 1MΩColliers Plan 5 / DM3.E2=433.05.02 / XF030 C16/2/003 10.03.2022 13:53 (TomekElektriker)KONTINUITET: R200mA LPER: 0.09ΩR+: 0.1Ω R-: 0.1Ω Grenseverdi: 0.5ΩColliers Plan 5 / DM3.E2=433.05.02 / XF031 C16/2/003 / Mal 1 10.03.2022 11:24 (TomekElektriker)SPENNING TRMS Uln: 234V Ulpe: 234V Unpe: 1V f: 50.06HzSYS.: TN/TTZ-LINEZ: 0.30ΩIsc: 779A R: 0.29Ω Xl: 0.03Ω Sikringstype: C SIKRING I: 16A SIKRING T: 0.4s Isc_lim: 160.0ARCD: UtlřsningsstrřmI: 27.0mAUci: 0.4V t: 253.9ms Idn: 30mA type: Ulim: 50V SYS.: TN/TTISOLASJON: L-PE,N-PERlpe: >30.0MΩ Um: 521V Rnpe: >30.0MΩ Um: 515VUiso: 500V Grenseverdi: 1MΩColliers Plan 5 / DM3.E2=433.05.02 / XF031 C16/2/003 / Mal 1 10.03.2022 14:30 (TomekElektriker)KONTINUITET: R200mA LPER: 0.04ΩR+: 0.1Ω R-: 0.0Ω Grenseverdi: 0.5ΩColliers Plan 5 / DM3.E2=433.05.02 / XF031 C16/2/003 / Mal 2 10.03.2022 11:42 (TomekElektriker)TALLBERG ELEKTRO A/S Stanseveien 4, 0975 Oslo Tlf.22 79 66 40Side:20GODKJENTGODKJENT*