Title: 32 Varmeanlegg.pdf
Hovedprinsippet i snøsmelteanlegget fremgår av skjema V.36.01.021.Plassering av fordeler samt sløyfeoversikt framgår av plantegninger for varmeanlegget.Arealer som dekkes med snøsmelteanlegget:ca 250 m2 eksisterende inngang ved trappesceneTemperaturnivå 35/20 °C.Snøsmelteanlegget kan styres fra SD-anlegget med av/på bryter samt snøføler.Funksjonsbeskrivelse Styres av snøføler og utetemperaturføler. Pumpe -JP401 er kontinuerlig i drift.Turtemperaturen til snøsmeltevarmekursen styres via shuntventil før veksler for konstant turtemperatur. Settpunkter justeres på SD-anlegg.EkspansjonssentralDet er montert ekspansjonskar på 50 liter, type Statico. Anlegget har 1 stk. sikkerhetsventil. Brukerveiledning finnes som eget vedlegg.Temperaturregulering (Vinter)Turtemperaturen ved -RT402 reguleres til beregnet børverdi via varmeventil 320.040-SB401.Turbørverdien beregnes av:Utekompensert styrekurveSnøsmelting (vinter)