Title: 10 Actulux - Manual - SVM Controls.pdf.pdf
Vind- og regnsensor lukker alt ved regn eller stærk vind Varmemelder 75 grader udløse temperatur Varmemelder 90 grader udløse temperatur Optisk røgmelder Ion røgmelder til usynlig røgDøgn-/ugeur, kan f.eks. lukke alt om aftenen Komforttryk Opus 44 hvid Tryk Auto. man. OPUS hvid, aktiverer rumtermostat eller døgn-/ugeur Rumtermostat til styring af komfortventilation Print med 2x2 ekstra relæudgange 30V 0,5A Relæboks med 3x230V skiftekontakter                                                                                   1819Tekniske specifikationerSVM 24V-5ASVM 24V-8AForsyningsspænding230V AC / max. 1.2A (’’ds’’ = max. 5A)230V AC / max. 1.7A (’’ds’’ = max. 5A)Udgangsspænding24V DC24V DCMotortilslutning1 stk. (linieovervågning: 1-4 linier)1 stk. (linieovervågning: 1-4 linier)Max. total belastning5A8ADriftstemperatur15°C - +40°C15°C - +40°C