Title: +038=433.000-NI003._01-Testrapport Elektriske Anlegg Plan7 DM3.E3=433.07.03.docx
101 KW 58 27,0 243 KW 59 27,0 101 KW 60 27,0 24 KW 61 27,0 43 KW 62 27,0 41 KW 63 27,0 72 KW 64 27,0 101 KW 65 27,0 121 KONTINUITETSMÅLING LEDENDE DELER LOKASJON (NORD /SØR /KORRIDOR) LOKASJON AKSE Kontinuitet Ω VENTILASJONSRØR S 4 0,01 HIMLING S 4 0,01 VENTILASJON N 4 0,01 HIMLING N 4 0,01 KABELBRO K 5 0,01 VENTILASJON K 6 0,01 VENTILASJON N 6 0,02 HIMLING N 7 0,01 VINDUSKARM N 6 0,01 KULVERT N 6 0,04 KULVERT S 6 0,05 VINDUSKARM S 6 0,05 VENTILASJONSLUKE K 5 0,02 KANAL S 5 0,02 HIMLING S 5 0,02 KULVERT S 5 0,02 VINDUSKARM S 5 0,01 HIMLING S 7 0,02 KULVERT S 7 0,04