Title: Tankdokumentasjon.pdf
. Tankens korrosjonsbeskyttelse ivaretas av anoder. Disse skal ligge i hoyde med tankens senterlinje. Avstanden senter tank - senter anode skal vare tankens radius + 20-30 cm. Anodene skal ligge parallelt med tanken og fuktes for gruben fylles igjen. Tanker inntil 13 m® kan beskyttes med offeranoder. Storre tanker ska/ ha anoder med patrykt spenning.. Kvaliteten pa fyllmassen rundt tanken skal vaere maskingrus 4-8. Denne skal ligge rundt hele tanken med en tykkelse pa 20 cm.. Tankens overdekning skal vare i henhold til "Temaveiledning for gassanlegg”, kapittel 3 (DSB april 2004).. Fra domen skal det vare en svak helning ut til sidene for a lede eventuelt overflatevann vekk fra domen. Toppen av domen bor ligge minst 5 cm over bakkeniva.TOLCON AS Brynsalleen 4, 0667 Oslo TIf: 2266 6670 Fax: 2266 6671 (Oslo) WEB: www.tolcon.no, E-POST: tolcon@tolcon.noTank p&ketongploteMin fall bt BOG.Feres th steingott greftMA IKKE FEBRES TILOFF LEDNINGENETTID{Pﬂbx AVAYA AYAVA YAYAYL