Title: 360.002_SB504.pdf
Strømforsyning 24 VAC/VDC Nøytral for strømforsyning 24 VAC/VDC og signaler Strømforsyning 100-240 VAC Nøytral for strømforsyning 100-240 VAC Inngangssignal for proporsjonalregulering 0(4)-20 mA, 500 Ω Inngangssignal for proporsjonalregulering 0(2)-10 VDC, 47 kΩ Utgangssignal 0(4)-20 mA, maks. motstand 700 Ω Utgangssignal 0(2)-10 VDC, maks. 8 mA eller min. belastningsmotstand 1,25 kΩ 3-punkts kontrollsignal for forlengelse av aktuatorspindel (24 VAC/VDC eller 100-240 VAC) 3-punkts kontrollsignal for tilbaketrekking av aktuatorspindel (24 VAC/VDC eller 100-240 VAC) Tilkobling for potensialfri kontakt (f.eks. deteksjon av åpent vindu), maks. 100 Ω, maks. 10 m kabel eller skjermet Felles relékontakt, maks. 250 VAC, maks. 5A @ 250 VAC motstandsbelastning, maks. 5A @ 30 VDC motstandsbelastning Normalt stengte kontakter for reléer 1 og 2 Normalt åpne kontakter for reléer 1 og 2) Alle M-terminaler er koblet sammen internt.4Koblingsskjema – 24 V0(2)-10 VDC3-punktsML24 M YiYvXvDw UpL24 M Yi