Title: 62 FDV - Heis (TKS).pdf.pdf
Med TKS Heis 24/7 installert ivaretas alle punkt innenfor heisdirektivet. Ved å benytte seg av pakkeløsningen fra TKS er alle punkt for sikker alarmkommunikasjon, selvsjekk av utstyr og alarmmottakstjeneste ivaretatt.1112Brann evakueringHeisen er designet i henhold til EN 81-73 (se grunnleggende data § 3.2), har det blitt innkoblet en manuell eller automatisk brann alarm kontrollsystem.Piktogram som vist vil være på alle etasje dørene.Når heisen har mottatt signal fra den manuelle eller automatiske brann alarm kontrollsystemet, vil heisen reagere som følger:Alle etasje- og stolkall inkludert døråpner knapp vil bli deaktivert.Alle registrerte kall vil bli kansellert.Dør retur funksjoner som kan bli påvirket av varme eller røyk vil bli deaktivert (fotoselle og lignende).Heisen lukker dørene og den kjører til forutbestemt etasje. Den bestemte etasje er avklart i design prosessen av bygningen;