Title: Referat ITB 12 Gjennomføring   - 23.09.2019 .pdf
Diverse 12.08.2019 Iht. sjekk av eksisterende SD-anlegg ble det registrert noen avtrekksvifter som eventuelt skal videreføres til nytt SD-anlegg. Iht. RIV skal signaler fra avtrekksviftene videreføres til nytt SD-anlegg. RIV vurderer oppdatering av automasjonstabeller og funksjonsbeskrivelser. UPS Iht. RIE skal Aut. tilknytte diverse UPSer til nytt SD- anlegg. Tilknytning via IP. (Modbus e.l.) Kondenspumpe. RIV utarbeider funksjonstabeller og -beskrivelse for kondenspumpe. Kondenspumpe har eget styreskap og drift, feilsignaler og alarmer tilknyttes nytt SD-anlegg. Ventilasjon Når løsning er avklart utarbeider RIV funksjonstabeller og -beskrivelse for ventilasjon av øvre garasjeplan. 26.08.2019 Avtrekksvifter RIV utarbeider automasjonstabeller og funksjonsbeskrivelse for eksiterende avtrekksvifte UPS RIE utarbeider automasjonstabeller og funksjonsbeskrivelse for UPSer Kondenspumpe Kondenspumpe er plassert i U2 akse 4 Ventilasjon øvre garasjeplan RIV v / Anders Liaøy avklarer løsning uke 35 RIV v / Tormod G.