Title: V20-06-01 VVS-anlegg plan 6 - DM1.pdf
ABXCD3Plan 0725.07 mPlan 0621.97 mSnitt P6-B 1 : 50Opp/ned 54mm 54mm 8STAP/STAD DN20+06 = 320.102 - OE 062 0.079 L/sLD018T Maks:150 m³/h Kjøling: 300 W 0.025 L/s Varme: 300 W 0.010 L/sLD018T Maks:150 m³/h Kjøling: 300 W 0.025 L/s Varme: 300 W 0.010 L/sLD018T Q: 190 m³/h Varme: 270 W 0.007 L/s9Alle overstrømningsventiler toalettkjerne: SF002T-125 og kanal ø125 UK=2737LD024T Q: 200 m³/h Varme: 655 W 0.016 L/sST009T-200-250 250 m³/h10Skap tørroppleggDN 100 +c 100011Alle overstrømningsventiler toalettkjerne: SF002T-125 og kanal ø125 UK=2737Kjølerør ligger under varmerørLD024T Q: 200 m³/h Varme: 650 W 0.016 L/sLD018T Q: 200 m³/h 12 Varme: 250 W 0.006 L/sSTAP/STAD DN32Opp/ned 370.101: DN 100mm 370.101: DN 100mm42mm+06 = 370.101 - OE 063 0.446 L/s22mm370.101: 22 mm +c 2770370.101: 22 mm +c 2770WC 6-412SF001T-125 100 m³/hOpp/nedST009T-200-250 300 m³/hLufteledning MA 75 +c 280318 mm +c 280018 mm +c 280018 mm +c 279028 mm +c 2720