Title: 1020721-RIV- NOT -03.pdf
Ca. 30 meter ekstra med DN 125 rør for å flytte pumpearrangementet for kjølingen.  Kabelbroer i forbindelse med automatikktavler flyttes  Trapp må muligens roteres 90°/ eller det bygges leider til teknisk rom  Tilkomst til eksisterende punmpekum blir dårlig  Serviceareale for aggregater blir kun for mindre vedlikehold  SFP og hastighetskrav i kravspesifikasjon kan bli umulig å oppfylleServicearealer for ventilasjon:Tilkomsten til aggregater for service blir vanskelig. Anbefalinger og retningslinjer i f.eks ventøk, NBI blader og standarder vil ikke bli mulig å etterfølge.For eksisterende aggregat 36.03, vil det ikke være mulig å skifte aggregat, uten å rive aggregat 360.005. Det er ikke sikkert at viftebytte er mulig uten å rive/ flytte på 360.005.Varmegjenvinnere og batterier vil ikke kunne tas ut i sin helhet.SFP-faktor kan gå noe opp, som resultat av ugunstige føringsveier.Kostnadsindiksjon for tiltak uten å bygge ny automatikktavle:TiltakKostnad