Title: Innreg rapport Brandenga Skole 360.01 22.7.2022.pdf
Anlegg: Brandenga SkoleRom/Ventil nr.3.etg Felles spjeld CAV 303 WC WC HCWC315 WC 316 314 308‐2 Klasserom 308‐1 Grupperom 307 Grupperom 309 Klasserom 310 Klaserom 313 312 Grupperom 313 Klasserom 335 Felles2.etg Felles spjeld CAV 203 WC 202 WC HCWC 215 WC 216 UF 214 Garderobe 206 klasserom 207 Grupperom 208 Grupperom 209 Klasserom 210 Klasserom 213 Klasserom 212 211 237 Felles1.etg Felles CAV HCWC 102 WC 103 WC 115 WC 116 HT 114 Garderobe 106 Klasserom 107 Grupperom 108 Grupperom 109 Klasserom110 Klasserom 112 grupperom 112 113 Klasserom 142 FellesVAV/CAVCAV CAV CAV CAV CAV VAV VAV VAV VAV VAV VAV VAV VAV VAV VAVCAV CAV CAV CAV CAV CAV VAV VAV VAV VAV VAV VAV VAV VAV VAV VAVCAV CAV CAV CAV CAV VAV VAV VAV VAV VAVVAVVAV VAV VAV VAVSystem nr:360.01Prosj. m3/h100 460 1200 225 225 1200 1200 225 225 1200260 1200 225 225 1200 1200 1200 225 225100 460 1200 225 225 12001200 225 225 1200Tilluft Målt m3/h105 470 1202 223 224 1200 1219 226 226 1210