Title: 10226516-RIA-RAP-001 Brandengen skole, premissrapport.pdf.pdf
Fra 500 Hz **NS8175: 2019 angir krav til garderober: Th ≤ 0,3 x h sek4.4 Støy fra bygningstekniske installasjonerGjeldende grenseverdier for støy fra tekniske installasjoner, med beskrivelse av tekniske løsninger som vil tilfredsstille gjeldende krav, er gitt i tabell 5.Tabell 5: Grenseverdi for støy fra tekniske installasjoner og beskrivelse av tekniske løsninger.STØY FRA TEKNISKE INSTALLASJONERGrenseverdi / romTeknisk løsningDisiplinFra tekniske installasjoner i samme bygning eller i annen bygning:Lp,A,T < 28* dB Lp,AF,max < 30 dB I klasserom, grupperom, amfiSanitæranlegg: Dimensjonering av sanitæranlegget må følge retningslinjer gitt i byggdetaljblad 553.182[5]. Type, størrelse og plassering av rør må utføres på en slik måte at aktuelle lydkrav tilfredsstilles.RIV/RIELp,A,T < 33 dB Lp,AF,max < 35 dB I LAP, helsesykepleier, avd. leder, fellesarealerLp,A,T < 35 dB Lp,AF,max < 37 dB Spiserom