Title: DM1-3-HEA-08-D-Dokumentasjon.pdf
Rørledninger for sprinkleranlegg skal tetthetsprøves etter NS-EN 12845 19.1.1.Tetthetsprøving av kanalnett30.6.3 Entreprenøren skal utføre tetthetsprøving av kanalanlegg og aggregater. Alle anleggskomponenter med krav til tetthet skal trykkprøves etter at disse er ferdig montert. Prøvene skal utføres i henhold til NS 3420. Anlegget skal tilfredsstille tetthetsklasse B.Protokoll fra tetthetsprøving av kanalanlegget fremlegges byggherre.Innregulering av væskemengder i rørnett30.6.4 Røranlegg utføres slik at enkel og nøyaktig innregulering kan gjennomføres. Strupeventiler skal være forsynt med faste måleuttak som muliggjør enkel etterkontroll av innregulerte mengder.Innreguleringen av væskemengde skal utføres med toleransekrav +20 %, −0 % av beregnet verdi, inklusive målefeil. Etter ferdig innregulering skal alle strupeventiler låses og ventilposisjon angis i protokoll.Måleprotokoll fra innregulering fremlegges byggherre.Innregulering av ventilasjonsanlegg