Title: +038=621.001-NI009T_01-1. Brukerveiledning for heis_Jan. 2018_N_br.pdf
Evakueringsveier må sikres også i avlåste etasjer. I motsatt fall kan det hende at passasjerer ikke kan komme seg ut av bygget, noe som kan få alvorlige konsekvenser.3.3.3.13. Operasjon ved Emergency Power Source (OEPS-SA/OEPS-M/OEPS-A) (fortsettes)© Uniheis AS – 202085 -(B0329-332 Dronning Mauds gt. 1 - 3)D50102(No)-b Utgitt Nov. 2019Pasasjerer kan bli stående innesperret i noen sekunder før byggetes nødstrøm aktiviseres.Brytere for nødstrøm må betjenes eller være under oppsyn av heisansvarlig.Flytdiagram for MELD med OEPS funksjonNår en heis er forsynt med både MELD og OEPS vil en av funksjonene aktiviseres etterfølgende flytdiagram.Normal strøm faller bortHeisen stopper der den er.Stollyset slukker og nødlyset kommer på.Er byggets nødstrøm tilgjengelig ca. 6 sekunder etter at strømmen falt bort?NeiJAHeisen vil bli driftet av byggets nødstrømMELD blir aktivert.Se 3.3.3.14.Se 3.3.3.13 (dette avsnittet).© Uniheis AS – 202086 -(B0329-332 Dronning Mauds gt. 1 - 3)