Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
■ 4.3. Carica del fluido refrigerante Caricare l’installazione utilizzando solo il fluido refrigerante per cui l’unità è stata progettata. La carica di fluido refrigerante deve essere effettuata sempre in fase liquida, in modo da garantire la giusta proporzione della miscela per i fluidi zeotropici. La precarica deve essere effettuata nelle tubature del liquido. Il completamento della carica deve essere effettuato nella tubatura di aspirazione, fino all’ottenimento del regime di funzionamento nominale dell’installazione, con l’impianto in funzione. Consultare il paragrafo “Verifica prima dell’avviamento” prima di mettere sotto tensione l’unità. Non avviare mai il compressore se il vuoto non e stato rotto in alta ed in bassa pressione e assicurarsi che la scocca del compressore sia sotto pressione. Raccomandiamo pertanto di caricare lentamente il circuito di refrigerazione a 4 o 5 bar se si usa R404A e a circa 2 bar se si usa R-134a.