Title: Sprinkelrapport Lofotsenteret 2022.pdf
Avviksbeskrivelse Ved åpne himlinger (70% lysåpning): Feil høyde mel- lom sprinkler og himling (e 0,8 m ved spraysprinkler)StedGangsoner, plan 2ReferanseNS-EN 12845 kapittel 12.4.14Poengtrekk6VENTILER DreneringsventilerIDAlvorlighetsgrad0906 - 1MERKNADAvviksbeskrivelse Manglende dreneringsventiler i våtanlegg. Dreneringsventiler er ikke markert på tegninger eller i himlinger.StedGenereltReferanseNS-E N 12845, kapittel 15.4PoengtrekkVENTILER Tilkobling for spylingIDAlvorlighetsgrad0908 - 1MERKNADAvviksbeskrivelse Tilkoblinger for spyling mangler.StedGenerelt, ender av fordel- ingsledningerReferanseNS-EN 12845, kapittel 15.6PoengtrekkRutinekontroll - Side 15 av 20 Generert 30.10.2022 17:08 fra versjon 20221030-d1520660RØRLEDNINGER LufteventilerIDAlvorlighetsgrad1105 - 1MERKNADAvviksbeskrivelse Det er ikke montert egne ventiler for utlufting av an- legget.StedGenerelt, høypunkt i an- leggetReferansePoengtrekk