Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
Tykkelse GPG (mm)Aluminium PE-X rør: ≤ Ø 32 mm, Veggtykkelse (t): 2,25 mm. C/CUisolertGPG 150Tabell II.52* (Tabell/Figur 3) Brannmotstandsklasse E 240/EI 240. Gjennomføring av enkeltrør.Rørisolasjon, type, densitetRørisolasjon, tykkelse, lengde (mm), FordelingTykkelse GPG (mm)Aluminium PE-X rør: ≤ Ø 42 mm, Veggtykkelse (t): 2,25 mm. C/CUisolertGPG 150Tabell II.53* (Tabell/Figur 4) Brannmotstandsklasse E 240/EI 30. Gjennomføring av enkeltrør.Rørisolasjon, type, densitetRørisolasjon, tykkelse, lengde (mm), FordelingTykkelse GPG (mm)Kobber og stål rør: Ø 35 mm, Veggtykkelse (t):1,5 mm. C/CUisolertGPG 150Tabell II.54* (Tabell/Figur 5) Brannmotstandsklasse E 240/EI 120. Gjennomføring av enkeltrør.Rørisolasjon, type, densitetRørisolasjon, tykkelse, lengde (mm), FordelingTykkelse GPG (mm)Stålrør: Ø 40 mm - Ø 48 mm, Veggtykkelse (t): 2,6 ≤ t ≤ 14,2 mm. C/CUisolertGPG 150