Title: 36 Ventilasjonsanlegg_funksjonsbeskrivelse.pdf
Luftmengde i de ulike lokalene som anlegget betjener, framgår av vedlagt luftmengdeberegningsdokumentasjon, samt plantegninger VVS.Aggregatene forsyner arealene med forvarmet eller nedkjølt friskluft samt fraluft. Aggregatene er plassert i teknisk sentral U16.Oppbygning av aggregatene er angitt i figuren under.Detaljert informasjon om aggregatkomponentene framgår under komponentinformasjon.FunksjonsbeskrivelseTemperaturreguleringTilluftstemperaturen reguleres via -RT401 med dødsone mellom varme- og kjøletrinn. Kjøling er i drift sommertid. Grunnbørverdien for -RT401 kompenseres av utetemperaturen -RT901 via kurve.Ved økende varmebehov skjer reguleringen i følgende sekvens:1. - 2. - 3.Kjøleventil -SB402 stenger for kjøling Varmegjenvinner -LX001 øker varmegjenvinning Varmeventil -SB401 åpner for varmeAlarm for avvikende reguleringsekvens aktiveres ved utetemperatur under 5 °C, gjenvinningens styresignal er under 100 % og aggregatet er i drift.