Title: Ø94, Medistim - innregulering ventilasjon, tilluft sjakt 1.pdf
TILLUFTMÅLEPROTOKOLLANLEGG:SYSTEM NR.:PLAN:ETGROM/GRENNR. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1NAVN/NR T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24SUMANMERKNINGERLUFT KONTROLLLUFT KONTROLLØKERNVEIEN 94 Sjakt 1 1 ETGDATO:FREKVENS / TRYKK:SIGNATURKANALPROSJEKTERTMÅLTFORHOLDTempØ.DIM.C[m3/h] 120 120 120 120 120 150 260 180 130 130 130 130 200 130 130 150 150 200 150 150 135 135 135 135[m3/h] 100 105 106 104 105 130 220 160 111 113 115 112 165 110 115 129 133 170 131 128 120 117 118 120[%] 83 % 88 % 88 % 87 % 88 % 87 % 85 % 89 % 85 % 87 % 88 % 86 % 83 % 85 % 88 % 86 % 89 % 85 % 87 % 85 % 89 % 87 % 87 % 89 %3510303787 %12.03.2013H.FANMERKNING