Title: +038=360.000-JV025T_01-CK 200 A Vifte Ventistål - Bruksanvisning.pdf
1270384_utg4_CK_ACEC_SV_EN_DE.pdf 3 1270384_utg4_CK_ACEC_SV_EN_DE.pdf 3 1270384_utg4_CK_ACEC_SV_EN_DE.indd 33EC-MOTOR • Varvtalsreglering av EC- motor kan göras med den inbyggda potentiometern0-10 V. En extern potentiometer kan anslutas till plint vid behov. Den internapotentiometern ska då kopplas bort.Vissa EC-motorer har varvtalsutgång (tacho) 1 puls per varv. • EMC-KOMPATIBEL INSTALLATION AV EXTERNA STYRLEDNINGAR: Eventuell styrkabel ska ej vara längre än 30 m. Om styrkabel är över 20 m används skärmad kabel. När en skärmad kabel används ansluts skärmen till endast en sida, d.v.s endast till enheten med skyddsjord (håll sladden kort och med så lite induktans som möjligt!) Se till att det är till- räckligt avstånd mellan elledningar och motorns styrkablar för att undvika störningar. OBS! Säkerställ rätt polaritet! Anslut aldrig nät- spänning på analoga ingångar!