Title: +038=360.012-#####._02-360.012 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
220-55 / IE5-104.30 kW 1700 min-1 10,0 A1800 min-1 150 Hz -20...40 CA / statiskt integrerad varvtalsreglering77,3 % 81,6 58 / 619722 m³/h 1107 Pa 1800 min-1 3,87 kW1,0112021-09-29 1/3 proSELECTA II Version 2.02.07.29 / 131106 - Sept. 2021Fläktdiagram för fläkt: RQM F6-5056-BI-YG-M2021-09-29 2/3 proSELECTA II Version 2.02.07.29 / 131106 - Sept. 2021Måttuppgifter för fläkt: RQM F6-5056-BI-YG-MRotationsriktning: Utblåsningsriktning:RD 902021-09-29 3/3 proSELECTA II Version 2.02.07.29 / 131106 - Sept. 2021___—DB.M. SpA a Socio UnkoDM Via Ugo La Malf 10—28040 Varallo Pornbia (NO}— ItalvTeL +39 0321 956794 — E rnail: salesdbmcoisxom04/12/2019R&HAS DM 1-3, 360,012VVBCC Arild B-1235-00898/1 2 25Rei. 4.0 15-12-2014KAPASITETS DATA:LuftUtv. gass Omgivende trykk Kapasitet Gassm. Luftmengde-vekt lnng. temperatur Relativ fuktighet Utg. temperatur Utg. rei. fuktighet lnnv.væske lnng. temperatur Utg. temperatur Væske mengde Væske mengde Aktuell hastighet