Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
TouchPilot styr den automatiska på- och avslagningen av alla fläktar baserat på drifttid och antal uppstarter så att fläktmotorerna får en lång livstid.Konfiguration av kompatibla fläktar:- - - Kylmedelkylarens kopplingsschema visar hur fläktstegen är arrangerade.- - - Kylmedelkylarens kopplingsschema visar hur fläktstegen är arrangerade.1 till 20 fläktar fast varvtal eller varvtalsstyrning fläktar i en eller två rader17.4 - KöldbärarventilerFrikylesystemet kräver 2 tvåvägsventiler (en normalt öppen, en normalt stängd) eller en trevägsventil, som inte medföljer enheten eller kylmedelkylaren.En sats med tvåvägsventiler finns i listan över fältinstallerade tillbehör för kylmedelkylaren.Kylmedelkylares ellåda innehåller ett nätaggregat på 230V för 2 tvåvägsventiler.Rekommenderad motorventil (standard): 230V, trepunktersSe kylmedelkylarens kopplingsschema för koppling av ventiler vid fältanslutning.17.5 - Rekommenderad systeminstallation