Title: +038=360.000-LC007T_04-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Manual.pdf
L’eau condensée est évacuée par l'orifice du bac (hauteur d'évacuation 70 mm) Cet orifice accepte des tubes de diamètre 15 à 20 mm intérieur. S’assurer que la douille d’évacuation soit le point le plus bas du bac auxiliaire, afin d’éviter toutes accumulation d’eau dans ce dernier. La canalisation d’évacuation peut- être indépendante pour chaque appareil ou raccordée à une tuyauterie principale d’évacuation dimensionnée de manière à permettre l’écoulement simultané des condensats de toutes les unités. Utiliser un tube d’évacuation transparent souple et/ ou rigide pour une pente de 1 cm/m minimum, avec un dénivelé constant et sans point bas sur tout le long du parcours. Prévoir un siphon d’au moins 5 cm pour éviter tout refoulement de gaz ou d’odeurs désagréables.