Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Antes de fazer a ligação da unidade à corrente eléctrica, localize a linha L e o neutro N e, em seguida, estabeleça as ligações, segundo as figuras 38-39.Antes de fazer a ligação da unidade à corrente eléctrica, localize a linha L e o neutro N e, em seguida, estabeleça as ligações, segundo as figuras 38-39.Conexão “bus” de comunicação • Utilize o conector "J9" (ref. B): predisposto na placa para ligar o “bus” de comunicação, respeitando as polaridades indicadas na placa. Recomenda-se utilizar um cabo BELDEN 9842.IMPORTANTE: A unidade pode ser equipada com comando fio "CRC" ou comando I.R. disponíveis como acessórios. Se for usado o comando "CRC" ligá-lo à régua de bornes “J2” ref. "A" e configure o sistema.Com a ajuda de uma chave de fenda pequena, faça alavanca numa das posições indicadas com a seta. Com contacto aberto, introduza o cabo. Extraia a chave de fenda e verifique a boa retenção da conexão.