Title: Felles romregulator møterom.pdf
Med hjalp av BACNet-tjansterna "DM-TS-B" och "DM-UTC-B" synkroniseras tid och datum automatiskt om respektive uppgifter tillhandahalls av en BACNet-tidsserver (t.ex. novaPro Open).Sommartidsomstéliningen &r standardmassigt aktiverad i nategen- skaperna f6r automatiseringsenheter (Case Engine) och omfattar alla automatiseringsenheter som finns i samma nétverk.Tidsprogram, kalenderMed hjalp av BACnet-funktionaliteten kan upp ill trettiotva tidspro- gram (tidsscheman) och upp till atta kalenderobjekt (kalender) skapas i ecos500.Batterl, databuffringEtt instickbart litiumknappcellsbatteri sakerstaller att realtidsklockan for tidsprogram (tidsscheman/kalender) och data som t.ex. adaptiva regleralgoritmer bevaras i minnet (SRAM) vid ett stromavbrott. Anm. : Efter ungefar tva veckor utan nétspanningsforsorjning dver- gar rumsregulatorn till ett sa kallat lagringslage, dvs. databuffringen med batteriet stings av och data kan ga forlorade!Batterispanningen overvakas inte av ecos500.Tekniska uppgifter