Title: 361_Kanaler i grunn.pdf
Luftkulvert Ved å bruke Uponors tårnløsning og plassere luftinntaket utenfor bygningen og med ventilasjonskanalene i bakken, blir luften forvarmet om vinteren og nedkjølt om sommeren. Lengden på den markforlaget kanalen, leggingsdyp og luft- hastigheten skaper forutsetninger for hvor stor denne effekten blir. Kanalen skal helst ligge på frostfritt dyp dvs. ca. 1,5 m ned avhengig av hvor i landet man befinner seg. Strekningen bør helst være minst 25-30 m og lufthastigheten i kanalen skal være lav, for å få ut så høy effekt som mulig.