Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
6. Lorsque la température de l’eau est descendue à environ 50 C, faire l’appoint de l’installation jusqu’à 0,3 bar au-dessus de la pression de gonflage du vase d’expansion. S’assurer que le flexible de remplissage est purgé.3. Entretien et maintenance4. DémontageIl est recommandé de faire inspecter le vase d’expansion chaque année par du personnel qualifié.1. Laisser refroidir et dépressuriser l’installation. 2. Déposer le capuchon de couvercle (H) et le bouchon (I). (fig. 10, 11) 3. Exercer une pression sur la valve interne (J) afin de faire disparaître la pression du vase d’expansion. (fig. 12)1. Laisser refroidir et dépressuriser l’installation. 2. Déposer le capuchon de couvercle (H) et le bouchon (I). (fig. 10, 11) 3. Exercer une pression sur la valve interne (J) afin de faire disparaître la pression du vase d’expansion. (fig. 12)