Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
Første ibrugtagning Hvis det fabriksindstillede fortryk ikke svarer til det beregnede fortryk for installationen, skal fortrykket justeres. Vandsiden på beholderen skal være tom. Afmonter ventilhætten (F), og juster fortrykket. Sæt derefter ventil- hætten (F) på igen. Ibrugtagningsrækkefølge: 1. Åbn udluftningspunkterne. (fig. 6, fig. 7) 2. Fyld systemet langsomt op, indtil trykket i ekspansionsbehol- deren er 0,2 bar højere end fortrykket. Udluft systemet under påfyldningen. (fig. 8)liter kan enten vægmonteres med vandniplen vendt nedad eller gulvmonteres. (fig. 3)Ekspansionsbeholdere med en kapacitet på 100 til 1000 liter skal gulvmonteres. (fig. 4b)Ekspansionsbeholdere med en kapacitet på 100 til 1000 liter skal gulvmonteres. (fig. 4b)3. Udluft røret til ekspansionsbeholderen. (fig. 8) 4. Luk udluftningspunkterne. (fig. 9) 5. Varm systemet så højt op som muligt i en halv dag, og udluft regelmæssigt.