Title: Monteringsanvisning - FR brannplate.pdf
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produkt- illustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve install- asjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 45DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparingsmål 1200 x 2400mmStålrør ≤ Ø165mm13mm gjennomgående cellegummiAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge sider60mm Brannplate 2-SProtecta Rørstruper 2 lag 50mm breddeSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparingsmål 1200 x 2400mmStålrør ≤ Ø40mm13mm gjennomgående cellegummiAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge yttersider2 lag 60mm Brannplate 2-S