Title: Felles romregulator møterom.pdf
Tekniska specifikationer fér inoch utgangarnaEYRC500Stalldon som skall styras, kopplas direkt till relautgangar (kanal 0...15).De digitala utgangarna kan definieras for enkel- eller flerstegsfunk- tioner. Akta svarssignaler &r endast realiserbara via digitala ingang- ar (BACnet COMMAND-FAILURE).Digitala utgangar (Tiriac)Antal utgangar 8 (DO)Typ av utgangar Triac, slutkontakter (0-1) Utgangarnas belastning 24 V~/ 0,5 A (resistiv last)Stélldonet som ska kopplas (t.ex. termisk drivning) ansluts direkt titl triac-plintarna (kanal 18...25). Triac-utgangarna &r kopplade till jord. Triac-utgangarna kan definieras for enkel- eller flerstegsfunktioner. Akta svarssignaler ar endast realiserbara via digitala ingangar (BACnet COMMAND-FAILURE).For termiska drivningar kan spanningsforsériningen tas ut pa LS- klammorna. Den maximala strémmen som kan tas ut framgar av tabellen for belastningsberékning fér ecos500.Analoga utgdngarAntal utgangar 4 (AO)