Title: Basix 180liter.pdf
Fast el. montasje skal benyttes ved installasjon i nye boliger eller ved endring av eksisterende el. opplegg iht. forskrift. Nettkabel med støpsel for veggkontakt kan benyttes ved utskiftning av produkt uten endring av el. opplegg. Nettkabel skal tåle 90°C. Strekkavlaster skal monteres.! !! FORSIKTIG Produktet skal ha fri serviceavstand på 40 cm foran el. lokk / 10 cm over blandeventil. Ved evt. skade på nettkabel med støpsel, skal denne erstattes med spesialtilpasset nettkabel fra leverandøren.3.6.5 MontasjeanbefalingANBEFALINGMedfølgende nettkabel bør benyttes ved fast el. montasje ved å fjerne plugg for veggkontakt. (Varmebestandig)Nettkabel til veggkontakt / veggboks bør legges skjult under en av kanalene i bunn av produktet.For produkter med ≤ 2kW effekt, bør > 10A sikring / > 1,5# ledning benyttes. For produkter med ≤ 3kW effekt, bør > 15A sikring / > 2,5# ledning benyttes.11124. IGANGSETTELSE FØRSTE GANG