Title: Firestopp Gipsmasse.pdf
Utsparingsmal testet i mur, lettbetong og betong er 1200x1200mm for kanaler og 600x1200mm for andre giennomfaringer. Utsparingsmal testet i gipsvegger er 590x740mm for kanaler og 160x560mm for andre giennomfaringer. Se side 2 og 3 for ytterlige lesninger, samt Thermax Rerstruper.Test standarder Fire Stop Branntettemasse er testet i h.h.t. metoder og kriteria beskrevet i: EN 1366-3Test referanser: SINTEF 103080.20SP P007876Merking : SINTEF 0300239ThermaxDOKUMENTERT BRANNSIKRING1(3) 2007 11 19Installasjon. Borst bort stav og smuss i utsparingen og rundtomliggende areal.. Hvis tettingen skal vaere lastbaerende s& ma armering installeres i h.h.tinstruksjoner fra Thermax AS.. Hvis det er montert metall rer som er utsatt for korrosjon gjennom utsparingen,ma disse forst beskyttes mot rust. Ved branntetting i sjaktvegger bestdende av gips p& kun én side, benyttes