Title: +038=542.001-RY005T_01-IRIS_ISB1011_Sokkelsummer tak_v1_DB Nortek Produktblad.pdf
ISB1011Sokkelsummer for montering i takNy utgave med lavt forbrukGenerelt:Summeren driftes fra detektorens R-utgang. Det er dobbelt sett med + og - terminaler for videreføring av sløyfekabelen til neste adresse, noe som medfører minimalt med kabeltilkoblinger.Tonen som blir spilt når summeren aktiveres kan man velge via DIP switcher.Skjema:Tekniske spesifikasjoner Område Normal I standby Maksimalt Temperatur Relativ luftfuktighetDriftsspenningFra 20 til 30 V DC 24 V DC 500 µA I alarm (se tabell «forbruk») Fra – 10 til + 55 °C ≤ 75% uten kondensering A (innendørs bruk) IP21 Takmontering 112 x 112,5 x 53,3 mm 200 g 9003 Hvit 9011 Sort EN54-3 og FGStrømforbrukDriftsmiljøMiljø type IP grad Installasjonsmetode Dimmensjoner (HxBxD) Vekt RAL fargeGodkjenninger ArtikkelnummerBeskrivelse av enhetenA B C D EFestebrakett Sirene LED Sokkel Kabel hullF G H I J