Title: +038=54.000-NI001._09-Utvidelse Av 10 Et Sentral 2 Nortek Idriftsettelsesrapport.pdf
ANLEGGSDOKUMENTASJON Foreligger anleggsdokumentasjonenTILDLIGERE AVVIK Er tidligere avvik utbedretLOGGBOK Er det loggbok på anlegget?Har du gått igjennom loggen for siste år?Har du loggført kontrollen?OPPLÆRING Har kunde fått opplæringTILLEGGSOPPLYSNINGER Utfylde beskrivelseMerknader Forslag til utbedringer Avvik Eventuelle forbeholdGJENSTÅENDE ARBEID Gjenstår det arbeiderKONKLUSJON Tilfredstiller anlegget kravene uten avvik?Montør Fornavn: Etternavn: Dato: Signatur:Selcuk Akcakaya 05.03.2020Testet sløyfe 10, 11 og 12Ca 30 % er testetAlle er testetAlle er testetStyringene er ikke ferdig tilkoblet. Testet om vår utstyr trigger ved alarmIngen lokale avstillereTestet om IO enheten som sender signal til eltek sentralen trigger ved alarmKommentarHvemProgrammerte anlegget med 5 minutters stille alarm. Hvis 2 meldere går i alarm eller manuelle melder blir aktivert går sentralen rett i alarm. Programmerte inn 1 stk IO for å sende og motta alarm fra Eltek sin sentral.