Title: BRV59_320.001_Funksjonsbeskrivelse.pdf
VP er ute av drift på grunn av feil og/eller servicearbeid og turtemperatur på varmestokk ikke opprettholdes mot kalkulert settpunkt. Kalkulert settpunkt som følge av kurve for denne. Alarm eller servicepunkt fra 370.001_IK001 kan da tillate bidrag fra fjernvarme.VP er i normal drift og ikke klarer å opprettholde turtemperatur på varmestokk. Betinget at turtemperatur ikke opprettholdes mot kalkulert settpunkt. Kalkulert settpunkt 370.001_RT401_SPK som følge av kurve for denne.Forrigling ivaretas slik at dersom VP klarer sin leveranse ihht kalkulert settpunkt herunder varmeproduksjon, forhindres naturlig innslag/bidrag fra fjernvarme. Det er innlagt mosjonering av fjernvarme ventil 320.001_SB501. Dette for å opprettholde dens funksjonalitet grunnet lang stillstand. Mosjonering tillates en gang hver 14 dag etter siste normale bevegelse.Vinterdrift, ventil 320.001_SC501 er lukket og 320.001_SC502 er åpen. - Sommerdrift, ventil 320.001_SC501 er åpen og 320.001_SC502 er lukket.GK Norge AS Byggautomasjon