Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
Steinull dybde ≥ 12.5mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge sider9mm gjennomgående cellegummiALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge siderAlupex rør ≤ Ø75mmSteinull dybde ≥ 12.5mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge sider13 – 24mm gjennomgående cellegummiSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGER