Title: +038=360.029-#####._02-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Batteriets væskevolumNominell rørtilbkobling, ventilVæsketrykkfall åpen ventilAntallProdukt1Ventilsats varme/kjølingAntallAvtrekk1Anslutningsgavl, AvtrekkStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM10 60% (M5)2x(490x592x370-8)Lufthastighet i filterseksjonenAnbefalt dim. trykkfallStarttrykkfallSluttrykkfallDato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 1000076102412520 utv.2,5 mm15 Pa1,89 m/sInnUt16,820,0°C2218%2,45 kW48 %InnUt60,034,0°C0,023 l/s0,4 kPa2 I15 utv.10,8 kPaArtikkelbenevningTBVL-3-002-18 Pa0,94 m/s46 Pa23 Pa70 Pa12/20AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.029 - GOLD RXF TOP-11 +/- 2.550 m³/h - 90%1Roterende varmeveksler, GOLD011FRXP01Tilbehør og tekniske data, se tilluft1VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motor