Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
Etter våre opplysninger er horisontale seksjoneringsdekker vurdert i analyse av ansvarlig RIB på vegne av tidligere eier av bygget. Synlige observasjoner av seksjoneringsdekker og underliggende betongsøyler i bygget (ved befaring) tilsier at seksjonering er ivaretatt. Dette gjelder for betong vegger, betong søyler og betong dekker.Nye konstruksjoner som oppføres som forsterkede brannskiller (lett-vegg konstruksjoner) er særskilt vurdert i kapittel 6.5.8§ 11-8 Brannceller1 BranncelleinndelingYtelseskrav Følgende rom skal utgjøre egne brannceller: - - - - Garderobe -Idrettshall Kontorer Teknisk romRømningskorridorKommentarer og referanser2 Klassekrav til brannceller 5 Klassekrav til dørerEI 60 A2-s1,d0 [A 60] Generelt: EI₂ 60-Sa [B 60]Dør mellom branncelle og korridor: EI₂ 30-Sa [B 30]Dør / skyveport i seksjoneringsvegg EI₂ 120-CSa [A 120 S]WWW.FIRESAFE.NOBYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDAnsv. RIBRIBRIE RIVAnsv. ARKARK ARKSIDE 12