Title: 32 Varmeanlegg.pdf
Turbørverdien beregnes av:Utekompensert styrekurveRom med CAV Direktevirkende termostat med begrensning av innstillinger fra valgt setpunkt på +/- 3grad C. Temperatur fra disse rom skal ikke leses i SD-anlegget. Tag kode direktevirkendetermostat – 563xxx-SA40xInnstillingsverdier 320.010Regulering temperatur: Tur gulvvarmeUtekompensert børverdiObjekt RT401_BB RT401_X RT401_Y JP401/JP402_PSForklaring Børverdi tur m.h.t. kurve Kurve utetemperatur: Kompensert børverdi: Pumpestopp ved høy utetemp.Lev.inst.25 50 17 °C0 4310 °C 35 °CDriftsinformasjon Anlegget skal gå kontinuerlig. Ved lekkasje kontaktes rørlegger. Ødelagt isolasjon repareres.Anlegget er ferdig innregulert. Ved forandringer på anlegget må rørlegger passe på at balansen i anlegget opprettholdes.Pumper må ikke gå ved tørt anlegg og mot stengte ventiler. De skal være stillegående og uten større vibrasjoner.320.020 Ventilasjonsanlegg