Title: 370.011 RF500 Cimberio måleblende.pdf
Rød stropp: Verdien som registreres er trykket på primærsiden av den kalibrerte åpningen.Blå stropp: Verdien som registreres er trykket på sekundærsiden av den kalibrerte åpningen.Dersom CIM 726 ikke er tilgengelig, kan differensialtrykk og relevant strømningsrate leses i diagrammene påfølgende sider (se “Grafer og Tabeller”).Når måling er gjennomført, ta ut målenåler forsiktig, ettersom noe vannsøl kan forekomme.Remonter pluggene på målepunktene.Side 2 av 12Technical leaflet Cim 3723B Revisione 0 Emissione 03/2011VedlikeholdCIM 3723B målepunkt trenger normalt ikke noe vedlikehold. I tilfelle utskiftning eller ved behov for demonter-ing av noen av ventilkomponentene, påse at installasjonen ikke er i bruk eller under trykk.Følgende tabell viser dimensjonene for hele utvalget av CIM 3723B.231Fig 2Beskrivelse:1. Ventilhus2. Forlenger3. MålepunktDN506580100125150200250300A202020202020202020B108125144164194220275333