Title: Dronning Mauds gate 1-3 Driftsstart Integrert test luftbehandling 360.027  Pareto 08  etg .pdf
Romrkontroll kontorInegrasjonstestObjektCO2 giverRomtempgiverRTA giverRomtempgiverReaksjonKjølebehov VAV spjeld tilluft og avtrekk åpner. Vent. baffel .Ventil kjøling åpner.Ventilasjonsaggregat kompensererTemperatur tilpassing. Varme og kjøling i ventil går i sekvens for å tilpasse seg ønsket romtemperatur. Sekvens: Konforvann, luft, min luft, varmtvann, luftVentilasjonsaggregat kompenserer med økt luft mengde når soner og rom er i bruk. Spjeldopptimalisering.Ansvarlig entreprenørVent/autVent/autVent/autVent/autResultat testokokokokFeil ManglerSide 4 av 13Prosjekt: Formål: Dato: Tidsrom:InegrasjonstestDronning Mauds gate 1-3 Pareto Driftsstart Integrert test luftbehandlingsystem 360.027 20.04.2021Side 5 av 13Prosjekt: Formål: Dato: Tidsrom:InegrasjonstestDronning Mauds gate 1-3 Pareto Driftsstart Integrert test luftbehandlingsystem 360.027 20.04.2021Side 6 av 13Prosjekt: Formål: Dato: Tidsrom:Inegrasjonstest