Title: 365 IV B - 001 Aggregat 360.004.pdf
Fronthastighet / Trykkfall Type: Enventus ST1-XL-W-2320-CS-200-U-O-A-1 Rotor ikke hygroskopisk aluminium , Bølgehøyde Rotortykkelse Temperaturvirkningsgrad Tilluftstemperatur inn/ut, vinter Temperatur brukt for varmebatteri Tilluft relative fuktighet inn/ut vinter Avtrekkstemperatur inn/ut, vinter Avtrekk relative fuktighet inn/ut, vinter Kondensat Varmegjenvinning Entalpi, vinter DRHX-1220-MNN5 / MRHX-3P04N-03C52.41.5 200 83.2 -22.0/14.6 14.6 80/38 22.0/-14.6 30/99 0.00 275.9 1m/smm mm % °C °C % °C % l/h kWKammervifteDirekte drevet GPEB Statisk / totalt trykk r/min / Maks r/min Drift / Maks frekvens Maks turtall ved 64 Hz Nødvendig vifteakseleffekt Viftevirkningsgrad (for totalt statisk trykk) K-faktorGPEB-1-080 687/724 1047/1520 54/64 1241 4.51 76 616Pa r/min Hz r/min kW %Novema aggregater asSkedsmokorset Tlf.: 63 87 07 70Bergen Tlf.: 55 62 64 50Trondheim Tlf.: 73 82 08 95Fabrikk: Novema aggregat Flå Tlf.: 32 05 35 50kW/(m3/s)Trykkfall663/132161Side 2PaPaPa