Title: DM1-3-HEA-8_3-D-Innregulering.pdf
30.6.4 Røranlegg utføres slik at enkel og nøyaktig innregulering kan gjennomføres. Strupeventiler skal være forsynt med faste måleuttak som muliggjør enkel etterkontroll av innregulerte mengder.Innreguleringen av væskemengde skal utføres med toleransekrav +20 %, −0 % av beregnet verdi, inklusive målefeil. Etter ferdig innregulering skal alle strupeventiler låses og ventilposisjon angis i protokoll.Måleprotokoll fra innregulering fremlegges byggherre.Innregulering av ventilasjonsanlegg30.6.5 Ventilasjonsanlegg skal utføres slik at anleggene enkelt og nøyaktig kan innreguleres.Rengjøring, igangkjøring, målinger og innregulering skal utføres i henhold til SINTEF veileder "Behovstyrt ventilasjon, DCV – krav og overlevering". Ved innregulering skal alle dører, vinduer, porter etc. være lukket.