Title: +135.01=370.001-JP501T_02-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
ON Ekstern settpunkt-inngang 2 aktivWILO SE 03/2018Nr.BetegnelseTypeSymbol Verdier/forklaringerOFF Ekstern settpunkt-inngang 2 inaktiv5.4.2.0In2 (verdiområde)±Innstilling av verdiområde Mulige verdier: 0...10 V/2...10 V/ 0...20 mA/4...20 mA5.5.0.0PID-parameterInnstillinger for PID-Control5.5.1.05.5.2.05.5.3.0P-parameterI-parameterD-parameter± ± ±Innstilling av proporsjonal andel av reguleringInnstilling av integrerende andel av reguleringInnstilling av differensierende andel av regulering5.6.0.0FeilInnstilling av reaksjon ved feiltilfeller5.6.1.0HV/AC±HV-driftsmodus "Varme"AC-driftsmodus "Kjøling/klima"5.6.2.0NøddriftsturtallVisning av nøddriftsturtall5.6.3.0Auto-reset-tid±Tid til automatisk kvittering av en feil5.7.0.0Andre innstillinger 15.7.1.0Displayorientering±DisplayorienteringDisplayorientering5.7.2.0Trykkverdikorrek- tur±