Title: FDV - Luftfordelingsutstyr.pdf
2800.039025250.0–250.8248.5–249.33150.049280.0–280.9278.4–279.33550.0620280.5355030300.0 – 300.9298.4–299.30.071031315.0–315.9313.4–314.34000.078035355.0 – 356.0353.3–354.34500.099040400.0–401.0398.3–399.35000.126450.0–451.1448.2–449.35600.159045600.7050500.0–501.1498.2–499.36300.196056560.0-561.2558.1-559.37100.246063630.0–631.2628.1–629.38000.3120.7071710.0 – 711.6708.9-709.39000.396080800.0–801.6798.0–799.310000.50211200.636090900.0–902.0897.0–899.3951001000.0–1002.0997.9–999.312000.7850.90.90.9841121120.0 – 1122.51117.8–1119.313001251250.0– 1252.51247.8–1249.314001.227materIal och ytBehandlInGtoleranserrör och rördetaljer är tillverkade av varmförzinkad stålplåt enligt en 10327 med zinktjocklek 275 g/m2 (dubbelsidigt).plåttjocklek: enligt ss-en 10143 Vikt: ± 10% längd: För angivna basmått gäller nedanstående toleranser: