Title: MicroBrann-BSM-230-2 - Teknisk datablad.pdf
120Ω line terminering. Se elektrisk installasjon side 7. <100 ms Automatisk tilordnet av fysisk adresse, skrivbarII SELV (safety extra low voltage) IP42, ikke brennbart polykarbonat CE i henhold til 2004/108/EC CE i henhold til 2006/95/EC Type 1 (EN 60730-1) 2.5 kV (EN 60730-1) 2 (EN 60730-1)20°C til +50°C -20°C til +80°C 95% RH, ikke kondenserende (EN 60730-1) Vedlikeholdsfri 120 mm 153 mm 57 mm (med brakett) ca 415 g (med brakett)20°C til +50°C -20°C til +80°C 95% RH, ikke kondenserende (EN 60730-1) Vedlikeholdsfri 120 mm 153 mm 57 mm (med brakett) ca 415 g (med brakett)www.micro-matic.noInstallasjon MicroBrann BSM-230-2 monteres direkte på eller i nærheten avbrannspjeld. Kabellengde på spjeldet er 1 m, det kan også leveres skjøteledninger på 2 m ved behov. MicroBrann BSM-230-2 festes med brakett som medfølger.Elektrisk tilkobling Se elektrisk installasjon side 7.Sikkerhetsmerknader MicroBrann-BSM-230-2 er ikke tillatt å bruke utenfor angittebruksområder.