Title: +038=360.000-SK023T_02-Wise Damper Spjeld Swegon - Produktdatablad.pdf
Måling av luftmengde, kanaltrykk, temperatur, VOC og 2 RH.Måling av luftmengde, kanaltrykk, temperatur, VOC og 2 RH.Modbus RJ121 (PE)Trådløs kommunikasjon via radio. • Varme- og kjølefunksjon med luft. • Styring ekstern varme og kjøling.Modbus RJ12Materiale og overflatebehandling • Alle metalldeler er av forsinket stål (Z275).21 (PS)Figur 2. Konstanttrykkregulering. 1: WISE Damper 2: WISE DPS Modbus3Tekniske dataElektriske dataUteffekt (ERP):50 mWStrømforsyning:24 V AC ± 15 % 50–60 HzFrekvensbånd:2,45 GHz, IMS-bånd (2400–2483 MHz)Tilkoblinger ledningsdim.Kraft:Skrueklemme maks. 2,5 mm2Temperaturgiver:0–50 °C ± 0,5 °CVentilmotor:Push-in fjærkrafttilkobling maks. 1,5 mm2Trykkgiver:0–300 PaMaks. effektforbruk:Se tabell nedenforMed SMAVOC-giver:450–2000 ppmVARH-giver:IP-klasse:0–100 RH %IP20VariantMotorStandard+1 ventil- motor+2 ventil- motor+3 ventil- motorKorrosivitetsklasse:Trykklasse: