Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund-1.pdf
Øvrig isolasjon: CL-s3,d0 [PII]. Innfesting og oppheng for kanaler og ventilasjonsutstyr må utføres med brannklasse tilsvarende som for brannceller. Kabler må ikke legges over nedforet himling eller i hulrom i rømningsvei med mindre ett av følgende punkter er oppfylt: - kablene representerer liten brannenergi, det vil si mindre enn ca. 50 MJ/løpemeter hulromØvrig isolasjon: CL-s3,d0 [PII]. Innfesting og oppheng for kanaler og ventilasjonsutstyr må utføres med brannklasse tilsvarende som for brannceller. Kabler må ikke legges over nedforet himling eller i hulrom i rømningsvei med mindre ett av følgende punkter er oppfylt: - kablene representerer liten brannenergi, det vil si mindre enn ca. 50 MJ/løpemeter hulromkablene er ført i egen sjakt med sjaktvegger som har brannmotstand tilsvarende branncellebegrensende bygningsdelhimlingen har brannmotstand tilsvarende branncellebegrensende bygningsdel.himlingen har brannmotstand tilsvarende branncellebegrensende bygningsdel.