Title: V20-U2-01 VVS-anlegg plan U2 - DM1&3.pdf
Opp 360.012 ø800Opp 360.012 ø6300 6 : 12700x1450 UK=50 Inntak til aggr. 360.012, 360.013 360.016 og 360.0172420x1180 UK=2252420x1180 UK=15352420x1200 UK=1570+U2 = 360.012 - OE 901Teknisk rom +/- 660 m3/hSluk 75mm. Slisses i gulvet til pumpekum2480x1240 UK=1952480x1240 UK=1510ø400 UK=2304Opp 360.012 ø400 360.013 ø400700x1300 UK=30800x1300 UK=30ø630 A - 2 U P T T N SIAkk. tankAkk. tankOpp 310.302 VVC: Cu 22 310.202 VV: Cu 35 310.102 KV: Cu 42Opp 360.012 ø400Opp 360.012 ø630 360.012 ø6301300x1000 UK=1560Opp 360.012 ø800 360.012 ø315 360.012 ø63054 mmCu 22 DN 100Cu 35DN 100Opp 370.101: DN 100 370.101: DN 100 370.102: 54 mmCu 4254 mm320.102: DN 65Avtrekk fettutskiller, rett på avkastTolkobles fettutskiller370.102: 54 mmOpp 370.000: DN 100 370.000: DN 100370.104: 108 mm 370.104: 108 mm370.101: DN 150 370.101: DN 150Hovedtavle +/- 180 m3/hTrafo U2-101 +/- 100 m3/hTeknisk U2-503 +/- 50 m3/h