Title: Sluttkontroll 1.etg del2 1-U4.pdf
Er kabeltverrsnitt valgt riktig med hensyn til spenningsfall og stremferingsevne?Er effektbrytere/motorvernbrytere riktig justert?Er jordfeilbrytere riktig valgt i forhold til type og utlgsestram?Er det valgt nedvendig frakobling, sikkerhetsbryter, E_ nedstopp og nullspenningsutlgser?Htar)tllkoblet utstyr IPgrad tilpasset omgivelsene? (stev/fuktetc.Er merking av PEN, PEog Nleder utfart?Er anlegget tilstrekkelig merket?Er alle tilkoblinger riktig utfart? Er skjult varme dokumentert og eier informert?Er det ngdvendig adgang for drift og vedlikehold?Er selektiviteten i anlegget kontrollert (dersom dette er etkrav)?Er advarselstekster montert og nedvendig dokumentasjon/ informasjon overlevert til eier/bruker? mSluttkontroll Side 1av2 Versjon 3.1 © NELFO 2009 Rapport fra sluttkontroll etter arbeid pé elektriske anlegg 29BA52CF-4255-450C-954C-1A0AA32B04D8NE[fo@ Elsikkerhersdokumentasjon.. Fortsettelse fra forrige side|ﬂHele anlegget [] Anleggsdel: jﬂb D!zl ) j{-uH