Title: +038=453.004-LZ001._03-Installasjonsveiledning Varmematter Devi.pdf
bei Temperaturen unter 5 °C zu verlegen. • Tragen Sie stets Schuhe mit weichen Sohlen,wenn Sie die Elemente bei der Installation und beim Estrichgießen betreten müssen.Achten Sie darauf, die Dünnbettheizmatten nicht mit scharfem Werkzeug, Schaufeln, Eimern usw. zu beschädigen.Der Mindestabstand zwischen Heizleitungen, Heizleitungen und Stromzuleitungen, Heiz- leitungen und anderen Wärmequellen wie Warmwasserrohren und Schornsteinen muss mindestens 50 mm betragen.usw. über den Bodenheizungsflächen. Min. 6 cm Freiraum ist erforderlich.Der Isolierwert R der Bodenbeläge darf 0,18 m2K/W (1,8 Tog) nicht überschreiten. • Verlegen Sie Dünnbettheizmatten fern von Dämmmaterial, anderen Wärmequellen und Dehnungsfugen.Der Isolierwert R der Bodenbeläge darf 0,18 m2K/W (1,8 Tog) nicht überschreiten. • Verlegen Sie Dünnbettheizmatten fern von Dämmmaterial, anderen Wärmequellen und Dehnungsfugen.Verlegen Sie Dünnbettheizmatten so, dass sie mindestens den halben C-C-Abstand von Hindernissen haben.