Title: TA-FUSION-P_NO_low (2).pdf
3. Normalt velges minste passende ventil, i dette tilfellet DN 50. 4. Kontroller at tilgjengelig ΔpV er innenfor arbeidsområdet (mellom min. og maks. diff eransetrykk for ventilen). I dette tilfellet ok for DN 50 (min. ΔpV=15 kPa, maks. ΔpV=800 kPa).5. Gå til hurtigvalgstabellen og ﬁ nn artikkelnummer for riktig kombinasjon av ventil og aktuator, i dette tilfellet 22202-031050.5. Gå til hurtigvalgstabellen og ﬁ nn artikkelnummer for riktig kombinasjon av ventil og aktuator, i dette tilfellet 22202-031050.DimensjoneringsdiagramDNDiff eransetrykk ΔpV [kPa]60403020200100501091097,51097,532-50 65-80 100-125 150Min. 15 25 30 40Max. 800 800 800 800DN 65-150: Anbefalt innstillingsområde 7.5–10.10105,5251097,55,5597,55,510107,521075,5545,51107710,5244110,20,5l/sm3/hqmaxDN 32405065-2 80-2 100 125 1505IMI TA / Reguleringsventiler / TA-FUS1ON-PHurtigvalgstabeller