Title: 320.004-JP401 Magna 40-150.pdf
Kommunikation Med MAGNA3 kan der kommunikeres via: • trådløs fjernbetjening Grundfos GO Remote • fieldbus-kommunikation via CIM moduler • digitale indgange • relæudgange • analog indgang (mere end en pumpe – fungerer som varmeenergimåler)Udskrift fra Grundfos CAPS [2016.04.042]1/6Firmanavn: Udfærdiget af: Telefon:Dato:10-08-2016Positionsnr. Antal BeskrivelseMotor og elektronisk styring MAGNA3 har en indbygget 4-polet synkron, permanentmagnet-motor (PM motor). Denne motortype er karakteriseret ved at have højere virkningsgrad end en traditionel asynkron kortslutningsmotor. Pumpens omdrejningstal styres af en integreret frekvensomformer. Pumpen har indbygget differenstryk- og temperatursensor.Medie: Pumpemedie: Væsketemperaturområde: Medietemp.: Massefylde:Vand -10 .. 110 °C 60 °C 983.2 kg/m³Teknisk: TF klasse: Godkendelser på typeskilt:110 CE,VDE,EACMaterialer: Pumpehus:Løber:Støbejern EN-GJL-250 ASTM A48-250B PES 30 % GF