Title: +135.01=564.001-XS020T_01-Montasje 5202AB13_bma_d-e-blinds_Norsk.pdf
D2D2.4Bild / Figure 5Bild / Figure 6Technical Support℡ +49 (911) 895-7222(cid:26) +49 (911) 895-7223(cid:13) support.automation@siemens.comwww.siemens.de/automation/support-requestA5E03402987A DS03D2.4Busklemme abziehen/aufstecken (Bild 4)Die Busklemme (C2) befindet sich auf der Seite des Gerätes (C3). Die Busklemme (C2) besteht aus zwei Teilen (C2.1, C2.2) mit je vier Klemmkontakten. Es ist darauf zu achten, dass die beiden Prüfbuchsen (C2.3) weder mit dem Busleiter (versehentlicher Steckversuch) noch mit dem Schraubendreher (beim Versuch die Busklemme zu entfernen) beschädigt werden.Busklemme abziehen (Bild 4) - Den Schraubendreher seitlich zwischen Abdeckung (C1) und Gerät (C3) einführen und die Abdeckung heraushebeln. - Den Schraubendreher vorsichtig in den Drahteinführungs-schlitz des schwarzen Teils der Busklemme (C2,2) einführen unddie Busklemme (C2) aus dem Gerät (C3) herausziehen.HinweisBusklemme nicht von unten heraushebeln! Kurzschlussgefahr!