Title: 32 Varmeanlegg_funksjonsbeskrivelse.pdf
Det er gulvvarme i inngangsparti samt i store deler av plan U2. Gulvvarmen er lagt i plastrørsslynger som er innstøpt i dekket.Hver leilighet og andre soner med gulvvarme har egen gulvvarmefordeler med vannmengdemåler for hver gulvvarmekrets. Alle kursene har individuell styring og regulering med termostat i rommet. Termostaten er koblet sammen med en reguleringsmotor som sitter på den respektive ventil på fordeleren. Når termostaten kaller på varme vil motoren åpne og sende varmt vann ut i kretsen.FunksjonsbeskrivelsePumpestyringPumpen er kontinuerlig i drift hvis utetemperaturen er under innstilt grenseverdi.TemperaturreguleringTurtemperaturen ved -RT402 reguleres til beregnet børverdi via varmeventil -SB401.Turbørverdien beregnes av:Utekompensert styrekurveInnstillingsverdier 320.030Regulering temperatur: Tur gulvvarmeUtekompensert børverdiObjekt RT402_BB RT402_X RT402_Y JP402_PS