Title: Ventilsett TWORETT.pdf
Forinnstilling TA-UNI Omstilling 1-rør/2-rør: Omstilling mellom 1- og 2-rørsutførelse gjøres ved å justere på innerspindelen i fordeleren (gjøres med 2,5 mm umbraconøkkel). For 2-rørsutførelse: Skru innerspindelen helt inn. For 1-rørsutførelse: Skru innerspindelen helt ut. Omstilling kan gjøres under drift.Forinnstilling 1-rør: Leveres forinnstilt for maks. vannmengde til radiatoren. Forinnstillingen endres ved å justere på ytterspindelen i fordeleren (gjøres med 4 mm umbraconøkkel).Forinnstilling 2-rør: Forinnstillingen gjøres på ventilen. Leveres med helt åpen ventil.Avstenging: TA-UNI (underforbinding og sideforbinding) kan stenges ved å skru forinnstillingsspindelen i fordeleren inn med 4 mm umbraconøkkel. Demontering av radiatoren kan dermed gjøres uten nedtapping av systemet.Verktøy til avstenging, omstilling og forinnstilling: Innerspindel: umbraconøkkel 2,5 mm. Ytterspindel: umbraconøkkel 4 mm.Bestilling