Title: Referat ITB 05 Gjennomføring   - 06.05 2019 .pdf
REFERATSak nr Saksbeskrivelseeffekt på kjølemaskin, Elbil-ladere etc. Effekt på el.kjel er ikke tilrådelig å legge ut. Lastkontroller skal ikke tilknyttes SD 08.04.2019: Notat ikke utarbeidet332 Sprinkler 11.03.2019: Rør avklarer med BH om eksisterende sprinklersentral skal tilknyttes SD. 25.03.2019 Eksisterende sprinkler anlegg skal tilknytte SD, dvs. B-alarmer tilknyttes SD RIV skriver funksjonsbeskrivelse fro sprinkleranlegg. System 332 sprinkler legges inn i Systemoversikten 08.04.2019 RIV skriver funksjonsbeskrivelse og tabell for sprinkleranlegg. Link til funksjonsbeskrivelse og -tabell legges inn i Systemoversikten.4SAT- EGENKONTROLL Det er utarbeidet Systemoversikt for SAT / egenkontroller. Systemoversikten består av kolonner med frister for egenkontroll (SAT) for delsystemer.Egenkontroll på montasje og kabling må være utført før egenkontroll I/O test kan gjennomføres av automatikk.