Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/U (E 120)≥ 100MM MASSIVTRE - VEGGERMaks utsparing 600mm bred og 1200mm høy50mm FR Brannplate 1-S monteres med 100mm overmål, plate- kanter må males med FR Dekkmaling på begge sider≥ 30mm steinull ≥ 80 kg/ monteres ≥ 50cm på begge siderAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderStålrør ≤ Ø219mmÅpning mellom plate og vegg fuges med FR Akryl, deretter med 100mm treskruer og stål skiver i hjørne og c/c ≤ 300mm, 50mm fra kantKOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 30 C/C (E 120)≥ 100MM MASSIVTRE - VEGGERMaks utsparing 600mm bred og 1200mm høy50mm FR Brannplate 1-S monteres med 100mm overmål, plate- kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderKobberrør ≤ Ø12mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderÅpning mellom plate og vegg fuges med FR Akryl, deretter med 100mm treskruer og stål skiver i hjørne og c/c ≤ 300mm, 50mm fra kantwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032Polyseam AS