Title: ØKERNVEIEN 94 SPRINKLERKONTROLL 2018.pdf
alarmventil med utilstrekkelig rør diameter/funksjon, vann vil sprute ut i rommet ved ettersyn, drenering bør bygges om. Ettersyn utføres normalt ikke når driftspersonell blir våte.13. PLAN U 2 punktene under er i fra dette arealet. 14. BRANN SPJELL. Ved sprinkler sentral inngang må dokumenteres at det har riktig funksjon ved brann.13. PLAN U 2 punktene under er i fra dette arealet. 14. BRANN SPJELL. Ved sprinkler sentral inngang må dokumenteres at det har riktig funksjon ved brann.InfoEierIB15. SYKKEL PARKERING. Vegg skjermer sprinkler noe. Det er lav brannbelastning, funksjonen er ivaretatt og avviket er lukket.InfoI16. PLAN U 1 punktene under er i fra dette arealet. 17. INNKJØRING. Skjene fra port skjermer sprinkler noe. Det er lav brannbelastning, funksjonen er ivaretatt og avviket er lukket.16. PLAN U 1 punktene under er i fra dette arealet. 17. INNKJØRING. Skjene fra port skjermer sprinkler noe. Det er lav brannbelastning, funksjonen er ivaretatt og avviket er lukket.InfoInfo