Title: asmicra100_dn.pdf
En AutroSenseMicra-detektor kan bruke en annen detektor som friskluftreferanse. Denne funksjonen er adressen til detektoren som vil bli brukt som referanse. For å sette en detektor som referansedetektor, legger man adressen til denne som den er satt av den interne DIP-bryteren inn i denne funksjonen. Denne funksjonen er deaktivert som standard.4.24 Aktivere referanse – Kategorien “Referencing”Ved å krysse av for denne boksen aktiveres referansen for detektoren, hvis denne er tidligere allokert i referansedetektoren. Denne funksjonen er utkoblet som standard.4.25 Referansenivå – Kategorien “Referencing”Verdien som er satt med denne funksjonen er det prosentvise referansesignalet som er hentet fra detektorens signal, hvis en referanseenhet er allokert. Standardverdien er 0.4.26 Referanse "back-off" – Kategorien “Referencing”Denne verdien er forsinkelsestiden mellom en oppbygging av forurensing som sees av referansen (hvis brukt) og forurensingen som detektoren ser. Standardverdien er 15.