Title: Lysberegninger - SG_Rev.050221.pdf
Uo 0.74 0.45 0.77 0.69 0.83 0.61 0.72 0.74 0.61SG Armaturen ASRelux1Side 20/29Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: Bøifot hovedavdeling : : : 05.02.20219Felles9.1 Sammendrag, Felles9.1.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1Type Ant.\Prod.55SG Bestillingsnr. Armaturnavn: 5046212158 : Sense Round (600x600) Opalprism White 26W LED 3000K Ra>80(700mA)Bestykning: 1 x LED Strip 2370lm 3000K 26 W / 2370 lmSG Armaturen ASRelux1Side 21/29Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: Bøifot hovedavdeling : : : 05.02.202110Kontor 9,6m210.1 Sammendrag, Kontor 9,6m210.1.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10.0 1.5 3.0x [m]Grenselinje ved 500 lx300500Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 2.00 m 0.80Total lysfluks for alle lyskilder Totaleffekt Totaleffekt per areal (9.45 m²)6600.00 lm 52.0 W 5.50 W/m² (0.83 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1