Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Lukene må plasseres slik at de ikke utsettes for sterk vindpåvirkning. Hvis lukene plasseres vindutsatt må de dubleres og åpnes ved signal fra vindmåler.Tilluftslukene skal plasseres så nær gulvnivå i 1.etasje som mulig og under røyksjiktet. Dører kan benyttes, men forhold som har betydning for skallsikring etc. må hensyntas.Avtrekk i overlys skal fordeles utover takflaten.Åpningsmekanisme og styring:Tilluft- og røykluker skal forrigles tilbrannalarmanlegget slik at det sendes en impuls til lukene som går i åpen stilling ved detektert røyk i åpen branncelle over 3 plan.Røyklukene skal åpnes med en forsinkelse i forhold til tilluftslukene (i størrelsesorden 30 sek til 1 min).Røyklukene skal åpnes med en forsinkelse i forhold til tilluftslukene (i størrelsesorden 30 sek til 1 min).For å unngå feilutløsning av anlegget bør aktivering av lukesystem baseres på to- dektektoravhengighet.Lukene skal kunne åpnes under aktuelle driftsforhold (eks. vindlast).