Title: +175=325.001_IO001_Drift _ Skötsel Parca G 700 LT.Produktinformasjon.pdf
7. Säkerhetsventilen ska kontrolleras för att säkerställa att den har rätt dimension och rätt tryck.BruksanvisningParca G 700 LTOsby Parca AB14, Bränsletillförseln till enheten ska isoleras och brännaren startas för att kontrollera säkerhetsavstängni ng och avstängning av brännaren om ett brännarsteg slutar fungera.15. Om pannan stängs av med externa reglage får detta inte medföra fara, och cirkulationspump tillhandahålls för att leda bort överskottsvärmen från pannan.c Cirkulationspump ska finnas för att tillåta attöverskottsvärme från pannan avges om syste- met stängs av.d Pannans motortrottelventil ska ha en tidsför- dröjning för att tillåta att överskottsvärme av ges från pannan om väljarcentral används. e Pannan ska köras enligt konekta inställningaroch inte övereldas.16. Efter driftsättningen ska pannans termostater för överhettning och reglering ställas in på rätt värden.