Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Mandata aria trattata in locale attiguo (Vedi fig. 47) • La mandata d'aria verso il locale attiguo richiede la chiusuraalmeno della bocchetta corrispondente al condotto mediante apposito kit ostruzione bocchette di mandata. Il kit non può essere utilizzato nelle unità con resistenza elettrica. Tra il locale climatizzato (in cui è installata l'unità) e quello attiguo, è necessario applicare una griglia di ripresa aria (possibilmente vicino al pavimento) o in alternativa prevedere una porta tagliata come indicato in figura. • La lunghezza dei condotti può essere calcolata in base ai "diagrammidi mandata aria verso locale attiguo" considerando inoltre le cadute di pressione attraverso diffusori aria di mandata e filtri aria esterna.NON utilizzare kit filtri a carboni attivi o elettrostatici in presenza di canalizzazione verso locale attiguo.NON utilizzare kit filtri a carboni attivi o elettrostatici in presenza di canalizzazione verso locale attiguo.Montaggio del gruppo cornice / griglia