Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
utføres med brannmotstand EI 30 A2-s1,d0 [A 30] helt til utblåsningsrist, eventuelt føres i egen sjakt med samme brannmotstand. Ventilasjonsanlegget skal holdes i drift også etter at en eventuell brann har oppstått, noe som hindrer røykspredning i ventilasjonskanaler i en tidlig fase av brannforløpet. Ventilasjonsanlegg må være forriglet motbrannalarmanlegg og røykdetektor må være plassert etter tilluftsvifte i ventilasjonskanal. Ved deteksjon av røyk i bygget, skal ventilasjon gå for fullt. Ved deteksjon av røyk etter tilluftsvifte, skal tilluften stanse for å hindre røykspredning inn i bygget. Skulle anlegget stå eller gå ved redusert kapasitet, økes denne automatisk til normal effekt ved utløst brannalarm.*I denne typen bygg med få brannceller, virksomhet i risikoklasse 2 - hvor de som oppholder seg i bygget er godt kjent i bygget og evakuering vil være gjort på få minutter, anses det ikke nødvendig med steng- inne-/trekk ut system. Forholdet vurderes ikke ut over dette.