Title: 315.022 OSO-NANO-N-MANUAL-NO-SE-FI-EN-146007-05.pdf
tabellen eller det er usikkerhet rundt problemet, kontakt installatør (se produktets merkeplate) eller OSO Hotwater AS - se pkt. 7.2.FEILSØKINGProblemMulig feilårsakMulig løsningTrykkreduksjonsventil, vannmåler eller tett tilbakeslagsventil på vanninntaket.Vanntrykket inn i boligen er for høyt.Monter AX ekspansjonskar som tar opp ekspansjon under oppvarming og montér trykkreduksjonsventil for stabilt vanntrykk inn i boligen. Trykkreduksjonsventilen jus- teres inn ift. eksp.karets fortrykk. Kontakt aut. installatør.Det renner/drypper fra sikkerhetsventilen/det er ofte vann på gulvet ved bereder om morgenenSikkerhetsventilen er slitt eller det ligger partikler mellom membran og ventilsete pga. urent vannForsøk å spyle gjennom sikkerhetsventilen med vann. Åpne ventilen i ca. 1 minutt. Se pkt. 5.2. Hvis ventilen fremdeles renner må ventilen skiftes. Kontakt aut. installatør.Lekkasje ved varmeelement.Strømtilførsel er brutt.