Title: +038=433.002-FS039._19-Tavlebyggeren Testskjema.pdf
Ordre nr. : 1649029Prosjekt : Dronning Maudsgt 1-3 ﬂ TaVIe byggernTavle :+DM3.E3=433.03.03Verifikasjon av beskyttelsesleders effektivitet:Dette gjgres ved at motstanden mellom beskyttelsesleder og utsatte ledende deler males med instrument som gir en teststrgm pa minimum 10A gjennom en impedans pa 0,10hm Motstanden skal ikke overstige 0,10hmVerifikasjon av beskyttelsesleder Ihht EN 61439:Malested oK |DgrerjordHgyspenningsprgving:Utfgres pa all hovedstrem med alle vern pa.All styrestrgm, overspenningsvern, instrumentering og kWh-malere ma vaere avslatt ellerfrakoblet fgr test! Prgven anses som bestatt hvis det ikke forekommer gjennomslag eller overslag og grgnt lysProvespenning 300<Ui<690V 1890VKommentarFFFFFFFFE3 bl f 5WN&zooHEEEAVvIsolasjonsmaling: Det skal utfgres isolasjonsmalinger mellom strgmkretser og utsatt deler med en malespenning pa 500V. Kravet er min 10000hm/Vommentar