Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
Steinull 150 kg/m3, 2 x 20,Foretaksnummer NO 982 930 057 MVAVII. FUGERKlassifiseringsbetegnelser for fuger (NS-EN 13501-2: 2007+A1:2009. Tabell 2):H – fuge i horisontalt brannskilleV – fuge i vertikalt brannskille, utført vertikaltT – fuge i vertikalt brannskille, utført horisontaltX – fuge uten krav til fleksibilitetM – fabrikklaget fugeF – fuge laget på stedetB – alternativ tillagingW aa-bb – fugens aksepterte nedre og øvre bredde i mmBETONGVEGG ≥ 100 mm:Tabell VII.1 Brannmotstandsklasse: E 120/EI 90 – T – X – F – W5-75. Fuge horisontal,Fugebredde (mm)Tykkelse GPG (mm)5 - 75GPG 30GIPSPLATE- OG BETONGVEGG ≥ 100 mm:Tabell VII.2 Brannmotstandsklasse: E 120/EI 120 – T – X – F – W5-75. Fuge horisontal,Fugebredde (mm)Tykkelse GPG fra begge sider (mm),5 - 75GPG 20RISE Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 TrondheimBesøksadresse Tillerbruveien 202 7092 TillerTelefon 464 18 000