Title: Rapport integrert test_IT 360.002.pdf
Rapport integrert testPROSJEKT: Testnr:Planlagt dato:Testnummer:IT360.012 15.02.2019 11Testnavn:Utført dato:Integrert test luftbehandling 360.012 15.02.2019Testansvarlig: Rolf MedhusDELTAKERE Entreprenør/funksjon:Navn:Ventilasjon Elektro SD-anlegg SRO Consult/ITBTony Moe Martin Bergersen Joachim Skrårudsether Rolf MedhusBERØRTE SYSTEMER Systemnummer:Navn:360.002 562.001 564.xxx PROSEDYRE/TESTKRITERIER System vs System Nr:Funksjon:Luftbehandling SD-anlegg Romstyring1 2 3 4360.002 360.002 360.002 360.002562.001 Vender for settes i AUTO. 562.001 Aggregatet startes, kontroll av oppstartsekvens. 562.001 Kontroll av reguleringsform kontroll av temp.regulering og sekvens. 562.001 Kontroll av luftmengderegulering.(VAV) Test av samtidighetsfaktor5360.002562.001på 80 % ser ut til å være ok utfra luftmengdeverdier i SD bilde Frostfunksjon i retur VB kobles ifra og testes. Frostgrense 5 grd C Frostfunksjon på tilluftsføler6360.002