Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
ISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 60)Maks lysåpnings- bredde 30mmDEKKEKONSTRUKSJONERStålrør ≤ Ø165mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge sider13 – 19mm tykk gjennomgående cellegummi eller fenolisk isolasjonProtecta Mineralfiber BIO dybde ≥ 25mm eller tilsvarende påKOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 120)Maks utsparing 300x300mmDEKKEKONSTRUKSJONERKobberrør ≤ Ø15mmFR Akryl dybde ≥ 25mm oversideSteinull dybde ≥ 48mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarendeKOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 20 C/U (E 120)Maks utsparing 300x300mmDEKKEKONSTRUKSJONERKobberrør ≤ Ø54mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 140kg/m3 eller tilsvarende på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0046 & 21/0035Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 7 (37) 2020 12 7Detaljtegninger Protecta® FR AkrylISOLERTE KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 240 C/C (E 240)Maks utsparing 300x300mmDEKKEKONSTRUKSJONERKobberrør ≤ Ø12mm