Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
Testsekvensen vil sjekke at alle ventiler etter tur for å se om de fungerer. Testsekvensen varer ca. 10- 15 minutter.ProsedyreTrinnBeskrivelse1Trykk to ganger på tasten “▼” til menyen “Start Test Seq.” (Fig 28, 3).2Trykk på tast #9. Testsekvensen starter.3Returner til hovedskjermbildet (Fig 28, 1). ved å trykke på tasten “▲” to ganger. Hovedskjermbildet vil vise: “EnwaMatic: ON Status: Test Seq” så lenge testsekvensen pågår.4Når testen er fullført, vil statusen automatisk settes til “run”. Grønn statuslampe tennes og EnwaMatic® er tilbake i drift.5Dersom en eller flere av ventilene ikke fungerer/ posisjonerer seg riktig i sekvensen, vil det genereres en alarm. Rød statuslampe tennes og en av alarmene oppgitt i Tab 11 vil vises på skjermen.6Sjekk og klarer den respektive ventilen(e).7Nullstill alarmen ved å trykke på tast #4 “RESET” (Fig 26, D)8Kjør en ny testsekvens.7.3.3 Aktivere “2 dagers” tilbakespylingsprogramProsedyreTrinn1