Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Funksjonen holder fuktigheten konstant i avtrekkskana- len (lokalene) ved å regulere fuktigheten i tilluften. For å hindre at luftfuktigheten i tilluften blir for høy, maks.- begrenses denne. Luftfuktigheten kan eventuelt holdes konstant i tilluftska- nalen ved at regulerende fuktgiver velges som tilluft. Børverdi kan ikke settes høyere enn maks.-grensen. Hvis avfukting er aktivert, kan ikke maks.-grensen settes høyere enn børverdien for avfukting. Innstillinger:VerdiFuktingPlassering, regulerende fuktgiver Evaporativ Startgrense Stoppgrense Damp Børverdi Maks. tilluftInnstillings- område Ikke aktiv/On/Off/ 0-10 V Tilluft/Avtrekksluft10 - 95%RH 10 - 95%RH10 - 95%RH 10 - 95%RHFabrikk- innstilling Ikke aktivTilluft40%RH 45%RH30%RH 80%RHMed forbehold om endringer.LuftfuktighetStatusFuktingEksempel dampfuktingNO.GOLDSKFFI.200320Fuktighetsmåler av- trekksluft, TBLZ-2-31-2Fuktighetsmåler til- luft, TBLZ-2-31-1www.swegon.com51