Title: +038=621.001-NI009T_01-1. Brukerveiledning for heis_Jan. 2018_N_br.pdf
Heisen vil bli driftet av byggets nødstrømMELD blir aktivert.Se 3.3.3.14.Se 3.3.3.13 (dette avsnittet).© Uniheis AS – 202084 -(B0329-332 Dronning Mauds gt. 1 - 3)D50102(No)-b Utgitt Nov. 20193.3.3.13. Virkemåte ved Nødstrøm (OEPS-SA/OEPS-M/OEPS-A)I tilfelle strømbrudd vil heiser som er tilknyttet byggets nødstrøm kjøre til en valgt etasje hvorden vil stanse og åpne døren. Videre vil eventuelt valgt(e) heis(er) fortsette normal drift pånødstrøm.Dette er en totrinns operasjon. Etter at stolen har kjørt til den valgte etasjen og sluppetpassasjerene ut, vil de(n) valgte heisen(e) fortsette på normal drift.Det er tre typer Nødstrømsmoduser:Operation by Emergency Power Source – Sole Automatic (OEPS-SA) aktiveresautomatisk når nødstrømmen i bygget aktiveres.Operation by Emergency Power Source – Manual (OEPS-M) aktiveres manuelt med enbryter.Operation by Emergency Power Source – Automatic (OPES-A) er en kombinasjon av deto foran, og aktiveres automatisk eller manuelt.