Title: 36 Ventilasjonsanlegg.pdf
Stoppet Aggregat: Returvannsregulatoren regulerer varmeventilen slik ønsket returvannstemperatur opprettholdes.BrannspjeldDet er montert brannspjeld på ventilasjonskanaler inn til gymsal i U2. Disse styres av et eget styresystem type FICO-2 med mulighet for automatisk funksjonskontroll og tidsstyrt mosjonering. Se for øvrig datablad på styringsenhet og spjeld. Følgende spjeld skal styres:=360.012-SZ401 =360.012-SZ501VernForriglingerSirkulasjonspumpen -JP401 forrigler viftene -JV401 og -JV501 når pumpen er i normal vinterdrift. Tilluftsviften og avtrekksviften er kryssforriglet. Forriglingen resettes med servicebryter XS01. Servicebryter stopper aggregatet og gir alarm. Kortsluttet føler returvannsføler i varmebatteriretur forrigler aggregatet og gir alarm.SpenningsavbruddUteluftspjeld -KA401 og avkastspjeld -KA501 stenger via fjærtilbaketrekk.Frostsikring