Title: DM1-3. 360.018 (8 etg) R&H - Målerapport.pdf
Versjon nr 3Dato 17.02.01Blankett nr.: 68-091ANLEGG : Dronning Maud 1-3 8 etg SYSTEM : 360.018Dato : Ref. :11.11.2020 Harald JensrudAVTREKKANMERKNINGTILLUFT ROM NR.Korridor 301 Heislobby309 Kontor 124 Kontor 123 Kontor 122 Kontor 121 Kontor 120 Kontor 119 Kontor 118 Kontor 117 Kontor 116 Kontor 115 Kontor 114 Kontor 113 Kontor 112 Kontor 111 Gard 009 Møte 007 Møte 006 Møte 005 Avlast Kjøkk Forrom 414 Wc 410 Wc 411 Wc 412 Wc 413 Forrom 401 Wc 408 Wc 407 Wc 406 Wc 404 Wc 403 Wc 402 BK Heis 1-8-h2 FellesTILLUFT Prosjektert Målt m3/h 399 79 418 234 421 140 141 139 139 140 140 223 228 140 121 141 146 454 449 317 122 401m3/h 400 80 420 230 400 140 140 140 140 140 140 220 220 140 120 140 140 440 440 320 120 4006506518081Avvik ProsjektMålt Avvikm3/h m3/h % ert% 0 -1 0 2 5 0 1 -1 -1 0 0 1 4 0 1 1 4 3 2 -1 2 0100 100 100 10077 77 77 7723 -23 -23 -23100 100 100 100 100 100 504 67077 77 77 77 77 77 394 67023 -23 -23 -23 -23 -23 -22 023 -23 -23 -23 -23 -23 -22 0