Title: 10 EX Gipsmørtel - Montasjeanvisning.pdf
STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/U (E 240)≥ 100MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 1200 x 2400mmStålrør ≤ Ø219mm≥ 30mm tykk steinull densitet ≥ 80 kg/m3 ≥ 100cm på begge siderEX Gipsmørtel dybde ≥ 100mmKOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 30 C/C (E 180)≥ 100MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 1200 x 2400mmEX Gipsmørtel dybde ≥ 50mm50mm støpeplate av steinull ≥ 150kg/m3Kobberrør ≤ Ø15mmMontasjeanvisning iht. ETA 21/0071www.protecta.noPolyseam AS Tlfl.: 3330 6700 7 (23) 2020 8 25Detaljtegninger Protecta® EX GipsmørtelKOBBERRØR BRANNMOTSTAND E 180 C/C≥ 100MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 1200 x 2400mmEX Gipsmørtel dybde ≥ 50mm50mm støpeplate av steinull ≥ 150kg/m3Kobberrør ≤ Ø54mmKOBBER ELLER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 20 C/C (E 180)≥ 100MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 1200 x 2400mmKobberrør ≤ Ø54mmEX Gipsmørtel dybde ≥ 100mmISOLERTE KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 240)≥ 100MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 1200 x 2400mmKobberrør ≤ Ø54mm