Title: Ekspansjonskar.pdf
papeOptimalt t r y kkområde0,3 bar)≥p0r a b20s t / 1) ≥ psvs*0.9 ≥ 0.5p0 Fortrykkpa Starttrykkpe SluttrykkStatico p0 fortrykk tilpasset anleggets statiske høyde.Statico pa er fylletrykket i kald tilstand som bestemmer vannreserven: = pa ≥ p0 + 0,3 bar; vannetterfylling «på» = pa – 0,2 barStatico pe er nådd etter oppvarming til tsmax. pe ≤ psvs – dpsvsc pe ≤ psvs/1.3 (SWKI 93-1 heating)psvs5IMI PNEUMATEX / Trykksetting og trykkvedlikehold / StaticoHurtigvalgVarmeanlegg TAZ ≤ 100 °C, uten tilsetning av frostvæske, EN 12828. For eksakt kalkulasjon vennligst benytt beregningsprogrammet HySelect.Q [kW] 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500Eldre radia- torer 90 | 7025 35 50 50 80 80 140 140 140 140 200 200 300 400 500 500 800 1000 1000 1500 1500 1500 2000 3000psv = 2,5 barNye radia- torer 90 | 7025 25 35 35 50 50 80 80 80 140 140 140 200 300 300 400 500 600 800 800 1000 1000 1500 2000psv = 3,0 bar