Title: 32 Aktuator TA-Slider_160_NO.pdf.pdf
Karakteristikk: Lineær, EQM 0,25 og omvendt EQM 0,25. Standardinnstilling: Lineær.Reguleringshastighet: 10 s/mmMotorkraft: 160/200 N Selvjusterende for IMI Hydronic Engineering-ventiler.Temperatur: Medietemperatur: max. 120 °C Driftsmiljø: 0 °C – +50 °C (5-95 % relativ fuktighet) Oppbevaringsmiljø: -20 °C – +70 °C (5-95 % relativ fuktighet)Kapslingsgrad: IP 54 (alle retninger) (i samsvar med EN 60529)Beskyttelsesklasse: (i samsvar med EN 61140) III (SELV) TA-Slider 160, 160 I/O, 160 CO II TA-Slider 160 Plus (beskyttende isolering)Kabel: 1, 2 eller 5 m. Halogenfri med endehylser. Brannklasse B2ca – s1a, d1, a1 i samsvar med EN 50575. TA-Slider 160: type LiYY, 3x0.25 mm2. TA-Slider 160 I/O: type LiYY, 5x0.25 mm2. TA-Slider 160 Plus: type LiYY, 5x0.25 mm2 og relékabel type H03VV-F, 3x0.75 mm2, med endehylser. TA-Slider 160 CO: type LiYY, 5x0.25 mm2 og relékabel type LiYY, 3x0.34 mm2, med kontakt til aktuator TA-M106.