Title: Swegon Ventiler_baffler-Injusteringsguide.pdf
PARASOL 1200 LF kpl 0,90 1,09 1,28 1,73 2,18Dysinställning*) LLLL LLMM MMMM MMHH HHHH) Alla fyra sidor på enheten kan stäl- las in individuellt. Dysinställningens benämning följer ordningen enligt ﬁgur 3. Se ﬁgur 4 för exempel.kpl per sida0,176 0,464 0,253 0,667 0,429 1,131 0 0PARASOL 1200 MF kpl 1,28 1,56 1,84 2,48 3,12Dysinställning*) LLLL LLMM MMMM MMHH HHHH) Alla fyra sidor på enheten kan stäl- las in individuellt. Dysinställningens benämning följer ordningen enligt ﬁgur 3. Se ﬁgur 4 för exempel.Figur 4. Exempel på dysinställning PARASOL tvåmodulsenhet - MLHM.47www.swegon.comKomfortmodulerPARASOL(cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:7)(cid:8)(cid:9)(cid:10)(cid:11)(cid:12)(cid:13)(cid:14)(cid:6)(cid:7)H M C LH =M=C=L=PARASOL 600PARASOL 600 MFDysinställning per sida LDysstorlekLitenkpl per sida0,253MStor0,440HLiten + stor0,693CHelt stängd0Figur 1. Toppvy dysinställning enmoduls- enhet PARASOL sida 1-4.46Injusteringsguide 2014:12