Title: +135.01=315.002-UZ001T_02-Manual320.pdf
a. Dispositif d'arrivée d'eau inversé (approvisionnement eneau chaude à la sortie d'eau froide).b. Contrôler les filtres et les filtres d'arrivée d'eau pourrepérer un éventuel blocage.Débit d'eau qui fluctue ou est diminuéa. Contrôler les filtres et les installations d'arrivée et de sortie d'eau pour repérer une éventuelle restriction du débit (vérifier que les isolateurs soient grand ouverts).b. Vérifier que le débit d'eau minimum soit suffisant pourassurer l'approvisionnement.Spécificationsc. S'assurer que la pression dynamique de l'arrivée d'eauPressionssoit bien réglée.P r e s s i o n d ' a l i m e n t a t i o n d y n a m i q u e m i n i m a l e : 0,1 bar (10 kPa)d. S'assurer que les températures différentielles d'arrivéed'eau soient suffisantes.Pression dynamique maximale: 8 bar (800 kPa)Pas de débit à la sortie du mitigeurP r e s s i o n s t a t i q u e d ' a l i m e n t a t i o n m a x i m a l e : 10 bar (1000 kPa)