Title: wedi våtromsplate (Teknisk Godkjenning).pdf
6. Betingelser for bruk Sikkerhet ved brann wedi våtromsplate (med tykkelse inntil 50 mm) kan brukes i våtrom med størrelse inntil 25 m2. For større våtrom eller rom for annen bruk en gitt i pkt. 3, eller for bruk av tykkere våtromsplater, må brannsikkerheten dokumenteres ved analytisk brannteknisk prosjektering. Våtromsplatene skal alltid overdekkes med keramiske fliser eller minst 8 mm armert fiberpuss, også på vegg over nedforet himling.Våtromsplatene kan ikke brukes på branncellebegrensende bygningsdeler med gjennomføringer av kanaler, sluk, rør eller kabler med mindre man ved brannteknisk analyse kan påvise at platene ikke bidrar til økt brannrisiko eller brannspredning.Underlag Ved montering av wedi våtromsplate skal underlaget tilfredsstille kravene til retnings- og overflateavvik for toleranseklasse B (2) som angitt i NS 3420-N4.