Title: +038=30.001-NI002._03-370.000 Forenklet DV instruks Kjøling - DrM.pdf
370.000 SysteminformasjonKjøleanlegg til kondenserende temperaturer Ledninger for distribusjon av isvannsanlegg er utførelse rustfritt.Kjøleanlegg til ikke-kondenserende temperaturer Kjøling til kjølebaffler er av Mannesmann Pressfittings t.o.m. 54 mm og sømløse stålrør etter NS 5585 for større dimensjoner. Anlegget er utstyrt med stengeventiler slik at anlegget kan oppdeles og avstenges hensiktsmessig med hensyn til drift og vedlikehold.Ventiler Det er benyttet kuleventiler type CIM opp tom. DN 50, og type EGO Spjeldventil over DN 50.For hver kurs er det montert strupeventiler type TA-STAD (opptil DN 50) og STAF.Isolering Røranlegget er isolert med cellegummi.Isolasjonsdimensjoner:Rørdimensjon inntil 28 mm: 19 mm skåler • Rørdimensjon fra 35 til 54 mm: 19 mm skåler • Rørdimensjon fra DN-50: 19 mm skåler370.000 Driftsinformasjon37 Kjøleproduksjon, hovedføringer, ventilasjon mm.