Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Enhetens strömbrytare står i FRÅN-läge - Enheten inte kan återstartas automatiskt under underhållsarbetet.Enhetens strömbrytare står i FRÅN-läge - Enheten inte kan återstartas automatiskt under underhållsarbetet.22.2 - Beskrivning av underhållsåtgärdernaUtrustningen är försedd med polyolesterolja (POE). Använd endast olja som är godkänd av tillverkaren. Tillverkaren kan på begäran utföra en oljeanalys på din anläggning.Service ADrifttest vid fullastKontrollera följande:Hetgastrycket på kompressorns högtryckssida - - Att fyllningen syns i synglaset - S k i l l n a d e n m e l l a n i n g å e n d e o c h u t g å e n d e vattentemperatur i värmeväxlaren.Hetgastrycket på kompressorns högtryckssida - - Att fyllningen syns i synglaset - S k i l l n a d e n m e l l a n i n g å e n d e o c h u t g å e n d e vattentemperatur i värmeväxlaren.Förångningstrycket på kompressorns lågtryckssidaKontrollera larmstatusService BUtför de åtgärder som ingår i Service A.Köldmediekrets