Title: +135.01=370.001-JP503T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Den (tidligere) masterpumpen overtar deretter reguleringen. Den (tidligere) slavepumpen følger innstillingene for nøddrift. Nøddriften kan bare avsluttes ved å utløse fabrikkinnstillingen, oppheve kommu- nikasjonssvikten eller ved å koble strømmen fra og til igjen.Den (tidligere) masterpumpen overtar deretter reguleringen. Den (tidligere) slavepumpen følger innstillingene for nøddrift. Nøddriften kan bare avsluttes ved å utløse fabrikkinnstillingen, oppheve kommu- nikasjonssvikten eller ved å koble strømmen fra og til igjen.MERK: Under kommunikasjonssvikten kan ikke den (tidligere) slavepumpen drives i normaldrift, ettersom differensialtrykktransmitteren på mas- ter er koblet inn. Når slavepumpen går i nøddrift, kan det ikke utføres endringer på elektronikkmodulen.Etter at kommunikasjonssvikten er reparert tar pumpene opp igjen normal drift, som før feilen oppstod.Etter at kommunikasjonssvikten er reparert tar pumpene opp igjen normal drift, som før feilen oppstod.WILO SE 11/2017Norsk