Title: 230928 Årskontroll bygg b-c 2023.pdf
RØKLUKER: Hoved trapp ble ikke testet da adgang ikke lot seg gjøre. Bi trapp har ny sentral og motorstyring på luke som ble testet.OK Ladespenning 27,45v Geze sentralNØDLYS: Anlegget har 4stk nødlyssentraler.1stk i 1etg blokk C som dekker kjeller, 1etg og teknisk rom 2. etg samt bitrapp. Ladesp 27,32V - 1stk i kjeller blokk B rom 019a som dekker kjeller og 1etg. Flere kurser frakoblet. Erstattet med etterlysende skilt og 220V armaturer. Batterier var defekte og ble skiftet, ladespenning 27,43V. - 1stk i 2etg alle kurser utkoblet. Erstattet med etterlysende skilt og 220v led ledelys.(Ford.AC Kurs 6).