Title: +038=66.009-##003._02-5DB - Brukermanual.pdf
heures - °C minminoreALARMESA0Hystérésis de l’alarme (différentielle)115°C16F1 F2 F3F4F5 F6 F7F8 F9FA Fb Fc Fd FE FFP0 P1P2P3 P4 P5P6L1 L2 L3 L4Alarme minimale relative au set point de travail (0 = exclus) Alarme maximale relative au set point de travail (0 = exclus) Temps d’exclusion de l’alarme depuis l’allumage de l’instrument Modalité d’activation buzzer pour alarme: 0 = toujours; 1 = temporisé Temps limite pour signal acoustique du buzzer en alarme (seulement si A4 = 1) Temps d’exclusion de l’alarme de température (seulement si A1 et/ou A2 0) Temps d’exclusion alarme température post arrêt vent. évap. (pour A1 et/ou A2 0)40 0 0 0 0 0 00 +99 240 1 240 240 240°C °C min - min min minRÉGULATION VENTILATEUR EVAPORATEUR