Title: +135.01=315.002-UZ001T_02-Manual320.pdf
a. Isolateurs Arrivée d'entrée sont entièrement ouvertes.b. Vérifiez les filtres et raccords d'entrée / sortie pour leRatio de perte de pression maximale*: il ne doit pas dépasser 10:1 en faveur de chaque alimentation pendant le débit.Perte de pression maximale: des arrivées vers la sortie sont de 5,6 bar (560 kPa), ce qui équivaut à un débit maximum de 120 l/min en milieu de mélange.c.blocage.Insuffisance de l'approvisionnement en eau chaude ou froide.La température de l'eau mitigée maximale est trop chaude ou trop froideRemarque! Une perte de pression est une chute de pression entre les arrivées et la sortie du débit de la valve de mélange.Le ration de perte de pression est déterminé en soustrayant la résistance des tuyaux et des installations de sortie des pressions dynamiques d'eau froide et chaude aux arrivées de la valve de mélange.a. Affichage incorrect de la température.