Title: +038=360.000-LC007T_04-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Manual.pdf
4.1. Raccordements mécaniques Prévoir un emplacement sans obstacle afin d’assurer une parfaite distribution de l’air. Un film électrostatique posé à l’aspiration évite toute introduction de poussière dans le caisson lors de la pose et peut être laissé en attente jusqu'à la mise en place définitive du diffuseur. Le caisson de traitement d’air se place à l’intérieur du faux-plafond, en bord de local, soufflage orienté face au vitrage et boîtier électrique orienté vers l’intérieur du bâtiment pour les modèles avec panneau reprise/diffusion Visual 180 ° (Fig. 4, rep. a). Pour les modèles Visual 360 ° positionner le caisson au centre du local (Fig. 4, rep. b), boîtier électrique orienté vers l’intérieur du bâtiment. Vérifier que l’on peut facilement retirer les plaques de faux plafond voisines pour réaliser les opérations d’entretien et de maintenance. Pour simplifier la mise en place de l’unité il est recommandé de retirer un des profils en « T ». COADIS LINE doit être suspendue au plafond à l’aide de 4 tiges