Title: 2020-11-30 Internkontroll Sprinkler Ello Bytesteinen 1.pdf
30.11.2020 10:36:43 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres3/5AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Sprinkler, Bytesteinen 1ID: 62253Det er ventiler for sprinkleranlegget som ikke er satt i riktig stilling og låst.TiltakVentiler for sprinkleranlegget må settes i riktig stilling og låses (FOB §5). Lukkingsfrist01.01.2021Kommentar Denne er ikke låstID: 62254Det blir ikke utført rutinemessig vedlikehold av sprinklerventiler.TiltakRutinemessig vedlikehold av sprinklerventiler må utføres (FOB §5). Lukkingsfrist01.01.2021Kommentar Litt forvirrende men tror at den siste kontrollen som har blitt gjort er 18 september Det skal være en ukentlig kontroll av sprinkel ventil30.11.2020 10:36:43 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres4/5KontrolldokumentasjonBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Sprinkler, Bytesteinen 1ProsedyreBR3 BRANNSLOKKINGBlir det utført egenkontroll på sprinkleranlegget?Blir det utført rutinemessig vedlikehold av sprinklerventiler?