Title: +135.01=370.001-JP501T_02-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Sum av aktive driftstimer på pumpen (teller kan nullstilles via infrarødt grensesnitt)4.2.2.0ForbrukEnergiforbruk i kWh/ MWh4.2.3.0Nedtelling pumpealterneringTid frem til pumpealternering i t (med en oppløsning på 0,1 t)4.2.4.0Resterende driftstid frem til antiblokkerings- funksjonenTid frem til neste antiblokke- ringsfunksjon (etter 24 t still- stand på en pumpe (f.eks. via Extern off) settes pumpen auto- matisk i drift i 5 sekunder)4.2.5.0Nett-på-tellerAntall innkoblinger av nettspen- ningen (hver gang nettspennin- gen opprettes etter et avbrudd telles)4.2.6.0Antiblokkerings- funksjon-tellerAntall utførte antiblokkerings- funksjoner4.3.0.0Tilstander4.3.1.0GrunnlastpumpenI verdivisningen vises identite- ten til den regulære grunnlast- pumpen. I enhetsvisningen vises identite- ten til den temporære grunn- lastpumpen4.3.2.0SSMON Tilstand til SSM-relé hvis det foreligger en feilmeldingMonterings- og driftsveiledning Wilo-Stratos GIGA, GIGA-D, GIGA B (11-22kW)