Title: 365 IV D - 2.1.2 001 Drift og vedlikehold Aggregater.pdf
VedlikeholdM3 Vedfilterskift m å det utvisesstorforsiktighet s å filterposeneikkeskades. Eksenterskinna løsnes og filterettas ut. Bruktefilter deponeresforsvarligslik at natur og milj ø ikkeforurenses. Rengjør filterskinneogfilterhus f ør nyefiltresettesinn. Pakninger på filterskinnaogmellomfiltreneskal v ære uskadet. Klem tileksenterskinnaogkontroller atfiltrenehenger fritt og atposeneikke er skadet.www.novema.noNovemaaggregaterASarbeiderkontinuerlig medsinproduktutvikling.Dettekan føre til endringeruten forutg åendevarsel.08.03.09Side 4VARMEGJENVINNER Funksjon Varmegjenvinneren gjenvinnervarmefra avtrekksluften ogoverf ører den tiltilluften, dette reduserer behovetfor tilf ørt effekt tilbygget. Dersomfeil opps tår med gjenvinnerensfunksjon,vilvirkningsgraden reduseresog energiforbruket øke.ROTERENDEVARMEGJENVINNER Gjenvinnerenstyresmedvariabeltturtall. Turtallet økerved øktvarmebehov , når detikke er varmebehov vil rotorenstoppe.