Title: Niprox - Vannbehandling - Tungasletta 2 Bygg B - varme-radiator-2023-11-07.pdf.pdf
Tungasletta 2,Varme RadiatorKundeEntra Eiendom ASAnleggKontaktpersonRobert Hansen (Servicekontakt)TelefonSerienummer: 1627-PS4-10-09Servicedato: 31.10.2023O2 ( <20 ppb)0VannkvalitetpH (9-10,5 Glyk. >7,5)9.3Ledningsevne188Trykk før katalysator3.6Trykk etter katalysator2.7Før serviceDifferansetrykk0.9Vannmengde40Trykk før katalysator2.4Trykk etter katalysator1.8Etter serviceDifferansetrykk0.6Vannmengde40Sjekkliste av anleggetVurdering ved serviceKatalysator p. for katalysator / prosess evneOKSystemtrykk turOKSystemtrykk returOKVentil system vann innOKVentil system vann utOKStrømningsregulerings ventilOKLuftepotte m/filterOKPumpeOKManometerOKLekkasjeNeiTiltak på anleggetVurdering ved serviceSkifte katalysatorpatronJaEtterfylle hydrogenNeiJustere pH nivåJaVurdering av anleggetVurdering ved serviceVannkvalitet/ utseendeKlartTilstand / driftgodBekymringsmeldingNei