Title: luftbehandlingsaggregat.pdf
När behovet av värmetillskott ökar startar GOLD RX/HC den integrerade värmepumpen. Värmepumpens kompo- nenter är inrymda inuti aggregatet, vilket ger möjlighet till extra effektiv drift. Värmepumpens batterier tar vara på den värme som den roterande värmeväxlaren inte fångat upp. GOLD RX/HC har dessutom ett unikt brett arbets- område, och fortsätter producera värme ända ner till -25°C (utomhustemperatur).GOLD RX/HC har en unik styrfunktionalitet som ständigt anpas- sar den roterande värmeväxlarens hastighet till värmepumpens effekt vid låga varvtal. Utan denna funktion riskerar tilluftstempe- raturen öka eller minska kraftigt när värmepumpen startar eller stängs av.När behovet av värme ersätts av ett kylbehov reverserar GOLD RX/HC värmepumpens krets som då fungerar som en kylmaskin. Aggregatet kan producera kyla upp till +35°C (utomhustemperatur).