Title: 360.027 GOLD 25 FRXHC +- 7.500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Dato: 04.01.2021 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 10000836641Trykk PaLydnivå dB(A)50733577124831649651620077100731721318326472635080AlldB77dB(A)dB73dB(A)dB73dB(A)dB80dB(A)dB59dB(A)18/25AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.027 - GOLD25FRXHC +/- 7.000 m³/h - 80%AntallTilluft1Spjeld, TBSA-6-120-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfall1Anslutningsgavl, UteluftStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonenAnbefalt dim. trykkfallStarttrykkfallSluttrykkfall1Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G025FRXHCP010Kjølemaskinen leveres fylt og montert1Roterende varmeveksler RX/HCRoterende varmeveksler av typen RECOsorpticSorpsjonsbehandletTurtallsregulertTrykkfall, tilluftTrykkfall, avtrekk