Title: 2209 Elektro - NEK 405-3 Næring Oppdelt Lofotsenteret.pdf
Fellesareal , 05 Installasjonen genereltId: 1769Kabler og ledninger er ikke korrekt installert.TiltakKabler og ledninger må installeres korrekt.LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar Søyle ved gullfunn. Brannsløfe til manuell melder ikke festet. Kanal ikke tilstrekkelig festet.26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no2 - Må utbedres62/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 05 Installasjonen genereltId: 1771Belysningsutstyr er ikke funnet i orden.TiltakBelysningsutstyr må utbedres (FEL §10).LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar Ved skoringen. Belysning deffekt/ikke funnet i orden. Belysning ikke montert i henhold til leverandørs spesifikasjoner.Id: 1772Skjøteledninger/forgrenere blir benyttet til langvarige faste oppkoblinger.TiltakPermanent og fast installasjon må installeres/Skjøteledning må frakobles og fjernes (FEL §38). LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar Ved Skoringen/Dressmann.26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no