Title: 4. Leieavtaler.pdf
Kanaler og kabler for data- og teleinstallasjoner forutsettes ferdlg lagt til alle rom og arbeidsstasjoner samt spredt i korridorer m.m. for printere, fax-maskiner, tradl11.1se aksesspunkter m.m. Det benyttes grenstaver for arbeidsplasser som ikke Ugger til yttervegg. Systemet skal V!llre organisert med hovedfordeler og etasjefordelere adskilt fra eventuelle andre leietakere . Kablingssystemet skal feilge NS 50 173 og 50174.Data-/telekabler4.3.3.l Kabling med min. cat. 6 klasse E link med RJ 45 uttak for data og telefoni terminert i kabelskap for hver enkelt etasje. Uttakene skal nummereres og merkes. Spredenettet skal tem,ineres i etasjefordelere i 19" kvalitetsstativ/skap, ca 2m heivt med to Justerbare hyller og 1-2 streimlister med ca 6 stk 220 voll jordede kontakter pr. stativ.