Title: +038=360.013-#####._02-360.013 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
av galvanisert stål I aggregatkabinettTilluftfilter: Fabrikant Type Filterklasse Montasje FiltermodulerTrykkfall rent: Camfil AB : Moduloppbygget : ePM1-60% (F7 i henhold til EN 779:2002) : : Sammensatt av følgende celler: HI-FLO PL7 50+ 592/592/520-10 :I aggregat kabinett, klipset i separate rammer.60Pa1 stk8 stkVarmegjenvinner, regenerativ: : ENVENTUS AB Fabrikant : Roterende, med renblåsningssektor. Ikke Type1 stkhygroskopisk rotor i delt utførelse for montasje i teknisk romMaterialer Montasje Betegnelse: Aluminiums rotor i stål ramme : : ST1-XL-SV-2340-SD-V1-A1-5I aggregatkabinettDrivmotor, remdrift og styring: Type Betegnelse Merkeeffekt Merkestrøm Motorskive Drivrem: Asynkronmotor med tilhørende styring : MicroMax180 : : : :0,18 1,3kW A v/matespenning 1x230/50SPA-118 Ø-14 9.000 mm1 stk1 stk 1 stkKvalitetssystemRandem & Hübert A/S, Stansevn. 11, 0975 Oslo - Tlf.: 2290.0700 - Fax.: 2290.0710NR.PROSJEKT NR : FDV NORM FOR BYGNINGER NR