Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 2015Tab 9:Omtrentlige filtermediadybder i EnwaMatic® etter påfyllingModelDepth, DEM 825~34 cmEM 1252~33 cmEM 1260~46 cmEM 1665~44 cmEM 1672~47 cmFig 19: Måling av filtermediadybde, D5.3.3Installering av kontrollenhet (EnwaMatic® Automatikk)Kontrollpanelet veier 12 kg. Minimum plass under panelet, for tilkobling av kabler, er 20cm. Minimum plass foran skapet er 70 cm. Døra må kunne åpnes minimum 90 grader.5.3.3.1 VegghengslerFør installering, må vegghengslene festes på kontrollskapet (Fig 20). Fire (4) vegghengsler med forsegling og ekspanderende låsetapp (Fig 21) er inkludert i leveransen fra ENWA (ligger oppbevart i selve skapet ved levering).Fig 20: VegghengslerFig 21: Vegghengslenes ekspanderende låsetapp# 34/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 2015ProsedyreTrinnBeskrivelse1Fjern blendingen fra hengselhullene i hvert hjørne på baksiden av kontroll skapet.2