Title: +135.01=370.002-LC002T_04-SkyStar_UK_cat_99A4790100_Rev_N_02_17_s.pdf
COOLING Entering air temperature: + 27°C d.b., + 19°C w.b. Water temperature:+ 7/12°CHEATING Entering air temperature: + 20°C Water temperature:+ 70/60°CMODEL Inverter Power Speed Air flow Cooling total emission (E) Cooling sensible emission (E) Water flowP Cooling (E)∆ Heating (E) Water flowP Heating (E)∆ Sound power Lw (E) Sound pressure Lp (*) Fan (E) Cooling water content Heating water content DimensionsVdcm3/h kW kW l/h kPa kW l/h kPa dB(A) dB(A) W l l mmSK-ECM 14 SK-ECM 26 SK-ECM 36 SK-ECM 44 SK-ECM 56 1 5 10 1 2 3 1770 310 610 9,87 1,85 3,53 7,4 1,34 2,62 1697 318 608 30,1 4,6 8,4 9,51 2,43 3,06 818 209 263 18 5,7 7,5 57 33 50 48 24 41 108 5 21 1,7 0,51 1 310 2,09 1,49 359 3,5 1,98 170 3,5 33 24 510 3 710 3,93 2,95 676 10,5 3,35 288 9 54 45 3110 3 535 2,77 2,08 476 9,5 3,62 311 11,7 47 38 161 1 360 2,38 1,71 409 4,1 2,2 189 4,5 37 28 75 2 445 2,81 2,04 483 5,7 2,53 217 5,5 43 34 11 1,7 0,5 575 x 575 x 27510 3 880 4,53 3,46 779 13,1 3,79 326 11 60 51 62