Title: KS-Fukt3.pdf
Fortsett med mekanisk uttørking i de områdene som er målt til høyere enn 90 % RF i isolasjonslaget under påstøpen. Øk temperaturen for raskere uttørking og sørg for at tørkeluften presses gjennom det fuktige isolasjonslaget og at luften styres kontrollert til og slippes ut av forborede hull. Utluftshullene må settes ut mot ytterveggene og i korridor. Kontroller at luft slippes ut av hullene.© MYCOTEAM AS | Telefon: 469 75 500 / 469 75 504 | E-post: post@mycoteam.no | www.mycoteam.noPostadresse: Postboks 5 Blindern, 0313 OSLO | Besøksadresse: Børrestuveien 3 | Org.nr.: NO 940351022Dronning Mauds gate 1-3 BREEAM (201910198)Markering av målepunkter© MYCOTEAM AS | Telefon: 469 75 500 / 469 75 504 | E-post: post@mycoteam.no | www.mycoteam.noPostadresse: Postboks 5 Blindern, 0313 OSLO | Besøksadresse: Børrestuveien 3 | Org.nr.: NO 940351022Side 3 av 4Dronning Mauds gate 1-3 BREEAM (201910198)MåleresultatMålepunktTemperaturRelativ luftfuktighet120,3 °C91,0 %218,5 °C93,0 %3