Title: firesafe_akryl_fugemasse_gjennomforinger_5_juli_2016_.pdf
Bakdytt tykkelse ≥ 120 mm Klasse A1 iht. NS-EN 13501-1 (steinull, keramisk 5ull), smeltepunkt ≥ 1000 °C25 Tetthet/densitet på bakdytt≥ 40 kg/m3Detalj E Kabelgjennomføring i mur- og betong- gulv. Tosidig tetting. EI 120Kabelgjennomføring 4Detalj EKABELGJENNOMFØRING4BRANNMOTSTAND (EI)Enkeltkabler Ø 14 ≤ 4 x 10 mm² (H07RN-F 4 G 10 SW eller tilsvarende)EI 120Enkeltkabler Ø 48 ≤ 3 x 150 mm² (N2XSEY eller tilsvarende)EI 120Kabelbunt med 26 stk. kabler ≤ 5 x 1,5 mm² (H07RN-F eller tilsvarende)EI 120Kabelbunt med 20 stk. kabler ≤ 2 x 0,6 mm² (telekommunikasjon, eller tilsvarende)EI 120Kabelbunt Ø ≤ 90 mm med kabler ≤ 3 x 1,5 mm² (NYY-O eller tilsvarende)EI 120Alle kabeltyper: Ø ≤ 21 mm (telekommunikasjon, eller tilsvarende)EI 120Stripset kabelbunt: Ø ≤ 100 mm, bestående av kabler med maks. diameter: Ø 21 mmEI 120Blindplugging av gjennomføring: Ø ≤ 200 mm (maks. tetningsstørrelse 0,03 m²)EI 1205RørgjennomføringDetalj F2