Title: 03 - Døli pleie- og omsorgssenter 18.03.2016.pdf
Det er et basseng til rehabiliteringsformål på bygget. Dette er et lite basseng på omkring 3x6m og 1 m dypt. Luftfuktigheten kontrolleres med en luftavfukter som dumper varmen på utsiden, ikke på den tradisjonelle måten med bassengvannkondensator. Det er trekk over bassenget når det ikke er i bruk. Bassenget har et eget teknisk rom hvor bassengvannet varmes med kolbe. I dette rommet finner en også UV filter for vannbehandling, blandestasjon for klor og utjevningstank. Det er ingen blødevannsgjenvinner på bassenget, men det er ikke opprettet noe tiltak på dette per nå.Det er et vaskeri i kjelleren med 3 vaskemaskiner og 2 tørketromler med avkastluft. Det er ikke opprettet tiltak på dette.2.10 KjølingVentilasjonsaggregatene har kjøling. Det er ikke opprettet noe særskilt tiltak på dette, men tiltaket om driftsoptimalisering tar for seg å forhindre at kjøling og varme ikke foregår samtidig og at sommernattkjøling kan benyttes på noen arealer.