Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Inga reparationer eller ändringar av plattvärmeväxlaren är tillåtna.Det är endast tillåtet att ersätta den kompletta värmeväxlaren med en ny originalvärmeväxlare från tillverkaren. Bytet måste utföras av en kvalificerad tekniker.Bytet av värmeväxlare måste visas i övervaknings- ochunderhållsregister.ÅteranvändningPlattvärmeväxlaren är återvinningsbar till 100 %. Efter användning innehåller den köldmediegas och oljerester.LivstidEnheten är konstruerad för:Långvarig lagring i 15 år med kvävefyllning och med en temperaturskillnad på 20 K per dag. 900 000 till- och frånslagningar (uppstarter) med en maximal skillnad på 6 K mellan de två närliggande punkterna i tuben, baserat på 12 uppstarter per timme i 15 års tid och med en nyttjandegrad på 57 %.19 - DE VIKTIGASTE SYSTEMKOMPONENTERNA OCH DRIFTSDATA19.4 - Elektronisk expansionsventil (EXV)19.7 - Säkerhetsventiler på hög- och lågtryckssidaEXV:n är utrustad med en stegmotor som styrs via SIOB-kort.19.5 - Köldmedium