Title: +038=360.000-OS013T_01-MicroBrann BSS-60 Brannspjeldsentral Micro Matic - Brukermanual.pdf
VIKTIG: Micro Matic tar ikke ansvar for funksjonaliteten til enheter/nettverk hvis en annen kabel enn spesifisert brukes.KommunikasjonModbus RTU (RS-485) eller BACnet MS/TP (RS-485). Fjernstyring via WiFi eller mobilnett (TeamViewer). Tillegg: skytilgang.Tilkobling av moduler Opptil 120 stk. (2 x 60) MicroBrann-BSM enheter kan kobles tilMicroBrann BSS-60. MicroBrann BSS-60 gjenkjenner automatisk tilkoblede MicroBrann BSM enheter (automatisk gjenkjennelse av adressene, med forbehold om riktig adressering via DIP-switch). Adresseringen av MicroBrann BSM enheten må være i stigende rekkefølge.Andre signalerInngang og utgangssignaler I/O tilkoblinger 6 x DO (6 digitale utganger), 6 x DI (6 digitale innganger). Inngang fra brannalarmsentral er inkludert i de 6 digitale inngangene.VIKTIG!