Title: 10 EX Gipsmørtel - Montasjeanvisning.pdf
PE, ABS og SAN+PVC rør ≤ Ø160mm med veggtykkelse 3.0-9.5mm, og ≤ Ø260mm inkl. isolasjon9-50mm tykk gjennom- gående elastomerisk eller fenolisk isolasjonEX Gipsmørtel dybde ≥ 120mmProtecta Rørstruper 10 lag 75mm bred mot underkant dekkeISOLERTE PP RØR BRANNMOTSTAND EI 240 C/C (E 240)Maks utsparing 1200 x 2400mm≥ 120MM DEKKEKONSTRUKSJONERPP rør med veggtykkelse 1.8-9.1mm, ≤ Ø178mm inkl. isolasjon9-50mm tykk gjennom- gående elastomerisk eller fenolisk isolasjonEX Gipsmørtel dybde ≥ 120mmProtecta Rørstruper 6 lag 75mm bred mot underkant dekkePEX RØR-I-RØR SYSEM BRANNMOTSTAND EI 240 C/C (E 240)≥ 100MM DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparing 550 x 1100mmEX Gipsmørtel dybde ≥ 50mm50mm støpeplate av steinull ≥ 150kg/m3PEX rør ≤ Ø25mm