Title: +038=54.000-NI009._13-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet  Pecunia  10 etg. - Slutrrapport.pdf
Dato: Tidsrom:Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest Brann og sikkerhet- Pecunia 10. etg Sluttrapport 02.07.2020Navn Rolf Bauer (RIITB) Kim Larsen ( Ass. PL) Frode Alm (Vent.) Patrick Janson (Elektro)Gjennomføring / Hendelser (scenario) 1. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft 2. Strømbrudd 3. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbruddKontroll før testSystemVed en detektor utløst skal det gå forvarsel slik at personell i bygningen (SMS-varsel) kan iverksettes tiltak/avstenge alarm eller varlse (manuell melder / ringe 110 sentralen. Rømningsdører Dører adgangskontroll Luftbehandling system 360.029 Solavskjerming1. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft Hendelse: System1. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft Hendelse: SystemLøse ut brannalarmBrannalarmanlegg.Utløst brannBranndetektorer FlashUtløst barnnElektriske låste dører til og i rømingsveiUtløst brannDører på holdemagnetUtløst brannLysUtløst brann