Title: firesafe_gpg_hurtigveiledning_2016_no.pdf
Plastrør PE-X vannrør ≤ Ø 32.(15 mm avstand mellom rørene ved flere rør i samme utsparing)2xd ≤ Ø 32100Steinull 150kg/m3 50E 120/ EI 120Plastrør elektro trekkerør. ≤ Ø 32.(15 mm avstand mellom rørene ved flere rør i samme utsparing)2xd ≤ Ø 32100Steinull 150kg/m3 50E 120/ EI 120Kabelhylse sirkulær (20 mm avstand mellom hylsene ved flere hylser i samme utsparing)Ø 30 - Ø 50 - Ø 70100Steinull 100kg/m3 50E 120/ EI 120Kabelhylse rektangulær (20 mm avstand mellom hylsene ved hylser i samme utsparing)65 x 65 - 95 x 95100Steinull 100kg/m3 50E 120/ EI 120PURUS Joti Gulvsluk av plast med avløpsrør av plast. (2 lag FS Wrap LX eller FS Collar på avløpsrør uk dekke)Ø 215150Gipsplate 12,5 mm på undersiden dekkeE 120/ EI 120PURUS Joti Gulvsluk av rustfritt stål med avløps av støpejernØ 200200Gipsplate 12,5 mm på undersiden dekkeE 120/ EI 90PURUS Joti Gulvsluk av støpejern med avløps av støpejernØ 215180Med og uten gipsforskalingE 120/ EI 90