Title: +038=433.002-FS054. Tavlebyggeren Testskjema.pdf
Generelte ] | I I Titrekking av laskeskinner | /| Tiltrekking av effektbrytere |/ | Tiltrekking av skinnepakkero.sy |0 | [Merket bolter etter titreiking | V| Isolert ledninger mot skarpe kanter | \/ | [Funksjonstestet styrestrom/komponenter | o | [Kladdet styrestr.skjema (For internt bruk) | Q| X1Ix2 osv. (Forinterntbru) | \/ | [Komponentmerking ihht skjema (mricrev) | \/ | Avstand mellom kontaktorer | O |=o33B)2N®S>55S===oS=]5=| .ISEKEENENedel kel00\ TNSide 1Ordre nr. : 164903Prosjekt : Dronning Maudsgate 1-3 ﬂ TaVIe byggernTavle :+DM=433.U1.04Verifikasjon av beskyttelsesleders effektivitet:Dette gjgres ved at motstanden mellom beskyttelsesleder og utsatte ledende deler males med instrument som gir en teststrgm pa minimum 10A gjennom en impedans pa 0,10hm Motstanden skal ikke overstige 0,10hmVerifikasjon av beskyttelsesleder Ihht EN 61439:ovedjordJordskinne topp av skapovedjordjordskinner i kabelfeltammeverkjordFEEEE