Title: Brannkonsept, Simployer - Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
4.7 Grunnlaget for brannkonseptet Etterfølgende oppsummerer forhold som har betydning for brannkonseptets utforming. Dette er dimensjoneringsgrunnlaget for brannkonseptet og avgjørende for de branntekniske krav og tiltak som er angitt i kapittel 5. Endringer i forutsetningene kan resultere i nye branntekniske krav og behov for andre tiltak.Forhold Antall tellende etasjer Arealsammenstilling Tiltaksklasse Uavhengig kontroll PersontallBeskrivelse 2 Se kapittel 5.3 for arealsammenstilling. Tiltaksklasse for brannkonseptet i prosjektet settes til 3 jf. Forskrift om Byggesak § 9-4. Det vil være krav om obligatorisk uavhengig kontroll jf. Forskrift om byggesak § 14-2. Det er iht. tegningsunderlag forventet 40 personer i tiltaket basert på antall kontorplasser.Iht. VTEK17 legges 15 m2 gulvareal per person til grunn for dimensjonering av persontall i byggverk med kontorbruk. Tiltaket har areal 460 m2 i 1. etasje og 300 m2 i 2. etasje. Dette gir et totalt persontall på 50 personer fordelt på 1. og 2. etasje.