Title: +135.01=370.002-JP501T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
En av de to pumpene bekreftes som master-pumpe ved å trykke på den røde knappen. På display på masterpumpen vises statusen «MA». Differensialtrykktransmitteren må kobles til på masteren. Målepunktene til differensialtrykktransmitteren på masterpumpen må – i respektivt samlerør – ligge på suge- og trykksiden til dobbelt- pumpeanlegget. Den andre pumpen viser deretter statusen «SL» (= slave). Fra nå av kan alle andre innstillinger på pumpen bare gjøres via master.MERK: Denne prosedyren kan senere startes manuelt ved å velge menyen <5.1.2.0> (informasjon om navigasjon i servicemenyen, se kapittel 8.6.3 «Navigere» på side 27).Anlegget er blitt dimensjonert for et spesielt driftspunkt (fullast- punkt, beregnet maksimalt varmeeffektbehov). Ved oppstart må pumpeeffekten (løftehøyden) stilles inn i forhold til anleggets drifts- punkt.Fabrikkinnstillingen tilsvarer ikke pumpeeffekten som kreves for anlegget. Den beregnes ved hjelp av karakteristikkdiagrammet for den valgte pumpetypen (f.eks. fra datablad).