Title: Nødventilasjon.pdf
1671 - Brandengen skolePlanlagtGjennomført2022-07-26+01=360.003 - Nødventilasjon+01=549.001 - BrannspjeldsentralTest gjennomførtKOMR:Int. kontrakt: HØYEM INTEGRASJON ASInt. ansvarlig: Trond HøyemTestet av: Trond / MarcusFunksjonNødventilasjon skal stenge brannspjeld til rom 122 når det er behov for å ventilere ut CO2 fra rommet.TestprosedyreSjekk at brannspjeldsentral og brannspjeld er i normaldrift. - Sjekk at sensor for nødventilasjon ikke er utløst. - Blås på sensor slik at man får en forhøyet CO2-verdi. - Sjekk at vifte starter. - Sjekk at brannspjeld til rom 122 stenger. - Når ventilasjonen har ventilert ut CO2 sjekkes det at brannspjeldene går tilbake til normaldrift. Kommunikasjon