Title: Slokkesentraler Brannsentral.pdf
Testprosedyre1. Vi sjekker at anlegg er i normal drift og test starter 2. Fjerne en av lederene på batterier og ser etter feil på brannsentral 3. Tester 1 røykdetektor og ser at det skal bli signal til brannsentral og sjekke at brannkontroll ringer 4. Sjekker detektor nr 2 og ser om anlegget løser ut og seirene over dør slår ut 5. Test avsluttet. Kommunikasjon1. Vi sjekker at anlegg er i normal drift og test starter 2. Fjerne en av lederene på batterier og ser etter feil på brannsentral 3. Tester 1 røykdetektor og ser at det skal bli signal til brannsentral og sjekke at brannkontroll ringer 4. Sjekker detektor nr 2 og ser om anlegget løser ut og seirene over dør slår ut 5. Test avsluttet. KommunikasjonI.OTestkommentarFeilsignal ok 1. detektor ok 2. detektor ok gir alarm og nedtelling Signal til brannsentral okAvvikNrAvvikAnsvarligFristOppdatertStatusTest gjennomførtInt. ansvarlig:Kommentar23.06.2022101671 - Brandengen skolePlanlagt2022-06-03Gjennomført2022-06-08