Title: 2-262-18 av 19 Super UV sluk_PDB.pdf
Monter forlengelsesrøret på sluket før montering i tak. Bruk hamp!Monter forlengelsesrøret på sluket før montering i tak. Bruk hamp!VEDLIKEHOLD Takslukene kontrolleres minst to ganger pr. år, vår og høst. Løvsilen trekkes opp og renses, likeledes luftlåsen og eventuell motstandsbrikke etter at de to hettemutterne er fjernet. NB! Rør ikke sekskant-mutterne. Eventuelle urenheter i bunnen av sluket og i utløpet kan nå tas opp, og eventuell spyling eller staking av utløpsrøret kan gjøres samtidig. Husk å sette alt tilbake på plass igjen etter at vedlikeholdsarbeidet er utført.Bruk isolasjonsskål på taksluk for å sikre mot kondens. Forlengelsesrør isoleres med 9 mm diff.tett. ● Rørene skal legges horisontalt, unngå motfall. ● Alle avgreninger bør gjøres med 45° grenrør – retnings-Bruk isolasjonsskål på taksluk for å sikre mot kondens. Forlengelsesrør isoleres med 9 mm diff.tett. ● Rørene skal legges horisontalt, unngå motfall. ● Alle avgreninger bør gjøres med 45° grenrør – retnings-