Title: 31 OSO bereder Maxi Standard MS.pdf.pdf
R ESE M 2 RESETTL1L213R ESE M 2 RESETT242424111THERM-O-DISCTHERM-O-DISCTHERM-O-DISC2221L1L2 L3El-kobling, skjematisk 3x5 kW - 3x400V m/null-lederL311124. IGANGSETTELSE FØRSTE GANG4.1 Fylling av vann Sjekk først at alle røranslutninger er korrekt utført. Fyll deretter tanken iht. de behov/krav som stilles av anlegget. Sørg for at tanken luftes under opp- fylling slik at luftlommer unngås.4.2 Påsettelse av strøm Når bereder er fylt med vann kan strøm påsettes. A) Slå på bryter/sikring.4.3 Kontrollpunkter A) Sjekk at alle rørkoblinger til/fra produktet ertette og ikke lekker.B) Sjekk at strømtilførsel til produktet ikke eri fare for å bli utsatt for mekanisk, termisk eller kjemisk påvirkning.C) Sjekk at evt. overløpsrør fra PT sikkerhetsven- til er uavstengbart og brutt, samt ligger frost- fritt m/ fall til sluk.D) Sjekk at produktet står stabilt i lodd og i vater.