Title: DM1-3. 360.013 (6 etg) R&H - Målerapport rev.2.pdf
MÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01Blankett nr.: 68-091Dronning Mauds gt 1-3 360.013ANLEGG : SYSTEM : TILLUFT TILLUFT ROM NR.AVTREKK Avvik Prosjek Målt m3/h m3/h 101 100 51 50 101 100 101 100 100 100Prosjektert Målt m3/hm3/h%6-407 Wc BK 6-408 HcWc 6-411 Wc 6-412 Wc 6-020 6-123-1 6-021 6-030 6-130 6-123-3 6-122 6-121 6-120 Gard/Forrom 6-123-2190 880 430 400 800 880 230 230 200 450 880191 871 435 414 806 868 227 220 205 448 8751 -1 1 3 1 -1 -1 -4 2 0 -1Dato : Ref. :Avvik %1 2 1 1 015.12.2020 Harald Jensrud ANMERKNINGOk. Målt på nytt 13.03.22Felles Felles3 920 1 2003 950 1 1801 -2Total5 5705 56005 5705 5840KVALITETSHÅNDBOK Randem Hübert A/S - Stansevn. 11, 0975 OSLO - Telefon: 22 90 07 00 - Telefax: 22 90 07 10 E-mail: service@hybra.no