Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Luftkjøler vann Periodisk drift pumpe 1 Periodisk drift pumpe 2 Periodisk ventildrift Periodisk driftsintervall Periodisk driftstid Alarminngang 1, funksjonAlarminngang 2, funksjonOn/Off On/Off On/Off 0-168 h 0-60 min Ikke aktiv/Alarm ved åpen kontakt/ Alarm ved lukket kontakt/Kontaktor- funksjon Ikke aktiv/Alarm ved åpen kontakt/ Alarm ved lukket kontakt/Kontaktor- funksjonOn On On 24 h 3 min Ikke aktivIkke aktiv4.12.6 COOL DX COOL DX – Økonomi (uten varmeveksler) Benyttes når COOL DX kjølemaskin er tilkoblet. Begge aggregatets kjølereleer arbeider parallelt med respektive relé på IQlogic+-modulen i COOL DX-maskinen.COOL DXCOOL DX - Komfort Benyttes når COOL DX kjølemaskin er tilkoblet. Varme- veksleren i aggregatet arbeider i sekvens med kjøleaggre- gat for å utjevne tilluftens temperatur.COOL DX Top Benyttes når COOL DX Top kjølemaskin er tilkoblet. Begge aggregatets kjølereleer arbeider parallelt med respektive relé på IQlogic+-modulen i COOL DX-maskinen.Innstillinger:VerdiCOOL DX