Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Reflektans 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 20.0 % 80.0 %Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANSide 85/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202211.503 Magasin1.2 Sammendrag, 1.503 Magasin1.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1012345678 x [m]300350400450500Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 3.44 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (50.32 m²)36856.00 lm 376.0 W 7.47 W/m² (1.71 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 436 lx 333 lx 0.76 0.64 0.75 mHovedoverflater m 1.10 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg) m 1.5 (Vegg) m 1.6 (Vegg) m 1.7 (Vegg) m 1.8 (Vegg)Em 96 lx 191 lx 256 lx 224 lx 362 lx 319 lx 323 lx 253 lx 238 lxUo 0.89 0.71 0.56 0.76 0.41 0.50 0.53 0.52 0.56