Title: Lockzone Ceiling Ventil Swegon - Inreguleringsguide.pdf
Spalt - 30 mm80-1001003,1100-1251253,8125-1601606,9160-20020010,8200-25025014,9250-315 Antal mätslangar: 1 Slangfärg: Transparent31522,88InnehållLuftdon med anslutningslåda ALSCKDALSdCKDa – tilluftStorlekStorlekDiffuseradKoncentrerad160-20020013,912,6200-25025022,821,1250-31531534,732,3315-40040055,852,9Antal mätslangar: 1 Slangfärg: RödCKPALSdCKPa – tilluft 360°StorlekStorlekSpalt – 20 mmSpalt – 30 mmSpalt – 40 mm80-1001003,86,8–100-1251259,910,1–125-160160–16,216,5160-200200–27,327,9200-250250–39,842,2250-315315–60,668,7Antal mätslangar: 1 Slangfärg: Röd9Luftdon med anslutningslåda ALSCOLIBRI Ceiling – Cirkulärt dysmönsterALSdCOLIBRI CCb – tilluftStorlekStorlekStandardLågt utförandeSlangfärg