Title: Funksjonsbeskrivelse Varmeanlegg Døli - V.2017.08.04.pdf
Varmepumpen regulerer effekten etter innstilt turvannstemperatur ut kondensator. Turvannsføler varmeanlegg etter kjeler er referansen for regulering av spisslastbehov. 5 punkts utekompensert fyringskurve settes ned mot minimumsbehovet. Når varmepumpen av ulike årsaker ikke leverer over minimumskurvens grenseverdi beregnes avviket mellom setpunkt og faktisk erverdi turvann. Ved lite avvik blir tidsforsinkelsen lengre enn ved større avvik. En adaptiv timer som tilpasser seg automatisk og tillater lange perioder med lite avvik som kan være forbigående for å optimalisere driften med Varmepumpe som første prioritet. Status på spisslast ses på pådrags prosent for spisslast. Kobler inn startpeker for regulator elkjele over 95% og kobler ut på 55% Elkjelen regulerer etter innstilte verdier på fempunktskurven for antatt minimums turvannstemperatur. Børverdi på el.kjelen er i praksis en maksverdi som må settes hensiktsmessig etter erfaring. 70-75° Oljekelen er kun backup og brukes manuelt lokalt.