Title: +038=453.004-LZ001._03-Installasjonsveiledning Varmematter Devi.pdf
Asetage küttematt selliselt, et see oleks takistustest vähemalt poolel loogetevahe- lisel kaugusel.Küttematt peab alati olema heas kontaktis küttejaoturiga (nt betoon).Küttematt peab alati olema heas kontaktis küttejaoturiga (nt betoon).Rullige küttematid alati nii lahti, et kütte- kaablid oleks üleval.Rullige küttematid alati nii lahti, et kütte- kaablid oleks üleval.Veenduge, et küttematis ei tekiks paigal- dades kortse.Veenduge, et küttematis ei tekiks paigal- dades kortse.Kui paigaldis vajab täiendavat kinnitamist, võib kasutada kuumliimi, kahepoolset teipi või plaatimissegu.Kui küttematt jõuab ala servani, lõigake mativõrk lahti ja pöörake matt õigesse suunda enne selle tagasi kerimist. Ärge lõigake küttekaablit.Küttematti ja eriti ühendust tuleb kaitsta mehaanilise koormuse ja pinge eest.Küttematti ja eriti ühendust tuleb kaitsta mehaanilise koormuse ja pinge eest.Vee sissevoolu vältimiseks peab paigaldaja kaitstuma külma pliidi vaba otsa.