Title: 4. Leieavtaler.pdf
Ved dimensjonering av kj0lebatterier, t0rrkj0lere, kj0lemaskin mv mli det tas hensyn ti] plasseringen av disse og luftinntak mv. Dvs eventuelle heyere temperatur pli inntaksluft enn ovennevnte max. temperatur p.g.a. vannt tak, solbelastning mv skat medtas i utleier utregning.Vinter:Som dimensjonerende utetilstand om vinteren ska] det regnes 3 pAf0lgende d0gn med skyfri himmel og med minimumstemperatur (OUT) og vindstyrke iht Hlindbok 33, VVS-tekniske klimadata for Norge.0vrige ytre belastninger i form av solinnstraling etc beregnes av utleier iht lokalenes utfonning og plassering. Der forutsettes levert og installert utvendig solavskjenning (eller i glasset) p4 alle solbelastede fasader. Eksteme belastninger legges tilde angitte interne belastninger ved dimensjonering, slik at de angitte krav ti! inneklima overholdes.Tabell l. Krav til inneklima.ROM / FunksjonOperativ temperaturLufthastighetFriskluft Lydtrykkni Forurensningmen11:devAs- konsentrasfonSommerVinterNatt