Title: +038=360.001-#####._05-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Installasjons- og vedlikeholdsanvisning.pdf
Her behandles tilkobling av RX/HC. For tilkobling av GOLD-aggregatet, se installasjonsanvisning GOLD.Størrelse 011-020Demonter tilkoblingsdeksel til RX/HC.Innkommende kraftmating kobles til på sikkerhetsbryte- ren, se skisse.5-ledersystem, 400 V ±10%. Se også avsnitt 10 Tekniske data.Mulige plasseringer avtilkoblingsdeksel RX/HCDemonter tilkoblings-deksel til RX/HCInnkommende kraftmatingkobles til på sikkerhetsbryterenwww.swegon.com11Størrelse 025-080Åpne inspeksjonsdør foran strømskapet.Mulige plasseringer avsikkerhetsbryter RX/HCÅpne lokket på strømskapet.Ved strømskap i øvre plan trekkes innkommende kabel for kraftmating gjennom kabelgjennomføring på øvre dekkpanel og videre inn til sikkerhetsbryterens blokk i strømskapet./HC