Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
Forskjellige anvendelser av rør kan føre til behov for ulike krav med hensyn til rørendekonfigurasjonene i en test. I en brannsituasjon vil forholdene som røret og branntettingssystemet utsettes for, være avhengig av om den ene eller begge ender av røret er tettet. Trykkforholdene og strømmen av varme gasser vil være forskjellig i et rør som er ventilert til atmosfæren i forhold til et rør som er lukket.Det er viktig å sikre at branntettingen har blitt testet med hensiktsmessige betingelser for rørendene. Tabell 1 viser noen eksempler på anvendelse hvor betingelsene for rørendene er definert. I tilfeller der eksisterer nasjonale forskrifter som er i strid med innholdet i tabell 1, bør forskriftene følges. Ikke alle anvendelser er definert. En vurdering av om et system er under trykk, ventilert eller uventilerte vil bestemme betingelsene for rørendene. Når man skal avgjøre hvilke betingelser for rørendene som skal testes, er det hensiktsmessig å vurdere den tiltenkte anvendelsen av rørene.