Title: +038=360.000-SF020T_01-KSO Avtrekksventil Ventilstål - Produktark.pdf
Luftflöde Totalt tryckfall Ljudtrycksnivå med 4 dB rumsdämpning (10 m2 rumsabsorptionsarea) Ljudtrycksnivå Ljuddämpning KorrektionLp10ALWok ΔL Kokl/s, m3/h PadB(A)dB dB dBFläktGroup4876 SE 2018.03.194 (7)Ljuddämpning ΔLKSO KSOS100 125 150/ 160 200 Tol.±63 23 211917 6125 19 161415 3Ljuddämpning ΔL Oktavband, medelfrekvens, Hz250 14 12500 1000 2000 4000 8000 14 13 13 1112 117 68 6101010106612 212 213 211 28 27 3KSOV + DBLLjuddämpning ΔL Oktavband, medelfrekvens, Hz100 125 160 200 Tol.±63 22 21 19 16 6125 19 18 16 14 3250 15 14 13 12 2500 1000 2000 4000 8000 16 14 18 15 24 15 22 18 2 213 16 19 22 216 18 21 21 215 18 17 16 3KSOVLjuddämpning ΔL Oktavband, medelfrekvens, Hz100 125 150/ 160 200 Tol.±63 22 201914 6125 18 161412 3250 14 121110 2500 1000 2000 4000 8000 12 14 9 1313 125 68 81213126813 214 212 28 29 3