Title: +038=433.002-FS003. TavlebyggerenTestskjema.pdf
U3 olsagt med flenser, j.f.panel,skjstelasker..=[ | || | [V | [\ | [V | | © | [\ | [/ | | V| [Avstand mellom kontaktorer | \/ | Riktig antall klemmer inntakskabler? | V' | Riktig antall jordklemmer/ riklig storrelse |\ /| " | (V| [ o |akk, darer, hengsler OK?Programmert evt instrumenter mTatt bilderRengjering av tavle mL TR TSr effektbryterSide 1Ordre nr. : 1649027W T L) TaviebyggernTavle :+DM3.E4=433.11.03Verifikasjon av beskyttelsesleders effektivitet:Dette gjgres ved at motstanden mellom beskyttelsesleder og utsatte ledende deler males med instrument som gir en teststrgm p& minimum 10A gjennom en impedans pa 0,1ohm Motstanden skal ikke overstige 0,10hmVerifikasjon av beskyttelsesleder lhht EN 61439:Hgyspenningsprgving:Utfgres pa all hovedstrgm med alle vern pa.All styrestrgm, overspenningsvern, instrumentering og kWh-malere ma veere avslatt eller frakoblet fgr test!