Title: Protokoll avtrekk 360.003.pdf
Min. = 30 % av maksMin. = 30 % av maksK faktor08.07.2022 050083 20 V 360 20 001/002 NHM/MH/LAOANMERKNINGER:+71177=360.003-SK503+71177=360.003-SQ501+71177=360.003-SQ502+71177=360.003-SQ503+71177=360.003-SK502+71177=360.003-SQ505+71177=360.003-SK501+71177=360.003-SQ504AVTREKKSLUFTMÅLEPROTOKOLLANLEGG: SYSTEM: PLAN:RAVINEN KULTUR OG FAMILIESENTER 360.003 3.etg.DATO: TEGN. NR.: SIGNATUR:STRENG NR.:ROM NR.:ROM TYPEKANAL MAKS.: MÅLT: AVVIK MIN. (m3/h) DIM.:(m3/h)(m3/h)(%)3A.303.0453.0433.04?3.0393.0373.0353.033?3.029?3.0193.021a3.023a3.025LAGER LEGEP.WC LEGELEGEKONTORWCPERSONALROMSKADESTUEEKGLABTLF.?HCWC/GARD.BKDUSJHCWC125 125 125 125 200 160 125 160 125 125 125 125 125 125 16040 75 130 50 390 170 90 220 80 110 100 75 100 75 22540 76 131 50 400 173 92 221 80 114 103 77 101 75 2300 % 1 % 1 % 0 % 3 % 2 % 2 % 0 % 0 % 4 % 3 % 3 % 1 % 0 % 2 %40 75 130 50 390 170 90 220 80 110 100 75 100 75 2253.022?