Title: +038=360.000-FA041._06-UV-Turbo Kjøkkenhette Jeven - Drift og vedlikeholdsmanual.pdf
5 Koppla från motor med snabbkopplingen.6 Demontera motorns fästengenom att lossa de 3 skruvarna i filterhuset.7 Återmontera motor ochfortsätt med steg 6 - 8 på sidan 6.Rätt till ändringar förbehållesDrift- skötsel och injustering8INJUSTERINGPLACERING AV MÄTUTTAG OCH MÄRKNING MED K-FAKTORERMärklapp K-faktor frånluftMärklapp K-faktor tilluftMätuttag frånluftMätuttag tilluftRätt till ändringar förbehållesDrift- skötsel och injustering9INJUSTERINGFRÅNLUFTTurboSwing skall vara i drift vid mätning. Mät trycket i mätuttaget på uppsamlingsbaljan. Räkna ut aktuellt flöde med data och formel från tabell eller hämta data från diagram. ∆Pm(Pa) Tryckfall uppmätt i mätuttaget.TurboSwingK-faktor TurboSwing / UV-TurboSwing1210K1 (m3/h) = 218K2 (l/s) = 60,58Q = Kx Pm Pm = (Q/K)2 Pa7 6) a P(5m P43225 30 40 50 60 80 100 120 160 200 240 320l/s100200300500 70010003m /hPmInjusteringsspjällUV ljus-armatur