Title: Firesafe fugemasse EX montasjeanvisning.pdf
GJENNOMFQ@RING MED KABEL | DEKKE AV BETONG OG VEGG AV GIPS/BETONG/LETTBETONGKabel i bunt mindre eller lik 36 stk @15mm (5x2,5mm? )/ Bunt mindre eller lik @100mm.Vegg:Fugedybde 20mm tosidig vegg.Fugebredde 1025mm.Det bor tettes mellom kablene i bunt med fugemasse for kaldroyk.si Mellomlegg av steinull.Betongdekke:Fugedybde 20mm ensidigFugebredde 1025mm.Vegg av gips med tykkelse sterre eller lik 100mm. Brannmotstand 60 minutter. Vegg av gips betong med tykkelse storre eller lik 120mm. Brannmotstand 120 minutter.Betongdekke med tykkelse storreeller lik 150mm. Brannmotstand 120 minutterKabelgjennomfgringer tettet med GPGmasseVed tetting av kabelgjennomforing med fylningsgrad starre en 50% kan kablermed diameter inntil @15mm samles i bunter med diameter opptil @100mm (ca36 stk kabler). Det fuges da ru med fugebreddendt buntene med Firesafe EX i 20mm dybde og10-15mm. Avstanden mellom buntene i GPG tettingen ma veere starre eller likbuntens halve diameter.