Title: +038=453.004-LZ001._03-Installasjonsveiledning Varmematter Devi.pdf
Keskin aletler, kürek, kova gibi gereçlerle ince şilteye hasar vermemeye dikkat edin.Keskin aletler, kürek, kova gibi gereçlerle ince şilteye hasar vermemeye dikkat edin.Isıtma kabloları arasındaki minimum mesafe; ısıtma kablosu ve iletken parça- lar; ısıtma kablosu ve sıcak su boruları, bacalar gibi diğer ısıtma kaynakları ile mesafe en az 50 mm olmalıdır.Isıtma kabloları arasındaki minimum mesafe; ısıtma kablosu ve iletken parça- lar; ısıtma kablosu ve sıcak su boruları, bacalar gibi diğer ısıtma kaynakları ile mesafe en az 50 mm olmalıdır.Isıtma kablolarına temas olmamalı ya da kendileri yahut diğer ısıtma kabloları ile kesişmemelidirler.Isıtma kablosu bükme çapı, kablo çapı- nın en az 6 katı olmalıdır.Isıtma kablosu bükme çapı, kablo çapı- nın en az 6 katı olmalıdır.İnce şilteler, düzensiz yüzeylerde mon- tajlanmamalıdır.İnce şilteler, düzensiz yüzeylerde mon- tajlanmamalıdır.Döşeme altı yapısı montajdan sonra bağın- tılı hareketten kaçınmak için sabitlenmelidir.