Title: 10 Enea ED100 ED200 ED300  detektorer DB.pdf.pdf
ED100 OPTISK ADRESSERBAR DETEKTOR Optisk detektor med et referansekammer, detektoren er basert på lysrefleksjon (Tyndal effect). Lys blir reflektert fra en lysdiode til en mottaker inne i detektoren. Når mottakeren får lys tilsvarende sitt innstilte nivå vil detektoren gi alarm. Følsomheten til detektoren kan justeres fra brannsentralen eller ved å bruke et spesialverktøy for ENEA/IRIS detektorer. Detektoren har 4 nivåinnstillinger 0,08, 0,10, 0,12 (normal innstilling) og 0,15 db/m.ED200 VARMEDETEKTOR Varmedetektor med temeratursensor som detekterer temperaturstiging i forhold til valgt/programmert innstilling på detektoren. Det betyr at en detektor kan benyttes i flere klasser (nivåer). Dermed kan samme detektor tilpasses behovet/omgivelsene.