Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Bygningskonstruksjoner: Passive tiltak som branncellebegrensende konstruksjoner har pålitelighet som varierer fra 65 til 80 % [23]. Forutsettes det optimal utførelse, også i forbindelse med senere inngrep i bygningen, antas en pålitelighet på 80 % (påliteligheten for at selvlukkende brannklassifiserte dører fungerer).Branncellebegrensende skiller har en relativt dårlig pålitelighet. Hvis vi antar at alle kanal- og kabel- gjennomføringer er 100 % i orden og at det kun er svakhet ved at dører kan være åpne, settes påliteligheten til branncellene til 80 %. Dette gir analysemessig fordel til VTEK-løsning da det erfarings- messig ofte avdekkes mangelfullt tettede gjennomføringer i bygg.Pålitelighet bygningskonstruksjoner: 80 %Brannkonsept REV_C: 03.11.2016, Rev C 25.10.2016Bromstadveien 59, Trondheim kommuneAJEH p:\166\15466001 bromstadveien 59\08 rapporter\rapporter\15466001_bromstadveien 59_pro-rapport_rev c_25.20.2016_x.docx3.3Fravik 1: Brannklasse