Title: DM1-3-HEA-8_1-D-Dokumentasjon_luftmengder.pdf
T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimerichsen-horgen.noE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerKlimatabell Etterfølgende klimatabell angir minimum-, normal- og maksimumsverdier som anleggene skal oppfylle. Klimakravene skal overholdes både sommer og vinter selv uten at de oppgitte interne belastninger er tilstede.Operativ temperaturFriskluftmengde min.LydnivåLufthastighetpr. m² ellerRomtypeSommerVinterpr. person /enh.Anm.Min Maks Natt min Min Maks 20 °C25 °C2)[°C][°C][°C][°C][°C]Maks [m/s]Maks [m/s][m³/h]Maks [dB(A)]Kontor21261820240,150,2010 pr. m²351)Stillerom21261820240,150,2010 pr. m²301)Kontorlandskap/Gruppeområde 21261820240,150,2012 pr. m²351)Møterom21261820240,150,2020 pr. m²351),8)Butikklokaler/næring21261820240,150,2012 pr. m²351),6)Spiserom21261820240,150,20