Title: +175=552.001_OA001_5D Dokumentasjon 552 Utstyret for fellesantenne.Beskrivelse.pdf
2.3.2 Beregnede nivåer : Nivåer ut fra forsterkerne Standard: 102 - 108 dB¡rV ( se spesifikasjon)beregnet gir dette for forsterker alene: CTBA : 67 ,8 dB - C/N min : 61,3 dB o Bedre enn krav/anbefalingerberegnet gir dette for forsterker alene: CTBA : 67 ,8 dB - C/N min : 61,3 dB o Bedre enn krav/anbefalingermerk at dette gir 98.5 - 104 dBuV på hver av utgangene fordi disse er splittet i to like nivåer. Husk at det er dette som er aktuelt utnivå2.3.3 Beregnet isolasjon mellom to vilkårlige veggkontakter:Jfr data i "Benyttet utstyr" tattfra datalister fra produsent/leverandør (Cablecom).Mellom to vilkarlige kontakter:KonfigMed 4 veis Med GHS 8 under 550 MHz Med GHS 8 under 550 MHzDemp veggkontakt 16 dB (2x8) 16 dB (2x8)16 dB (2x8)Isolasjon utganger (min) 37 dB (min) 35 dB27 dBSUM eks kabeldemp. 53 dB 51 dB43 dBKrav - under/ over 300 MHz. >42d8 >42dB> 36 dB under 300 MHzMerk: Alle krav er overholdt med god margin.