Title: 5177454 Smestad Skole - Fraviksdokumentasjon Z04.pdf
Samlet sett vurderes prosjektert løsning å gi minst like god materiell sikkerhet som sammenlignbare ytelsesnivåer iht praksepterte ytelser i VTEK.4.5KONKLUSJONDet konkluderes med at funksjonskravet gitt i §11-7 fø ledd er ivaretatt ved prosjektert løsning.x:\nor\oppdrag\sandvika\517\74\5177454\4 resultatdokumenter\41 rapporter\2019-02-28 til ukpr\5177454 smestad skole - fraviksdokumentasjon z04.docx2019-02-28 | Side 14 av 22Dokumentasjon av fravik | Smestad SkoleOppdragsnr.: 5177454 Dokument nr.: F-002 Revisjon: Z045 Fravik 3: Dører fra brannceller reduseres tilrøykskiller.5.1IDENTIFISERING AV FRAVIKPreaksepterte ytelser til §11-8 andre ledd angir at dører fra branncelle til korridor skal tilfredsstille EI30Sa.I dette tiltaket reduseres kravet til dører fra branncelle til fluktvei til røykskiller – E30Sa.5.2KORRESPONDERENDE FORSKRIFTSKRAV