Title: 360.023 Swegon Gold RXF-12 +- 3.000 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.023 GOLD RXF-12 +/- 3.000 m³/h - 100% samtidighetDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534704GOLD F RX Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende dataAggregatstørrelse012Lufttetthet1,200kg/m³Tilluftsmengde3 000 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal0PaTilluftskanal300PaAvtrekksluftmengde3 000 m³/hStatisk trykkfallAvtrekkskanal300PaAvkastkanal0PaKlimatdataOslo, NorwayDimensjonerende utetemperatur, sommer26,0°CDimensjonerende luftfuktighet, sommer50 %Laveste dimensjonerande uteluftstemperatur20,0°CDimensjonerende luftfuktighet, vinter85 %Tilluftstemperatur, sommer26,9°CTilluftstemperatur, vinter20,0°CNøkkeldataSFPvRene filtre1,93kW/(m³/s)Tilluftens tørre temperaturvirkningsgrad84,9 %Eurovent energieffektivitetsklasseA+2016Kontroll mot kommisjonens forordning (EU) nr 1253/2014