Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
Die Rohrleitungen müssen flexibel genug sein, um die Übertragung von Vibrationen zu verhindern.Die Rohrleitungen müssen flexibel genug sein, um die Übertragung von Vibrationen zu verhindern.Mitunter empfiehlt es sich, den Verflüssigungssatz von den Stellfüßen zu trennen und die Stellfüße vom Boden zu demontieren. Auch können Puffer aus absorbierendem Material oder Schwingungsdämpfer (nicht im Lieferumfang enthalten) eingesetzt werden. In diesen Fällen sollten die Empfehlungen des Herstellers hinsichtlich Auswahl und Montage des Verflüssigungssatzes eingehalten werden. Die Auswahl der Schwingungsdämpfer unterliegt nicht der Verantwortung von TECUMSEH.■ 3.5. Befestigung Der Verflüssigungssatz muss waagerecht befestigt werden. Die Befestigung der Stellfüße muss gemäß der Bodenbe- schaffenheit erfolgen. (Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.) - Montage auf dem Bodeninstalliert und3 - MONTAGE