Title: Lysberegninger - SG_Rev.050221.pdf
SG Armaturen ASRelux1Side 26/29Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: Bøifot hovedavdeling : : : 05.02.202112Kontor 8,1m212.1 Sammendrag, Kontor 8,1m212.1.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 182SG Bestillingsnr. Armaturnavn: 5046212154 : Sense Opalprism 600x600 White 3000lm 26W LED 3000K Ra>80 (700mA)Bestykning: 1 x LED Strip 3300lm 3000K 26 W / 3300 lmSG Armaturen ASRelux1Side 27/29Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: Bøifot hovedavdeling : : : 05.02.202113Kontor13.1 Sammendrag, Kontor13.1.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50x [m]Grenselinje ved 750 lx500750Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 2.50 m 0.80Total lysfluks for alle lyskilder Totaleffekt Totaleffekt per areal (11.06 m²)9900.00 lm 78.0 W 7.05 W/m² (1.04 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (2.2H 3.1H) Posisjon