Title: 2020 - Rapport utkall, Kone.pdf
Rapport - Utkall Status Lukket Ordrenummer10127640Kundens ordrenummerPO01632Innringer NavnANDRE CONCALVESStedVaxa Drift ASAnleggstypeHeisHeis-IDHEIS 1NIREG-nummer6021967689Heisnummer43376709AdressePhilip Pedersens vei 20Postnr / Sted1366 LysakerFeilbeskrivelseSette igang venstre heis som har vært avstengtMontørIoannis KONTOURISTilstand ved ankomstGår ikke - Ved etasje - dør lukketTilstand ved avreiseAnlegget OK. Tilbake til normal driftÅrsakTeknisk feilUtførtByttetJobb beskrivelseheisen stod i øverste etasje, feilsøking, byttet 2 batterier til nødkjøring, etter det heisen gikk, heisen fusket, feilsøking på nytt, tilkalte hjelp, feil kobling i koblingsboksen på stol-tak. prøvekjørt heisenAnkommet27/10/2020 08:00Kommentar til kundenDeler benyttet1 Alarmbatteri 7ah. np 7-12 art.3022