Title: +175=443.001_UN001_443 Utstyr for nødlys.Produktinformasjon.pdf
Armaturen er konstruert slik at de selv fo¡etar test hver uke, de lader da ut batteri med 25%, tester lyskilde. Kravet er at denne testen foretas minst 1 gang p.r. måned. Hver 3. måned foretar armaturene automatisk test på at batteriet holder k¡avet på 1 eller 3 timer. I standardene er kravene at denne testen foretas minst I gang p.r. år. Dersom det under noen av disse testene oppdages ar¡vik i armaturene rapporteres dette til sentralenheten. Altså ingen meldinger - ingen feil. .Testkravene er beskrevet i EN50172 og NS-EN 1838.Nettverk ved bronnStond olone