Title: IK-rapport Elektro 2018 - Økernveien 94 - NAV.pdf
Kategori Registreringsdato17.11.2018 19.05.2019 Anbefalt fristKurs Q24 el. bil lader Avvik nr 005 433.01 Mindre viktig avvik, overvåkes, ny kontroll avtales. Kontaktsvikt L1. Kabler re-termineres med riktig moment. Avvikskode: Anlegget var slik planlagt og/eller utført at det medførte risiko for strømgjennomgang, høye temperaturer, avbrudd eller andre skadelige påvirkninger, jmfr. §18 Avvikskode: PLSM C16/2 EatonKurs Q24 el. bil laderType utstyr Utstyr Nominell last Faktisk last Målt last L1 / L2 / L3 / N.9,8A/9,8A Referansetemp. Makstemp. Differansetemp.PLSM C16/2 Eaton33,6 °C 35,6 °C 2°CInternkontroll elektro5. TermograferingsavvikØkernveien 94 - NAVSønnico ASStian Danielssen18.11.2018Avvik1Kategori Registreringsdato17.11.2018 19.05.2019 Anbefalt frist