Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
Messa in servizio Se il precarico applicato in fabbrica non corrisponde a quello calcolato per l’impianto, bisognerà correggerlo. La sezione del vaso di espansione destinata all’acqua dev’essere vuota. Rimuovere il cappuccio della valvola (F) e regolare il precarico. Rimontare quindi il cappuccio della valvola (F). Ordine della messa in servizio: 1. Aprire gli spurghi (fig. 6, fig. 7). 2. Riempire lentamente l’impianto fino a che la pressione di riempi- mento nel vaso di espansione non supera di 0,2 bar il precarico. Disaerare il circuito durante il riempimento (fig. 8). 3. Spurgare il tubo diretto al vaso di espansione (fig. 8). 4. Chiudere gli spurghi (fig. 9). 5. Far funzionare l’impianto alla temperatura massima per mezzagiornata e spurgarlo regolarmente.