Title: 10 FR Trekker'n - Montasjeanvisning.pdf
Plastrør ≤ Ø32mm i bunt; tom eller med Kabler ≤ Ø21mm i bunterTOM - BRANNMOTSTAND EI 90 (E 90)≥ 100MM MASSIVTRE VEGGMaks utsparing Ø 180mmSteinull bakdytt dybde ≥ 25mm på begge siderFR Trekker‘n Diameter ≤ 110mm Lengde ≥ 250mmProtecta FR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderKABLER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 90)≥ 100MM MASSIVTRE VEGGMaks utsparing Ø 180mmSteinull bakdytt dybde ≥ 25mm på begge siderFR Trekker‘n Diameter ≤ 110mm Lengde ≥ 250mmProtecta FR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderKabler ≤ Ø80mm i bunt ≤ Ø100mmSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skade