Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
34:1 EKSTERN STYRING, I/O-MODUL NR. 3 KOMMUNIKASJONS-B03)10 s1FEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med I/O-modul nr. 3 for ekstern styring.34:2 EKSTERN STYRING, I/O-MODUL NR. 6 KOMMUNIKASJONS-B03)10 s1FEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med I/O-modul nr. 6 for ekstern styring.Alarmgruppe 35: Boosterventil35:1 BOOSTER-VENTIL, I/O-MODUL NR. 8 KOMMUNIKASJONS-B03)10 s1FEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med I/O-modul nr. 8 for Booster-ventil.Alarmgruppe 36: Ekstern kommunikasjon, I/O-moduler36:1 EKSTERN KOMMUNIKASJON, I/O-MODUL NR. A KOMMUNI-B03)10 s1KASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med I/O-modul nr. A.36:2 EKSTERN KOMMUNIKASJON, I/O-MODUL NR. A TEMPERA-B03)3 s1TURGIVER NR. 1 DEFEKT I/O-modul A, temperaturgiver 1, er defekt eller ikke tilkoblet.36:3 EKSTERN KOMMUNIKASJON, I/O-MODUL NR. A TEMPERA-B03)3 s1