Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
KOMPOSITT GEBERIT SILENT-PP RØR BRANNMOTSTAND EI 120Maks utsparing 1100mm x 1100mm (mellom vegg og dekke 550mm høyde x 1100mm bredde med innfestning på 3 sider)2 lag 50mm FR Brannplate 1-S monteres med 50mm overmål på begge sider. Kantene males med FR Dekkmaling≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERGjennomføringProtecta Rørstruper på begge siderØ 32mm Geberit Silent-PP rør Ø 40mm Geberit Silent-PP rør Ø 50mm Geberit Silent-PP rør Ø 75mm Geberit Silent-PP rør Ø 90mm Geberit Silent-PP rør Ø 110mm Geberit Silent-PP rørFR Rørstruper 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag)Brannmotstand EI 120 U/U (E 120 U/U) EI 120 U/U (E 120 U/U) EI 120 U/U (E 120 U/U) EI 120 U/C (E 120 U/C) EI 120 U/C (E 120 U/C) EI 120 U/C (E 120 U/C)Alle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderKompositt- rør