Title: Premissrapport bygningsfysikk.pdf
I dette kapittelet gis det anbefalinger spesifikt for dette prosjektet.4.1Varme isolering og tetthetTabell 1: U-verdier og isolasjonstykkelser som er forutsatt i energisimuleringene.Konstruksjon Yttervegg- over terreng-skole Yttervegg- over terreng-gymsal Yttervegg mot terreng i U2 Yttervegg mot det fri i U2 Tak-kompakte tak Gulv på grunnU-verdi [W/m2K]0,16 0,16 0,16 0,19 0,10 0,12Iso. tykkelse [mm]300 240 200 200 400 250Forutsatt dimensjonerende varmekonduktivitet W/mK0,034 - 0,039 0,039 0,038 0,039Prosjektert lekkasjetall n50 ≤ 0,60 h-1. Normalisert kuldebroverdi skal være maks 0,03 W/m2K. Varmegjenvinner skal ha minimum 80% varmegjenvinningsgrad. Minste krav, krf. RIV.Prosjektert lekkasjetall n50 ≤ 0,60 h-1. Normalisert kuldebroverdi skal være maks 0,03 W/m2K. Varmegjenvinner skal ha minimum 80% varmegjenvinningsgrad. Minste krav, krf. RIV.SFP faktor maks 1,5. Minste krav, krf. RIV.