Title: +135.01=554.001-KM003T_01-Variodyn talevarslingssentral brukerhåndbok.pdf
Avlyttingsknapp Summer/alarmorganLED-indikatorer for styrekontakteneStatusen for styrekontaktene 1–8 vises med disse LED-ene.12345678CONTACTSFig. 3: LED for kontakter (eksempel)AVStyrekontakt ikke aktivertPÅ, grønnStyrekontakt aktivert11Betjeningsveiledning VARIODYN® D1LED-indikatorer – status for en forsterkerkanalDet blir konstant overvåket om forsterkerne fungerer som de skal. Resultatet av denne kontrollen vises av LED- ene for forsterkerkanalene CHANNEL 1 og 2 (se figur 4). Følgende statusangivelser er mulige:CHANNEL 1123456Fig.4: LED for kanal 1 (eksempel)AV100 V forsterkerkanal ikke i brukPÅ, grønn100 V forsterkerkanal koblet til og klar til brukBlinkende grønt lys100 V forsterkerkanal forhåndsavlyttesPÅ, gult100 V-feil – forsterkerkanal defektPÅ, rødAlarmforbindelse for forsterkerkanal aktiv (ulik angivelse på ulike maskinvaremodeller)12Betjeningsveiledning VARIODYN® D1LED-indikatorer for LINE RELAY