Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Konklusjon Sweco verifiserer at sikkerhetsnivået iht. TEK ivaretas selv om det tillates at flere bruksområder innenfor samme risikoklasse (RKL 2) inngår i en og samme branncelle åpen over 3 plan.Brannkonsept REV_C: 03.11.2016, Rev C 25.10.2016Bromstadveien 59, Trondheim kommuneAJEH p:\166\15466001 bromstadveien 59\08 rapporter\rapporter\15466001_bromstadveien 59_pro-rapport_rev c_25.20.2016_x.docx3.5Fravik 3: Det benyttes røykskiller med krav E 30 [F 30] mot korridor i 3.etasje.Akseptkriteriet iht TEK § 11-8: «Brannceller skal være slik utført at de forhindrer spredning av brann og branngasser til andre brannceller i den tid som er nødvendig for rømning og redning».Preakseptert løsning: Brannmotstand til branncellebegrensende bygningsdeler i brannklasse 2 skal tilfredsstille EI60 [B60].