Title: 2020, juli - Teknisk Rapport Ventilasjon 360.002.pdf
Motorer og styring Merkeeffekt Pa [kW] Merkestrøm [A] Faser [L] Motorverninnstilling [A] Driftspenning [V] Driftsstrøm L1 [A] Driftsstrøm L2 [A] Driftsstrøm L3 [A] Tilført effekt Pt [kW] SX Styring kontroll og OQ SoftWare/Versjon1,56L1-N 236 XM-41Tilluft XM-42Tilluft P fl sumL1-L3 410L2-L3 41033410 2,20 2,20 2,20 1,5641001,28L2-N 236L3-N 236XM-51Fraluft XM-52Tilluft33410 1,80 1,80 1,80 1,284100XM1RotorPumper Merkeeffekt Pa [kW] Merkestrøm [A] Faser [L] Motorverninnstilling [A] Driftspenning [V] Driftsstrøm L1 [A] Driftsstrøm L2 [A] Driftsstrøm L3 [A] Tilført effekt Pt [kW]JP11237 0,16 0,160,04JP23410JP33410JP43410Notat Pumpe OKNotat Utført service og filterbytte. Kondensavløp mangler vannlås. Anlegg er trykkstyrt og var stilt inn på 120Pa i tilluftskanal, anlegget klarer ikke å opprettholde dette og vifte går da i 100%, anlegg er justert ned til 110Pa i tilluftstrykk.[TG] Tilstandsgrad[KG] Konsekvensgrad