Title: +038=453.004-LZ001._03-Installasjonsveiledning Varmematter Devi.pdf
Sve tanke mreže u istoj prostoriji moraju imati jednaku toplinsku vodljivost (W/m2), osim ako su priključene na različite podne osjetnike i termostate.Sve tanke mreže u istoj prostoriji moraju imati jednaku toplinsku vodljivost (W/m2), osim ako su priključene na različite podne osjetnike i termostate.Priloženu naljepnicu treba ispuniti i postaviti na vidljivo mjesto na razvodnoj ploči, a treba sadržavati opis lokacije tanke mreže.Priloženu naljepnicu treba ispuniti i postaviti na vidljivo mjesto na razvodnoj ploči, a treba sadržavati opis lokacije tanke mreže.Ako je napajujući kabel oštećen mora biti zamijenjen od strane proizvođaća njegovog servisnog partnera ili slične kvalificirane osobe kako bi se izbjegle opasnosti. Prisutnost tanke mreže mora biti • označena znakovima upozorenja na