Title: 542 Brannalarm- Projektanvisning_FireSCAPE_SE_103.pdf
FIRElink-100: Den maximala längden på insugningsrören är 100 meter (2st / 50 meter) i stillastående luft med upp till 25 insugningshål. Detta ger en transporttid för luften från rörets ända till detektorn på högst 120 sekunder. Finns det luftströmmar som är större än 1 m/s är insugningsrören begränsade till totalt max 50 meter (2st / 25 meter).FIRElink-400 är en aspirations detektor som använder  laserteknik för snabb och säker branddetektering. Detektorn lämpar sig att skydda utrymmen som t ex. kontor, lager, datahallar, rena rum, stall mm. I datorhallar skyddar normalt FIRElink-25 & -100 separata datorskåp.Den totala längden på insugningsrören är 200 meter i stillastående luft med upp till 100 insugningshål. Vilket i praktiken är 4x50m, 3x65m eller 2x90m rörlängder. Detta ger en transporttid för luften från rörets ända till detektorn på högst 120 sekunder. Finns det luftströmmar som är större än 1 m/s är insugningsrören begränsade till max 40 meter.Hedengren Security AB : 08-23 16 0011