Title: firesafe_brannplate_monteringsanvisning_2011_no.pdf
NOTER (1) Brannplaten monteres helt i ytterkant over og under dekke og fuges fast med Firesafe Akryl. (2) Brannplater monteres helt i overkant av dekke og fuges fast med Firesafe Akryl.FIG. 1FIG. 2 .Tetting av gjennomføringer i brannplate CB 511Firesafe fugemasse varmeekspanderende EX i vegg av gips eller betong med tykkelse ≥ 100 mm.Maks. diameter gjennomføring i brannplaten:Min. tykkelse x bredde fugemasse EX:Maks. utsparing:Brannmotstand (EI)Plastrør ≤ Ø50 mm av PVC, PP, PE20 mm x 10 mm *600x600 mm120 minutter (1)Kabelbunt ≤ Ø160 mm25 mm x 10 mm *1200x1200 mm90 minutter (2)NOTER * Tetting på begge sider i utsparing med FS- brannplate CB 511 (2 x 50 mm,120kg/m³). (1) Bakdytt i brannplaten før fuging med FS Varmekspanderende EX må være 60mm mineralull, densitet ≥ 40kg/m³. (2) Bakdytt i brannplaten før fuging med FS Varmekspanderende EX må være 50mm mineralull, densitet ≥ 40kg/m³.FIG. 1FIG. 2BakdyttBakdyttPlastrørKabelbuntFugemasse EXFugemasse EX