Title: FDV Glamox - NAV.pdf
For nødlysarmaturer som benytter lysrør eller kompaktlysrør som lyskilde både i nøddrift og som del av den normal belysningen så vil nødlysdriften slite ekstra på lysrøret. Vi anbefaler derfor, av sikkerhetsmessige hensyn, å foreta gruppeskift av disse lyskildene dobbel så hyppig som for det øvrige belysningsanlegget. Om det finnes lyskilder som ikke tennes i nøddrift så må disse byttes umiddelbart. Nødlysarmaturer skal testes og resultater/handlinger skal loggføres i henhold til norskebygningsforskrifter. Disse henviser til NS‐EN 50172, som siero o Full utladetest minimum en gang pr. år. Vi anbefaler, av sikkerhetsmessigefunksjonstest minimum en gang pr. Måned.hensyn, å foreta full utladetest hver 3. måned. Det som skal loggføres er: Dato for igangsetting av anlegget  Dator for tester  Dato og kommentarer til service på anlegget  Dato for feil som oppstår på anlegget og hvilke tiltak som må iverksettes  Dato for når tiltak er iverksatt og teststatus etter tiltak