Title: +038=360.028-#####._07-360.028 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Filterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonen1,32 m/sAnbefalt dim. trykkfall84 PaStarttrykkfall42 PaSluttrykkfall126 Pa1Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G025FRXHCP01Kjølemaskinen leveres fylt og montert1Roterende varmeveksler RX/HCRoterende varmeveksler av typen RECOsorpticSorpsjonsbehandletTurtallsregulertTrykkfall, tilluft140 PaTrykkfall, avtrekk147 PaEkstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje96 Pa332 m³/hTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(84,5% ved samme luftmengde) Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter84,5 %82,2 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer82,8 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold100,0 %Årsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annet