Title: +038=360.026-#####._09-360.026 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.026 GOLD RXF TOP-14 +/- 4.000 m³/h - 100% samtidighetDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534733GOLD F RX Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende dataAggregatstørrelse014Lufttetthet1,200kg/m³Tilluftsmengde4 000 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal0PaTilluftskanal300PaAvtrekksluftmengde4 000 m³/hStatisk trykkfallAvtrekkskanal300PaAvkastkanal0PaKlimatdataOslo, NorwayDimensjonerende utetemperatur, sommer26,0°CDimensjonerende luftfuktighet, sommer50 %Laveste dimensjonerande uteluftstemperatur20,0°CDimensjonerende luftfuktighet, vinter85 %Tilluftstemperatur, sommer26,8°CTilluftstemperatur, vinter20,0°CNøkkeldataSFPvRene filtre1,75kW/(m³/s)Tilluftens tørre temperaturvirkningsgrad85,3 %Eurovent energieffektivitetsklasseA+2016Kontroll mot kommisjonens forordning (EU) nr 1253/2014