Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
14 – 25mm tykk gjennomgående cellegummi eller fenolisk isolasjonProtecta Mineralfiber BIO dybde ≥ 25mm eller tilsvarende på begge siderALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 120)Maks utsparing 300x300mmDEKKEKONSTRUKSJONERAlupex rør ≤ Ø75mmFR Akryl dybde ≥ 25mm oversideSteinull dybde ≥ 48mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarendeSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.KOBBER ELLER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 180)Maks lysåpnings- bredde 30mmDEKKEKONSTRUKSJONERKobber eller stålrør ≤ Ø54mm