Title: +038=360.019-#####._06-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
FläktEf f.-var.21,000,75Lw,tot75dB808590a P, t s u l r ö f s k c y r t l a t o Ta t t e rivä r mxl a r e( F 7 )e P M 1 5 0 % ePM10 60% (M5)Luftflöde, m3/sUndre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering.Aggregat utan batterivärmeväxlare, effektvariant 2 och full face anslutningsgavlar, motsvarar krav enligt Ecodesign 2016/2018. Aggregat med batterivärmeväxlare, effektvariant 2 och full face anslutningsgavlar, motsvarar krav enligt Ecodesign 2016/2018 om medelvärde av tillufts- och frånluftsflöde ej överstiger 5,6 m3/s (2016) resp. 5,34 m3/s (2018). Övriga värden i diagram är beräknade för aggregat med standard anslutningsgavlar.Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.Tillåtet driftsområde vid nedreglering. Undre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering, se svart streckad linje i diagram. Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).