Title: FDV_NL210_typeB CV1615000 LADEANLEGG EL-BIL.pdf
GENERELTAnt poler: 2p / 4p Karakteristikk: BIΔno=0,5*IΔn Inc=6kA, IΔc=6kA Uimp=6kVFORVALTNINGChint modulære jordfeilbrytere er godkjent ihht IEC EN61008-1Fysisk størrelse (bxhxd): 2P: 36x84x78 4P: 72x84x78DRIFTRenhold: Energiforbruk: Henvisninger:Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann. Maks 5W/pol For ytterligere informasjon, kontakt Cenika ASVEDLIKEHOLDRutiner:Ihht IEC 61008 er produktene å anse som vedlikeholdsfrie. Funksjonstest av jordfeilvern: Ved montering i tørre, tempererte omgivelser, 1-2 ganger pr år. Ved andre montasjeforhold, i forhold til omgivelsene, min 2 ganger pr år.Levetid:63A: 1000 koblingerTILBEHØRArtikkelnummer CV041039 CV010818 CV005494 CV046473Elnummer1600131 1615671Artikkel HJELPEKONTAKT AX5 FOR JORDFEILBRYTER CV040420/CV045209 + Type B LÅS FOR AUTOMATSIKRING/OV/JFA AL/CU KLEMME 16-50mm2 7,5 NM Hengelås til JFAPRODUKTArtikkelnummer CV043889 CV053273 CV053266 CV051996 CV053297 CV053280Elnummer 1615000 1615008 1615007 1615006