Title: DV-1 orientering-sammenslått.pdf
Produkt VENT 02D Emne Bytte filter Bytte filterSystemnr 360.01 Artikkelpakke FILTER TILLUFT FILTER AVTREKKSystem beskrivelse Roterende gjenvinner, vannbårent kjøle/varmebatteri. Beskrivelse 1 Engangsfilter skiftes og trykkfall måles Engangsfilter skiftes og trykkfall målesSide:4 av 7Utføres samtidig med funksjonskontroll. Kvitteres i dagbok.Bytte øvrig forbruksmateriell:Produkt VENT 02DSystemnr 360.01System beskrivelse Roterende gjenvinner, vannbårent kjøle/varmebatteri.Side:5 av 7Utføres 2 ganger pr. år av kompetent serviceteknikker. Kvitteres i dagbok.Vedlikeholdsbeskrivelse - Funksjonskontroll:Produkt VENT 02D EmneSystemnr 360.01 ArtikkelpakkeSystem beskrivelse Roterende gjenvinner, vannbårent kjøle/varmebatteri. Beskrivelse 1Funksjonskontroll luftbehandlingsaggregat AGGREGAT (36) Hovedluftmengdene måles. Spjeldfunksjoner kontrolleres.Funksjonskontroll styringSTYRING (36)