Title: ml2000g7_cn.pdf
ML display 2000/G7 Nødlys ProduktdatabladNødlys i minimalistisk design.Dimensjoner (mm)8034065165132065340802451652320Tekniske spesifikasjonerMontasjeEVG-versjon Akku-versjon123Leseavstand31 mKapslingsmaterialeStålplateFarge på kapslingRAL 9016 (hvit)VeggmontertTakmontertWiremontertLyskildeLEDStrømtilkobling5,1 W–Spenning230 V AC / DC230 V ACNiCd-AKKU–3,6 V - 2,5 AhLysintensitet (Nett/nøddrift)100 %BeskyttelsesgradIP41EVG-versjonAkku-versjonuten overvåkingmed overvåkingmed Dali- overvåking1 t3 t8 tmed autosjekkBUS- ControlLED–––––116-P-ML2000G7/CN, Rev. A, 2014-06-05ML display 2000/G7Artikkelnummer Beskrivelse116-SV-46173ML DISPLAY 2000/G7_EVG VEGG116-SV-46174ML DISPLAY 2000/G7_EVG TAK116-SV-36173ML DISPLAY 2000/G7_BC VEGG116-SV-36174ML DISPLAY 2000/G7_BC TAK116-SVR-46130SYMBOLPLATE 31M FOR DISPLAY ENSIDIG PIL NED116-SVR-46131