Title: Økernveien 94 Sprinklerdokumentasjon.pdf
Sprinkleranlegg – dokumentasjonBruker: Adresse: G. nr: B. nr: Kommunenr:Økernveien 94 AS Økernveien 94, Postboks 6671 Etterstad, 0609 Oslo 127 2 3015200 m2Areal: Sprinklet areal: Parkering i 2 plan. Installert: Regelverk: Klassifisering: OH2 - Parkering Utløsningsareal: 144 m2 og 5 mm vanntetthet Vann/trykk:2001 FG-CEADet er foretatt en hydraulisk beregning av sprinkleranlegget. Det foreligger ikke eksakte tegninger av rørnettet. De variasjoner som er mellom det monterte rørnettet og beregningen, påvirker ikke resultat i noen grad av betydning.862,9 l/min ved 1,62 barVann og trykk krav: Vannforsyning: Sprinkleranlegget er tilkoblet kommunal ledning.Vannforsyningens kapasitet er dokumentert fra OVA.Statisk trykk er ca 5,5 bar (ikke tapping av vann til sprinkler) Rest trykk er 4,9 bar ved uttapping av 1200 l/min. Vannforsyningens kapasitet dekker kravet til sprinkleranlegget. Den lille forskjellen viser en god vannforsyning.