Title: +175=364.001_LX001_Døli pleie og omsorgssenter. Sweco rapport ventilasjonsanlegg.Protokoll.pdf
Erfaringer viser at det er forskjell pa teori og praksis. Anleggene vil av ulike arsaker driftes forskjellig fra hva simuleringene forutsetter og besparelsene blir sjelden det en har blitt forespeilet.Det stér ikke noe i de tilsendte dokumenter om bytte av radiatorer og eller ventilasjonsbatterier.Bytte av radiatorer vil veere en ganske dyr affaere.leg gar ut fra at ventilasjonsanieggene gér 24 timer i degnet siden lokalene er i bruk hele tida.Du sier at Sweco har laget en kravspesifikasjon hvor det inngér nye ventilasjonsaggregater med batterier med lavere tur- returtemperatur 55/35.Radiatorer i nye er ogsa forutsatt dimensjonert for 55/35 grader.Forsynes disse med varme fra varmepumpen vil det vaere et godt bidrag til besparelse. Tilsendt beskrivelse og skjema har ingen henvisninger til dette.Jeg vet ikke hvor stort behovet for varmtvann er. Vi prosjekterte et lignende anlegg for et sykehjem, der beskrev vi en liten CO2 varmepumpe som laget varmt tappevann og en varmepumpe for varmeanlegget.