Title: VV-SK-XX-001.pdf.pdf
Sentralavtrekk Korridor 140WC 133,134Kjøkken 136GR 125GR 124Helsesykepleier 126VAV-SPJELD LEO-0-250 360.002-SQ4136 600 m³/h Min:100 m³/hVAV-SPJELD LEO-0-200 360.002-SQ4125 300 m³/h Min:100 m³/hVAV-SPJELD LEO-0-200 360.002-SQ4124 300 m³/h Min:100 m³/hVAV-SPJELD LEO-0-125 360.002-SQ4126 120 m³/h Min:100 m³/hBRANNSPJELD FKRS-EU/250/ZXX 360.002-SZ410BRANNSPJELD FKR-EU/DE/400/ZXX 360.002-SZ411Avtrekk kjøkkenhette Forigles med avtrekks-VAV for rommet. Luft føres direkte ut gjennom yttervegg 360.002-IV001100 m3/h200 m3/hKopi 327CAV-SPJELD LEO-0-250 360.002-SK5233 600 m³/h Min:600 m³/h100 m3/h100 m3/h100 m3/hIKT UF3 231WC 227Lager/BK 226IKT UF3 231Avd.leder 236GR 225CAV-SPJELD LEO-0-125 360.002-SK4231 100 m³/h Min:100 m³/hVAV-SPJELD LEO-0-200 360.002-SQ4236 250 m³/h Min:250 m³/hVAV-SPJELD LEO-0-160 360.002-SQ4225 250 m³/h Min:250 m³/hBRANNSPJELD FKRS-EU/160/ZXX 360.002-SZ512CAV-SPJELD LEO-0-200 360.002-SK5139 350 m³/h Min:350 m³/h100 m3/h