Title: Funksjonsbeskrivelse Varmeanlegg Døli - V.2017.08.04.pdf
Varmepumpen starter på brukstid i kalender (S49), men er forriglet over driftssignaler fra JP401- 403 og 404. Startes på kalender S45 JP401 S47 JP403 S48 JP404Varmepumpen lever sitt liv på eget setpunkt fast året rundt. Vinter regulerer den på varmeside, sommer på isvannside.3 SikkerhetsfunksjonerVarmepumpen er sikret internt. Startsignal fra SD anlegg forriglet over drift JP401, JP403 og JP4044 Funksjonsbeskrivelse av varmeanleggVinterdrift varmeproduksjon: Vinterdrift trigges av lav utetemperatur grenseverdi settes etter erfaring 15-18° dødbånd 1°SC001 åpen mot varmeanlegg. SC004 stengt (mot veksler, varmedumping) SC003 åpen isvann mot energibrønner. SC006 åpen (isvann mot ventilasjon kjøling) SC003 stengt (kjøling med varmepumpe) JP401 går 24/7 og turtallsreguleres på temperaturdifferanse energibrønn. (proporsjonal regulering) fra 10 til 50Hz JP403 går 24/7 og turtallsreguleres på temperatur differanse fordamper. (proporsjonal regulering) fra 10 til 50Hz