Title: DM 1-3 Integrasjonstest Radiator- konvektorkurs.pdf
Pumpe: 320.103-JP401 Temperaturgiver: 320.003-RT402 reglering tur sekundær Utetemperaturgiver: 320.001-RT901 Reguleringsventil 2-veis: 320.003-SB501Sirkulasjonspumpe reguleres av differansetrykkgiver –RD401 for å opprettholde et konstant differansetrykk i kursen. Trykkuavhengig toveisventil –SB501 styres etter en satt maks vannmengde (justerbar) og temperatursensor –RT402. Kursen utrustes med separat utekompenseringskurve.Differansetrykkgiver 320.003-RD401 regulerer frekvensomformerne 320.003-LR401 til pumpen 320.103-JP401Pumpe: 320.103-JP401 .Sirkulasjonpumper (AUTO posisjon) AUTO: Sirkulasjonspumpe går når utetemperaturgiver 320.001-RT901 ≤ setpunkt Tilleggsfunksjon sommer: i > 4 timer i tidsrommet 1/6 – 1/9 Setpunkt: + 15 °C Ved stans trimmes pumper 2 min. pr.ukeAnsvarlig entreprenør Rør /aut.Aut.Resultat testOK regulerer i ht. Ute kompansert kurve.15.06.21 Pumper regulerer etter differansetrykk. Diff.trykk er satt til 50kpa. Ok