Title: Igangkjøring aggregat.xlsx
System nr testet : 360.009 Plassering : plan 8 Dato for test : Dato test 2 :Beskrivelse Test metode Verdi Godkjent Aggregat stopper ved brann testet ok Røyksensor tilluft koblet å testet ok Bacnet innstilt lagt in ok IP adresse lagt in 192.168.30.27 ok Trykkføler tilluft koblet / testet koblet å testet ok Trykkføler avtrekk koblet / testet ikke aktuelt ok Brannspjeld er tilkoblet og testet koblet å testet ok Teknisk nett aggregat koblet å testet ok Teknisk nett director koblet å testet 192.168.30.28 ok Optimaiser er programmert gjort ok Pumpe varme koblet koblet å testet ok Shunt varme koblet å testet ok Kjølekompressor tilkoblet koblet å testet ok Kjølekompressor testet testet ok Isvann shunt tilkoblet / testet ikke aktuelt ok Service bryter IO tilkoblet ventilasjon koblet ikke testet ok Service bryter IO tilkoblet kompressor koblet ikke testet okAlt testet og i orden:Dato : _________________________Sign: __________________________Testskjema ventilasjon aggregat