Title: +038=310.101-NT002._01-FDV-dokumentasjon - Oso Hotwater AS - VA_VVS 8001459 med flere - Manual Maxi - M - 600-10 000 l. - NO.pdf
Produktet skal plasseres i rom med sluk, utført iht. våtromsnormen / siste TEK. Alternativt skal aut. vannstoppventil med sensor og overløp fra sikkerhetsventil til sluk monteres. Produktansvar gjelder kun hvis dette blir fulgt.! ! ! !Produktet skal plasseres i et tørt og permanent frostfritt miljø.Produktet skal plasseres på gulv egnet for totalvekt av produktet i drift. Se merkeplate.Produktet skal ha fri serviceavstand på 40 cm foran front.Produktet skal være enkelt tilgjengelig for service og vedlikehold.Min. 40 cmMin. 40 cm783.5 Rør-installasjonProduktet er beregnet å være permanent tilkob- let hovedvanntilførsel. Ved installasjon skal god- kjente rør av korrekt dimensjon benyttes. Gjel- dende standarder og forskrifter skal følges.NrDimensjonAnslutning beskrivelse1 2 3 4 5 6 7 7Varmtvann ut Termometer