Title: 5177454 Smestad Skole - Fraviksdokumentasjon Z04.pdf
Fraviket er ønskelig av praktiske grunner. Det har vært vurdert ulike former for seksjonering i bygget, men basert på foreliggende utforming av bygget er det upraktisk å få etablert et seksjoneringsskille. Kvalitativ analyse gjennomført i pkt 7.4 viser at dette heller ikke er nødvendig for at sikkerhetsnivået i bygget er tilfredsstillende målt opp mot preaksepterte ytelser i VTEK.4.4KVALITATIV ANALYSESer man på funksjonskravet i forskriften så vil seksjoneringen her være myntet på den materielle sikkerheten – det å begrense brannen. Analysen ser derfor vekk fra personsikkerheten og brannmannskapenes sikkerhet.Ved et branntilløp i bygget kan vi ha to scenarier;Brannen starter i skoledelen (sprinklede arealer).Brannen starter i flerbrukshallen (usprinklede arealer).