Title: vedlikeholdsbeskrivelse del 2.pdf
Utføres samtidig med funksjonskontroll, eller ved behov (avdekkes gjennom tilsyn). Kvitteres i dagbok.Bytte filter: Produkt VENT EmneSystemnr. 360.04 ArtikkelpakkeSystem beskrivelse Roterende gjenvinner, med el. batteriBeskrivelse 1Bytte filterFilter TilluftTrykkfall måles. Filter skiftes etter avtale. Pakninger påføres ved filterskift. Lekkasje mellom filtrene og mellom innfesting/filter tettes selv om filtrene ikke skiftes. Pakninger for "påklippsfiltere" skiftes etter behov.Bytte filterFilter AvtrekkTrykkfall måles. Filter skiftes etter avtale. Pakninger påføres ved filterskift. Lekkasje mellom filtrene og mellom innfesting/filter tettes selv om filtrene ikke skiftes. Pakninger for "påklippsfiltere" skiftes etter behov.Bytte øvrig forbruksmateriell. Kvittere i dagbokProduktSystemnr 360.04EmneArtikkelpakkeBytte rem på roterende varmegjenvinnerRoterende gjenvinnerSystem beskrivelseRoterende gjenvinner, med el. batteri og isvannsbatteri Beskrivelse 1