Title: Service og kontrollpunkter fase 3 Nittedal EPC.pdf
Prøve å finne årsak og samarbeid med AFEMT. Benytt gjerne også kommentarfeltet i EOS'enAutomatisk snøsmeltingSD-anlegg/teknisk romSjekk innstilling av automatikk. Bryter skal stå i auto.Varmepumper luft/luftRens eller bytte av filterVarmepumper luft/luftSjekk at termostaten på varmepumpa er høyere enn øvrige varmekilder. Sjekk eventuelt indikatorer for feilStill termostat til riktige verdier og instruer brukere i riktig bruk.Sommer- og vinterinnstilling for beredere:Varmtvanns beredereFyrromVed oppvarming av tappevann fra varmeanlegget via magasin i beredere må sirkulasjonen stenges i sommerhalvåret når man bruker el kolber til oppvarming av varmtvannsberedere. Omvendt må el kolber slås av dersom det oppnås tilstrekkelig temperatur i beredere i fyringssesongen når de blir oppvarmet av varmeanlegget.Elektrisk varmeanleggSD/ StyringssentralerSjekk innstilling av varmestyringssystem (romstyring og tidsstyring) og at det virker.Stille inn riktige verdier og juster settpunkt ovner