Title: +038=360.029-#####._02-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Ekstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretningRenblåsningsluftmengde, inkl. lekkasjeOutdoor Air Correction Factor, OACFExhaust Air Transfer Ratio, EATRTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(86,4% ved samme luftmengde)Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinterTilluftens fuktvirkningsgrad, sommerÅrsenergivirkningsgrad, tørre forholdÅrsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkInntakTilluftAvtrekkAvkastAndelm³/hm³/hPaPaPaPa1002 0402 04035200100130Tilluftsside, vinterLufttemperaturRelativ fuktighetVarmeeffektInnDato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 100007610243 Pa5 Pa1,10 m/s90 Pa45 Pa134 Pa76 Pa80 Pa37 Pa124 m³/h1,06< 1,0 %86,4 %45,0 %0,0 %100,0 %100,0 %SFPeSFPvEtaTkW/(m³/s)kW/(m³/s)%1,58