Title: Luftport PAF250.pdf
Aggregat med elvarme Den elektriske tilkoblingen gjøres på toppen av luftporten. Perforer gjennomføringen med en skrutrekker før kabelen føres igjennom. Se Fig. 2. Styrespenning (230V~) og effektspenning for varme (230V3~/400V3~) skal kobles til en koblingsplint i koblingsboksen. Aggregater på 2 meter og mer krever dobbel strømforsyning. Se dimensjonsdiagrammer.Den største kabeldiameteren for koblingsplinten er 16 mm². Benyttede kabelgjennomføringer må oppfylle kravene til kapslingsklasse. I gruppesentralen skal det angis at "luftportene kan forsynes med strøm fra mer enn én tilkobling".2. Hekt apparatet på den nedre kanten av konsollene. (Fig. 6 B)2. Hekt apparatet på den nedre kanten av konsollene. (Fig. 6 B)3. Bøy toppen av konsollen over apparatet og skyv skruene på apparatet langs skinnen og22TypeEffekt Spenning Minste-[kW] 0 5 8 8 12Styre PAF2510E05 PAF2510E08 PAF2515E08 PAF2515E12 PAF2520E10*1 5 5 PAF2520E16*1 8 8[V] 230V~ 400V3~ 400V3~ 400V3~ 400V3~ 400V3~ 400V3~ 400V3~ 400V3~