Title: CBR_Belysningsstyrningsbox.pdf
Belysningsstyrning Önskad tid till tändning respektive tid till släckning ställs in via ansluten regulator. Vad som ska trigga tändning respektive släckning kan väljas genom val av fördefinierade funktionsval.Belysningszoner Via ansluten regulator kan belysningar konfigureras till önskad belysningszon. Om någon av armaturerna i samma belysningszon aktiveras så tänds belysningen i hela zonen.Tillslag med vanlig kontaktor. Strömspiken når så högt som 200 A vid samtidig tändning av 4 st armaturer.Serviceperioder Kommunikation med överordnat system möjliggör loggning och visning av antal brytningar och tändtid vilket ger underlag för byte av HF-don och lysrör.Konfigurering av belysningsfunktion De inställningar som krävs för att upprätta önskad belysnings- funktion görs via inloggning på ansluten regulator, se till- gängliga användargränssnitt till RCC och aktiva tilluftsdon.Samma tillslag med CBR. Strömspiken begränsas till 4 A.24VAC+Komm.(CAN)24VAC+ Komm.(CAN)230 VAC