Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
«Uncapped/Capped», åpen/lukket, uventilerte rørsystemer f.eks. kalde eller varme vannrør. «Uncapped/Uncapped», åpen/åpen, ventilerte rørsystemer som f.eks. spillvann, regnvannrør. «Capped/Capped», lukket/lukket, lukkede rørsystemer med permanent vanntryk, f.eks. sprinkel rør. «Capped/Uncapped», lukket/åpen, støttet av et brannklassifisert bæresystem. Se side 31 for foreslåtte rørendekonfigurasjoner for forskjellige anvendelser.Brannbeskyttelsesprodukter: FS Wrap LX: Firesafe Wrap LX Tykkelse pr. lag 2,5 mm, bredde 50 mm, monteres på rør, eksponert side. Tilsvarer GLAVA Brannpakning på Rull. Markedsføres av GLAVA AS under GLAVA Brannpakning på rull. Markedsføres av Saint- Gobain ISOVER under navnet ISOVER Fire Sealing Strip. Ekspanderende fugemasse rundt kabelbunt på begge sider av vegg/dekke. Bredde 15 mm x dybde 20 mm.FS-EX:Intumex L: Tykkelse pr. lag 2,5 mm, bredde 50 mm eller 100 mm. Brukt i kabelhylser. GPG: TEK 17:FIRESAFE GPG MORTAR. Byggeteknisk forskrift av 2017.07.01.