Title: Utstyr for brannalarmanlegg.pdf
EDI varmedetektoren bruker én termistor for 4 avfole temperaturen der hvor detektoren er plassert.Designet pa detektoren og termistoren vil sammen med en avansert prosessor algoritme i mikroprosessoren gi en tilnzermelsesvis linezer karakteristikk fra +10°C til +80°C. Dette linezre signalet blir videre behandlet avhengig av hvilken respons modus som er valgt.Detektorens fem modus tilsvarer de fem klasser som er definert i EN54-5:2000.Tekniske data