Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
7.5 Tilbakestilling av servicesystemetNår servicen er utført, må servicesystemet tilbake- stilles ved bruk av funksjonen "Info > Reset service system".3738Hvis membranen lekker eller er skadet, vil væske lekke ut fra avløpsåpningen (fig. 41, pos. 11) på doseringshodet. Hvis membranen blir ødelagt, vil sikkerhetsmembra- nen (fig. 41, pos. 1) beskytte pumpehuset mot at det trenger inn doseringsvæske. Ved dosering av krystalliserende væsker kan avløps- åpningen blokkeres av krystallisering. Hvis pumpen ikke tas ut av drift umiddelbart, kan det bygges opp trykk mellom membranen (fig. 41, pos. 4) og sikker- hetsmembranen i flensen (fig. 41, pos. 2). Trykket kan presse doseringsvæske gjennom sikker- hetsmembranen og inn i pumpehuset. De fleste doseringsvæsker er ikke farlige hvis de kommer inne i pumpehuset. Et par væsker kan like- vel forårsake en kjemisk reaksjon i de indre delene av pumpen. I verste tilfelle kan denne reaksjonen produsere eksplosive gasser i pumpehuset.