Title: +038=360.010-#####._07-360.010 GOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
20,0/-13,426,0/26,0Batteri RX/HC1,6913,4/-16,726,0/41,2VifteAnslutningsgavlSpjeldAvkastkanalLydeffekt til kanal målt iht. ISO 5136 Innsettingsdempninger medregnet til kanal. Lydeffekt til omgivelsene målt iht. ISO 3741Frekvensband631252505001k2kTil tilluftskanal797475777472Til inntakskanal797779716763Til avtrekkskanal807880726864Til avkastkanal817678807776Til omgivelser736558634948GOLD - aggregat med integrert automatikkKomponenter ordnet etter luftretningenAntallTillu(cid:756)1Spjeld, TBSA-5-120-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfall1Anslutningsgavl, UteluftStatisk trykkfall1FilterEffekt kW1,5832,812,034k7059607446Dato: 20.01.2020 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534414Trykk PaLydnivå dB(A)35754794162225338211808030766891713664794130848kAll70dB80