Title: Operating instructions - K3G560PB3171.pdf
Värdena ligger normalt < 250 mA4.3.2 Anslut ledarna till plintarnaDen aktiva effekten i detta driftstillstånd (funktionsberedskap) ligger samtidigt normalt vid < 5 W.Den aktiva effekten i detta driftstillstånd (funktionsberedskap) ligger samtidigt normalt vid < 5 W.VARNING Spänning vid plintar och anslutningar även när apparaten är avstängd Elstöt→ Öppna apparaten först fem minuter efter allpolig bortkopplingav spänningen.; Ta bort blindpluggen från kabelförskruvningen.Ta bara bort blindpluggar på de ställen där kablar ska ledas in.; Förse kabelförskruvningarna med de tätningsinsatser som liggerbifogade i kopplingsdosan.; För in kablarna (ingår inte i leveransen) i kopplingsdosan.Artikelnr 54421-5-9970 · SWE · Ändring 88828 · Release 2016-09-29 · Sida 7 / 12ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.comg n n s v n a s k u r biia n g i r o v ai