Title: THMontPlate.pdf
LETTBETONG OG BETONGVEGGER OG DEKKERKabler <= @55mm og kabler i bunt <= @30mm60mm Brannplate 2S x 1KABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 60 LETTBETONG OG BETONG - VEGGER OG DEKKERKabelbroer, kabler55mm og abler i0KABLER BRANNMOTSTAND EI 90LETTBETONG OG BETONGVEGGER OG DEKKERKabler i bunt <= @30mm 60mm Brannplate 2-S \Brannplaten skraskjeeres i hjgrene med 20mm il hver side. Fuges derettermed Intu-Plus A. Kan utferes pa kun en side.KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 120LETTBETONG OG BETONGVEGGER 0OG DEKKERBrannplaten skraskjeeres i hjernene med 20mm til hver side. Fuges derettermed Intu-Plus A. Kan utferes pa kun en side.KABLER BRANNMOTSTAND EI 180LETTBETONG OG BETONGVEGGER OG DEKKER2 Iag 60mm 1IBrannplate 2S \51Kabler <= @25mm og f kabler i bunt <= @30mmIntuPlus A paKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 240 LETTBETONG OG BETONG - VEGGER OG DEKKER2 Iag 60mmannplate 2SKabelbroer ogkabler <= @14mmbegge yttersider |Intu