Title: 360.023 Swegon Gold RXF-12 +- 3.000 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Objekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.023 GOLD RXF-12 +/- 3.000 m³/h - 90% samtidighetFunksjonsdeler i luftretningenHastighet m/sLufttemperatur inn/ut vinter °CLufttemperatur inn/ut sommer °CInntakskanalSpjeldAnslutningsgavlFilter1,23Roterende varmeveksler1,8520,0/14,226,0/26,0VifteAnslutningsgavlVarmebatteri, vann2,2214,9/20,0TilluftskanalAvtrekkskanalAnslutningsgavlFilter1,50Roterende varmeveksler1,8520,0/-14,226,0/26,0Ekstra trykkfallVifteAnslutningsgavlSpjeldAvkastkanalLydeffekt til kanal målt iht. ISO 5136 Innsettingsdempninger medregnet til kanal. Lydeffekt til omgivelsene målt iht. ISO 3741Frekvensband631252505001k2kTil tilluftskanal777271697069Til inntakskanal737067574846Til avtrekkskanal737067574846Til avkastkanal787373717272Til omgivelser706253534242GOLD - aggregat med integrert automatikk