Title: Ø94, Medistim - VVS.pdf
5 10 50 100 500 1000 ‘Summen av normal mengde I/s ved hotel, sykehus, skoler o |4000Diagrammet angir godkjent innvendig diameter for spillvannsledning. Den tykke linjen angir anbefalt dimensjonering. Andre dimensjoner brukes kun ved untakstilfelle.SV TR ezOvervannledningerAvlgpsledning skal lede regnvann og smeltevann uten at det blir problemer med oversvemmelser, grunn- vannsenkning eller andre skader.En avlgpsledning skal monteres med muligheter for avskilling av slam eller petrokjemiske produkter slik at man unngdr skader pé installasjoner eller avigpsledningen. Avskillere ber monteres om overvannet kan inneholde starre mengder slam eller faste partikler som kan medfere avsetninger i rorene eller ved risiko for sterre mengder petroleumsprodukter.Bortledning av overvann skal ledes i eget avigp til terreng, infiltreres i grunnen eller helt eller delvis til offentlig hovedledning. Som hovedregel skal overvann/ drensvann i minst mulig grad feres til hovedledning. Kommunene bestemmer dette.