Title: +038=249.001-#####._01-10203518-01-RIA-NOT-007 Lydmålinger Collier_rev01.pdf
Selv om alle målingene tilfredsstiller angitt grenseverdi, er det registrert mindre svakheter. Anbefalinger for å bedre lydisolasjonen mellom rommene ytterligere er angitt i kapittel 7.31Innledning Multiconsult Norge AS, seksjon Akustikk, har kontrollmålt luftlydisolasjon mellom utvalgte rom i kontorbygget Dronning Mauds gate 1-3 i Oslo.Hensikten med målingene er å kontrollere om luftlydisolasjon er tilfredsstillende sammenlignet med aktuelle grenseverdier.Det er funnet avvik sammenlignet med gjeldende grenseverdier (iht. leietakerbeskrivelse). Lydmålingene ble utført den 9. februar og etter tiltakene 15., 17. februar og 10. mars 2022 av Huy Pham, Lisa Moe. Sletten og Helena G. Axelsson.2Definisjoner Feltmålt veid lydreduksjonstall, R'wBeskriver en konstruksjons evne til å isolere mot luftlydoverføring i bygninger. Jo høyere verdi av R'w desto bedre er konstruksjonens evne til å isolere mot luftlyd. Angis i desibel (dB).01 00 REV.