Title: 10 EX Gipsmørtel - Montasjeanvisning.pdf
Maks utsparing 2400mm bredde og 1200mm høydeEX Gipsmørtel dybde ≥ 50mm50mm støpeplate av steinull ≥ 150kg/m3Kabler ≤ Ø21mm single eller i bunt, og stål- eller PVC trekkerør ≤ Ø16mm, med eller uten gjennomgående kabelbroKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 120)MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 2400mm bredde og 1200mm høydeEX Gipsmørtel Dybde ≥ 100mmUisolert leder ≤ 185mm2 og stål trekkerør ≤ Ø16mm, med eller uten gjennomgående kabelbroMontasjeanvisning iht. ETA 21/0071www.protecta.noPolyseam AS Tlfl.: 3330 6700 17 (23) 2020 8 25Detaljtegninger Protecta® EX GipsmørtelPLAST TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 240 C/U (E 240)MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 2400mm bredde og 1200mm høydePVC-U & PVC-C rør ≤ Ø16mmEX Gipsmørtel dybde ≥ 100mmKabler (hvilke som helst)ISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 240)MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 2400mm bredde og 1200mm høydeEX Gipsmørtel dybde ≥ 100mmStålrør ≤ Ø165mm