Title: Bruksanvisning for UV-system 8.220.pdf
Vedlikeholdsarbeider og reparasjoner skal kun utføres av autorisertfagpersonale siden ukyndig omgang med anlegget kan føre til skade på personer og eiendom.(cid:1)(cid:1)Kutt spenningen til UV Control System før det utføres istandsettingsarbeider. Sjekk at anlegget er spenningsfritt.7.1 FeilsøkingFeilmelding frontdørFeilMulig årsakTiltakStopp/Reset LED blinker Blå LED lyserKun én UV-lampe defektBytt UV-lampeKun én reaktor defektBytt reaktorLED lyser permanent rødtUtblåsingsluft ikke innkobletKoble inn utblåsingsluft. Trykk Stopp/Reset. Rød LED slukkerDeksel på UV-lampe åpentLukk dekselet. Trykk Stopp/Reset. Rød LED slukkerAlle reaktorer defekteBytt reaktorerAlle UV-lamper defekteBytt UV-lampeBA_10000266217_April 15Side 19 av 25ReparasjonFig. 3 styrekretskortHvis styreenheten blir for varm (> 50 °C), kobles UV-lampene og reaktorene automatisk ut. UV Control System kan kobles inn igjen når det er kjølt ned.Intern feilmeldingFeilLED EVG 1 lyser rødt