Title: 2.01 Feilsøking.doc
Ved svikt i ventilasjonsanlegget, følg nedenstående feilsøkingsskjema for å restarte anlegget.Kontrollere alle sikringer, sjekk feilsignaler på håndterminal.Følgende feilsignaler:MOTORVERN UTLØST: Lampe i håndterminal vil lyse rødt. Resetknapp på motorvern må trykkes inn, motorvern står plassert i tavle i aggregat.FROST: Lampe i håndtreminal vil lyse rødt. Denne må resettes ved å trykke på frostvakt som er vist i hånddtrminal.Har du fortsatt problemer! BØR FØLGENDE SJEKKES HVIS ANLEGGET FORTSATT IKKE FUNGERER:Sjekk at inntak- og avkastspjeld er åpner, hvis ikke kan disse tvangsåpnes ved å trykke inn knapp på spjeldmotor og vri spjeldet manuelt opp.Sjekk at filtrene ikke er tette. Dette gjelder både tilluft- og avkastfiltre, normalt bør ikke filtrene har større trykkfall enn 250 Pa (25 med mer VS). Sjekk filtervakter.HØY TEMPERATUR I LOKALENE