Title: Dronning Mauds gate 1-3 Driftsstart Integrert test luftbehandling 360.011  Pareto 12  etg.pdf
Romkontroll møteromIntegrasjon av aggregat mot VAV. Aktiver romtemperaturføler i kontorRomrkontroll kontorIntegrasjonstestObjektCO2 giverRomtempgiverRTA giverRomtempgiverReaksjonKjølebehov VAV spjeld tilluft og avtrekk åpner. Vent. baffel .Ventil kjøling åpner.Ventilasjonsaggregat kompenserer med økt luft mengde når soner og rom er i bruk. Spjeldoptimalisering.temperatur tillpassing. Varme og kjørling i ventil går i sekvens for å tilpasse seg ønsket romtemperatur. Sekvens: konforvann, luft, min luft, varmtvann, luftVentilasjonsaggregat kompenserer med økt luft mengde når soner og rom er i bruk. Spjeldoptimalisering.Ansvarlig entreprenørVent/autVent/autVent/autVent/autResultat testokokokokFeil ManglerSide 4 av 7Prosjekt: Formål: Dato: Tidsrom:IntegrasjonstestDronning Mauds gate 1-3 Pareto Driftsstart Integrert test luftbehandlingsystem 360.011 01.03.2021Side 5 av 7Prosjekt: Formål: Dato: Tidsrom:Integrasjonstest