Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Ugradnja Pročitajte gore navedene sigurnosne informacije. Ugradnju, električno priključivanje i puštanje u pogon smije obavljati samo ovlašteno osoblje u skladu s propisima i zahtjevima. Električni su priključci izvedeni u skladu s dijagramom ožičenja u priključnoj kutiji, oznakama na priključnim blokovima ili na kabelu. Svi trofazni ventilatori tvornički se isporučuju s priključkom 400 V 3~. Zabrtvite prazne kabelske uvodnice slijepim čepovima. K- ventilator mora biti ugrađen tako da priključna kutija bude na vrhu jedinice ± 90 stupnjeva. U slučaju trajne ugradnje pomoću kabela promjera 12-14 mm, ulazni se ležaj mora vratiti (odnosi se na tipove K, KV, RVF i KVK 125/160). Da bi se zadržala zaštita IP44, RS ventilatori ne smiju se ugrađivati tako da priključna kutija/ploča motora budu okrenuti prema gore (Sl. 1).