Title: VV-SK-XX-001.pdf.pdf
BRANNSPJELD FKRS-EU/200/ZXX 360.001-SZ404BRANNSPJELD FKRS-EU/200/ZXX 360.001-SZ403BRANNSPJELD FKRS-EU/200/ZXX 360.001-SZ515BRANNSPJELD FKR-EU/DE/500/ZXX 360.001-SZ514VAV-SPJELD LEO-0-500 360.001-SQ5237 4500 m³/h Min:700 m³/hSentralavtrekk 2.klasse felles 237BRANNSPJELD FKRS-EU/160/ZXX 360.001-SZ516BRANNSPJELD FKRS-EU/160/ZXX 360.001-SZ517GR 207VAV-SPJELD LEO-0-160 360.001-SQ4207 225 m³/h Min:50 m³/hVAV-SPJELD LEO-0-160 360.001-SQ4208 225 m³/h Min:50 m³/hBRANNSPJELD FKRS-EU/200/ZXX 360.001-SZ412BRANNSPJELD FKRS-EU/200/ZXX 360.001-SZ411BRANNSPJELD FKRS-EU/200/ZXX 360.001-SZ526BRANNSPJELD FKR-EU/DE/500/ZXX 360.001-SZ525VAV-SPJELD LEO-0-500 360.001-SQ5142 4500 m³/h Min:800 m³/hSentralavtrekk Felles 1.klasse 142BRANNSPJELD FKRS-EU/160/ZXX 360.001-SZ527BRANNSPJELD FKRS-EU/160/ZXX 360.001-SZ528GR 107VAV-SPJELD LEO-0-160 360.001-SQ4107 225 m³/h Min:50 m³/hVAV-SPJELD LEO-0-160 360.001-SQ4108 225 m³/h Min:50 m³/hBRANNSPJELD FKRS-EU/250/ZXX 360.001-SZ420