Title: VPS - TUV.pdf
Die Anforderungen fir die erdgedeckte Aufstellung nach 4.5 gelten sinngemaf.Seite: - 5 - VPS:4-007 ' : Rev:l 01.04.2008Vychodoteské plynarenské strojirny, a.s. Rosice u Chrasti 538 34 Tel +420 469 660 500BETRIEBSANLEITUNGEs ist sicherzustellen, dass der Behalter durch in das Erdreich eindringendes Oberflachen-. wasser nicht aufschwimmt.45 Erdgedeckte AufstellungDie Erddeckung muss so ausgefiilhrt werden, dass die in den jeweiligen Staaten giiltigen Vor- schriften eingehalten werden.Die Erdtberdeckung darf 1 m nicht tiberschreiten.Zusatziche Lasten, z.B. Verkehrslasten sind ohne weitere Nachweise nicht zuldssig: eine RUcksprache mit dem Behalterhersteller ist erforderlich.Unmittelbar vor der Einlagerung muss die Epoxidharz-Beschichtung mit einer Spannung von min.10.000 Volt auf Unversehrtheit gepriift werden. Dabei dirfen keine Durchschlage auftre- ten. Das Prirfergebnis ist zu protokollieren. Die MaBnahmen zur Ausbesserung. sind entspre-. chend den Anweisungen auszufithren.