Title: +038=360.012-#####._02-360.012 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
Rei. 4.0 15-12-2014KAPASITETS DATA:LuftUtv. gass Omgivende trykk Kapasitet Gassm. Luftmengde-vekt lnng. temperatur Relativ fuktighet Utg. temperatur Utg. rei. fuktighet lnnv.væske lnng. temperatur Utg. temperatur Væske mengde Væske mengde Aktuell hastighet760 61.40 22800 27457 14.00 0.00 22.00 0.00mmHg kW Sm3Ih kg/h °C % °C %Følbarvarme faktor Kondensat mengde Aktuell hastighet Trykkfall Trykkfall u/avfuktingkg/h m/s Pa Pa0.00 2.24 15 15VannkPa 21.50 991 kg/m3 0.59 mPa. 0.64 W/mK J/kgK 4194.66Trykkfall Tetthet Viskositet Konduktivitet Spesifikk varme°C60.00 30.00 1769 1785 0.65kg/h lIh m/sN°1 Batteri Cu-Al-FeZn P3OI2AC IR-40T-2305A-2.Opa 7C 3/4”TILLEGGTEKNISKE DATA: Rør Finner Ramme FeZn Sugestokk matr. Materiale tilsi. Gjengetype47 Kg 12 dm3mm Vekt mm 1.50 mm12.45x0.35 0.11 1.5 Cu Fe EN 10226-2Cu AlInnv. volum Tot. utv. overflate PED 971231CE Maks. Tillatte trykk Maks. Tillatte temp.