Title: +038=360.019-#####._09-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
20,0°CDimensjonerende luftfuktighet, vinter85 %Tilluftstemperatur, sommer17,0°CTilluftstemperatur, vinter20,0°CNøkkeldataSFPvRene filtre1,17kW/(m³/s)tilluftens tørre temperaturvirkningsgrad (0°C)68,4 %Eurovent energieffektivitetsklasseC2016Kontroll mot kommisjonens forordning (EU) nr 1253/2014Kompatibel2018KabinettKonstruksjonPaneler med mellomliggende isolasjon av mineralullPaneler56 mm med 1 mm stålplate på innsiden og utsiden. Utside lakkert grå metallic.Termisk isolasjonsklasseT2KondensinsoleringsklasseTB2LekkasjeklasseL1(M) / L2(R) iht. EN 1886:2007 ved -400 Pa og +400 PaKabinettstyrkeD1(M)ElanslutningGOLD F SD Tilluft3-fas, 5-leder, 400V-10/+15%, 50Hz, 10AGOLD F SD Avtrekk3-fas, 5-leder, 400V-10/+15%, 50Hz, 10ASide: 17/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.019 +/- 8.640 m3/h - 63% samtidighetFunksjonsdeler i luftretningenHastighet m/s