Title: +038=453.004-LZ001._03-Installasjonsveiledning Varmematter Devi.pdf
Монтирайте тънките рогозки далеч от изолационни материали, други източници на отопление и дилатационни фуги.Монтирайте тънките рогозки далеч от изолационни материали, други източници на отопление и дилатационни фуги.Минималното разстояние между нагрева- телни кабели; между нагревателен кабел и проводими части; и между нагревателен кабел и други топлинни източници, като тръби за топла вода и комини, трябва да е поне 50 мм.Поставете тънката рогозка, така че да е поне на половината на C-C разстоянието от възможни препятствия.Поставете тънката рогозка, така че да е поне на половината на C-C разстоянието от възможни препятствия.Тънките рогозки винаги трябва да са в до- бър контакт с топлопроводимия материал (например бетон).Нагревателните кабели не трябва да се докосват или кръстосват по между си или с други нагревателни кабели.Нагревателните кабели не трябва да се докосват или кръстосват по между си или с други нагревателни кабели.