Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Montáž Pozrite vyššie uvedené bezpečnostné informácie. Inštaláciu, elektrické pripojenie a uvedenie do prevádzky smie vykonávať iba autorizovaný personál a v súlade s požiadavkami a nárokmi. Elektrické pripojenie sa vykonáva v el. krabici podľa schémy zapojenia, označení na svorkovniciach alebo na kábloch. Všetky 3 fázové ventilátory sa z výroby dodávajú pre zapojenie 400 V 3~. Prázdne káblové priechodky uzatvorte záslepkami. Ventilátor K musí byť nainštalovaný s pripojovacou el. skrinkou v hornej časti ± 90 stupňov. Ak sa trvalá inštalácia vykonáva pomocou káblov s priemerom 12 - 14 mm, musí sa vymeniť vstupná vložka (platí pre typy K, KV, RVF a KVK 125/160). Z dôvodu zachovania IP44 sa ventilátory RS nesmú montovať s pripojovacou skrinkou / doskou motora smerom nahor (Obr.1).Pri inštalácii KBT pre vyššie úrovne vlhkosti (napr. priestory umyvární) je nevyhnutný dostatočný odvod tekutín. Zabráni sa tým poškodeniu ventilátora mrazom v prípade nízkych teplôt.202341 | A021SK