Title: Tiltaksplan Smestad skole 2017.xlsx
Nødlysanlegg : Armatur 18 som er utvendig ved naturfagrom, må skiftes batteri på når underlaget på utsiden der er forsvarlig. Armatur 45 som sitter høyt i taket i gymsalen, skiftes batteri på når vaktmester kommer med tilbakemelding om det skal brukes lift eller stillas. Disse to oppdragene blir gjennomført som service og ikke under årskontroll utbedringene. Armatur 46 er ikke mulig å finn, så den utgår i denne omgang. 82.01 Eiendom 2/3-2017 ISY 10000 Fra ifjor Det mangler flere ledelys i rømningsveier i alle etasjer ref. NS-EN 1838 4.2 *Prosjekteringsunderlag viser til at det skal være et fulldekkende ledesystem tilsvarende som risikoklasse 5 og 6 83.01 Eiendom 2/3-2017 ISY 50000 Dardosentral viser svake batterier i relativt mange armaturer, deriblant armaturer som det ble byttet batteri på i 2016. Reell observasjon på diodestatus på armaturer tilsier at det er svakt batterier på armatur 39 og 94. Armatur 86 mangler nettspenning ref. Dardosentral og observasjon lysdiode armatur. Det mistenkes at