Title: vedlikeholdsbeskrivelse del 2.pdf
trekkes rengjøressprayesFunksjonskontroll filterFilter AvtrekkFunksjonskontroll roterende gjenvinner Gjenvinner roterendemåles. Strømforbruk Motorvern kontrolleres. Tetninger, remmer og turtall kontrolleres justeres. Trykkfall tilluft/avtrekk måles.ogFunksjonskontroll; måling av virkningsgradGjenvinner RoterendeVed mistanke om lav virkningsgrad på varmegjenvinner kan denne måles vha. temperaturene(tilluft-inntak)/(avtrekk-inntak)ved maks pådrag. Vær oppmerksom på at måleresultatet kun må brukes som en indikator idet målingen ikke gir noe eksakt resultat.Funksjonskontroll elektrisk batteriVarmebatteri EL 1 GruppeTrykkfall måles. Strøm måles (i fyringssesong. Ved avvik måles stavene. Sikkerhetsautomatikk funksjonstestes forriglingsmessig og utføres med varmepådrag kun etter avtale.tavle)førFunksjonskontroll direktedrevet vifteFunksjonskontroll direktedrevet vifteVifte tilluft.Dir frekv M.Man reguleringVifte avtrekk dir.frekv