Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
4. Ettervarme rampes opp eller ned avhengig av varmebe- hov. Rampetid 180 sekunder. Deretter rampes varme- veksler opp eller ned avhengig av varmebehov. Rampe- tid 180 sekunder. Hele oppstartssekvensen kan følges i visningen instru-mentpanel.Startsekvensen forhindrer at avtrekksviften starter med stengt spjeld. Fordi avtrekksviften og varmegjenvinneren starter først, unngås nedkjøling innledet med tilluft ved kaldt vær.Nullpunktskalibrering Aggregatets trykkgiver kalibreres automatisk. Kalibrerin- gen skjer ca. 70 sekunder etter at aggregatet har stoppet (hvis det ikke har stoppet, vises melding). Teksten null- punktskalibrering vises på håndterminalen. Viftene kan ikke starte under kalibreringen.34www.swegon.com4.11 Varme4.11.1 Status Her kan aktuelle verdier avleses. Brukes for funksjonskon- troll.