Title: +175=542.001_OS001_5D Dokumentasjon 542 Utstyr for brannalarm.Produktinformasjon.pdf
Spor for beskyttelseslokketNettsikrìngBatierisikringTopplckketFigur 4 Plassering av rekkeklemmer og plugger pâ DELTA DA4Irstallasjonsveiledning DELTA DA A't.nr 35 1209.031, vl-042000Figuren viser signalenes polaritet og relékontaktenes posisjon nfu DELTA DA modulen er i normal tilstand. For informasjon om:0 Malcsimum belastning av inn- og utganger,Utfør følgende: 1. Skru av og løftbeskyttelseslokket til rekkeklemmene og - i spenningsløs tilstand, 2. Terminer alle nødvendige kommunikasj onskablene, (COM1 og CN1-1,2; i3,14; 15,16)se kapitelet "Teknisk Spesifikasjon" t"Brukerhàndbok DELTA OP"0 Tilkobling av hovedmelder til brannvesenet,se " Installasionsveiledning Tilkoblingssett for alarmsender, OP"0 Kabeltyper,"Anbefalte kabeltyper", på side 8coMl I pins D-Sub (hann)3. Terminer detektorsløyfer, alarm- og styringsutganger (CN1 og CN2). 4. Til slutt kobler du3. Terminer detektorsløyfer, alarm- og styringsutganger (CN1 og CN2). 4. Til slutt kobler du