Title: Brukerhåndbok for styresentral.pdf
24V DC / max. 0.5A - at 230V drift24V DC / max. 0.5A - at 230V driftBusforbindelseJa - sammenkobling af 2-35 stk. styrecentraler - linieovervågningVisual (LED) indikartion i front panel“OK” / “AC fejl” / “Lav batteri” / “Liniefejl” / “Alarm” / “Komfort åben”Dip switch indstillinger (standard)“Service indikation (LED’s blinker i front panel)” / “Komfortåbning interval” / “Temperatur detektion via motorudgang” / “3 tråds linieovervågning med direkte motortilslutning” / Fejlsikker (alarm ved liniefejl)” / “Sprinkler (lukker ved alarm)” / “Bus komfort indstill. (reagerer på komfortsignal.)” / “Potentialfri skiftekontakt for komfort åben”Godkendelser / CE overensstemmelser EN12101-10:2005 approved and certified - class A (double supply)envir. class 1 (to -15°C). Conform EN12101-9. Primary supply: 27-28.5V DC rippel 600mw P/P Secondary supply: 20-27V DC Interruption time: less than 1.5 sec.Producent: Actulux A/S Håndværkervej 2 9560 Hadsund Danmark