Title: +038=360.020-#####._09-360.020 Gold RXF-25 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
42GOLD - aggregat med integrert automatikkKomponenter ordnet etter luftretningenAntallTillu(cid:756)1Spjeld, TBSA-5-120-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfall1Anslutningsgavl, UteluftStatisk trykkfall1FilterEffekt kW1,199,741,2924,824k6745456739Dato: 12.08.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000498310Trykk PaLydnivå dB(A)50643410412049411120076200651701270507215650778kAll67dB76dB(A)48dB64dB(A)48dB65dB(A)67dB77dB(A)42dB57dB(A)3 Pa4 PaSide: 26/36AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.020 - GOLD RXF-25 +/- 7.800 m³/h - 70% samtidighetDato: 12.08.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000498310Filterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonen1,72 m/s