Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
För att systemets vibrationsreglering ska fungera får man inte ändra på kragarnas placering på rören i enheten. På köldmediesektionens utlopp finns rörflänskragar. Dessa kragar måste dras åt så att vibrationer och ledningsbrott förhindras.8.1 - Allmänna hänsynstaganden och gränsmått för rörsystemGränsmått för rörsystem30WGAMax.Total längd (hetgas - vätskeledning)30 mHöjdskillnad12 mRören ska vara så korta som möjligt och förändras så lite som möjligt (böjar etc.) så att tryckfallet minimeras. Om det finns risk för bristfällig rördragning måste åtgärder vidtas (konstruktion, placering, skydd) som åtgärdar bristerna.Hänsyn måste tas till följande begränsningar när köldmedierören dimensioneras: