Title: 365 R›ykmeldere i ventilasjon.pdf
mm. Ved isolerte og/eller runde kanaler anvendes monteringsbrakett type UG3-MB og PG-nippel. Hullet skal da være 51 mm. Ved montering utendørs eller på kaldtloft, må detektorenbeskyttes med isolert kapsling type UG3-cover. Se monteringsanvisning som følger medproduktet.NORMALDRIFTGrønn LED lyser på kretskortet. Alle reléer er aktive og trukketmellom C og NC. RØYKALARMRød LED lyser på detektor og kretskort. Røykalarmreléene ertrukket mellom C og NO.TILBAKESTILLINGTTrykk på reset-knappen SERVICEALARMGrønnLED på røykdetektor og gul LED på kretskort. Servicealarmreléet bryter mellom 9 og10.FEILVed feil er grønn LED på kretskortet slukket, og ingen reléer er aktivert. Eksempel:Strømbrudd, fjernet detektor.KoblingsskjemaMålskisseTekniske dataHVAC DriftsspenningOmgivelsesfuktighet Kapsling Omgivelstemperatur Egetforbruk Mål Utgang røykalarm Utgang servicealarm