Title: TTC.pdf
Not. Koldioxidgivaren kan vara ansluten till annan enhet i en ”Ärvärdeszon”. Enheten visar och reglerar efter detta värde om den ingår i samma ”Ärvärdeszon”.Närvaro [Ja/Nej]Närvaro”Ja” vid närvaro eller ”Nej” vid frånvaro.Not. Detta ärvärde påverkas av andra enheter om enheten ingår i en närvarozon i t.ex. konferensrum.Belysning aktiv [Ja/Nej]Närvaro”1” vid aktiv och ”0” vid inaktiv utsignal till belysningsbox.Steg 1 [0-10V]Steg 1Används oftast som ”Värmesteg” vid utsignal för t.ex. radiator.Steg 2 [0-10V]Steg 2Används oftast som ”Kylsteg” (2) vid utsignal för t.ex. fläktluftkylare.Not: Tilluftsdonets luftsteg betraktas som ”Kylsteg” (1).Radiatortemp. [0C]Steg RAnvänds inte.Steg R [0C]Steg RAnvänds inte.Bilaga_Ärvärden & inställningar aktiva don; Utgåva 1.0 //FLE-NOSida 1 av 11132015-05-20Pdf-samling_TTC_DA10_med_bilagorSidan 3 av 132015-02-04Enhetsprofil DTLF2BÄrvärdeGruppBeskrivningAIN1 [0-10V]In/Ut-signalerSignal på analog in 1.