Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
Dobbeltpumper er forberedt til installation på et monteringsbeslag eller en bundplade. Pumpehuset har et M12-gevind.Trin HandlingIllustration1Pile på pumpehuset angiver strømningsretningen gennem pumpen. Strømningsretnin- gen kan være vandret eller lodret, afhængigt af kontrol- boksens position.2Luk afspærringsventilerne, og sørg for at der ikke er tryk på anlægget mens pumpen mon- teres.3Montér pumpen med paknin- ger i rørene.6 1 2 36 5 4 85 0 M T6 1 2 32 6 8 25 0 M T6 1 2 33 6 8 25 0 M T6 1 2 34 6 8 25 0 M TTrin HandlingIllustration4Flangeudførelse: Montér bolte og møtrikker. Brug bolte af den rigtige stør- relse alt efter anlægstryk. Se side 63 for yderligere information om momenter.Gevindudførelse: Tilspænd omløberne.5Montér isoleringsskallerne.Som et alternativ til isoleringsskaller kan du isolere pumpehuset og rørene som vist i fig. 4.Undlad at isolere kontrolboksen og tildække betje- ningspanelet i varmeanlæg.Fig. 4