Title: +038=360.001-#####._05-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Installasjons- og vedlikeholdsanvisning.pdf
Ved tilluftsvifte i nedre plan er det rørgjennomføringer i nederkant på midtseksjonen. Ved tilluftsvifte i øvre plan er rørgjennomføringene i overkant på det øvre planet. Se grunnskisse.Skru fast ytterseksjon (med batteri) til midtseksjonen.Det finnes fire kjølemedierør (der to er til underkjølings- kretsen) i hver ytterseksjon. Kjølemedierørene er tilkoblet i endene. Lodd endene på alle kjølemedierørene fra hver- andre.Ytterseksjonen med kompressor skyves til midtseksjonen.MidtseksjonYtterseksjon med kompressorSkjøterør følger med i noen av ytterseksjonene.Kjølemedierør og skjøterør er nummerert 1-4. Kjølemedie- rør 1 skal pares med skjøterør 1 osv.Grunnskisse/+Ytterseksjon MidtseksjonYtterseksjonØvre planNedre planSkru fast ytterseksjonen (med kompressor) til midtseksjo- nen./+Lodd fast skjøterørene til kjølemedierørene i ytterseksjon (med kompressor).Kjølemedierør (4 stk.)Skjøterør (4 stk.)Kjølemedierør (4 stk.)