Title: 01 - Brannkonsept, Ahlsell - Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
1 Avstand mellombyggverkYtelseskrav Avstanden til nærmeste nabobygg er over 8 meter.Kommentarer og referanser Ingen tiltak nødvendig.1 Nummerering er kun referanse til sjekkliste for internkontroll. Punkter som ikke er relevante er slettet. Nummereringen er derfor ikke alltid kontinuerlig.WWW.FIRESAFE.NOBYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDAnsv. RIBRIBARKARKAnsv. RIEAnsv. RIB (ARK)SIDE 95.7§ 11-7 Brannseksjoner1 Brannseksjoner,størrelseYtelseskrav Tiltaket ligger innenfor en større brannseksjon med samlet areal ca. 1 950 m2.Tiltaket utløser ikke krav om ytterligere oppdeling av brannseksjoner i bygget.3 Krav seksjoneringsvegg a o BrannmotstandREI 120-M A2-s1,d0 [A 120]b o TakkonstruksjonerREI 60 A2-s1,d0 [A 60]c o Dør iEI2 120 CSa [A 120]seksjoneringsvegg5.8§ 11-8 Brannceller1 BranncelleinndelingYtelseskrav Kontorlokalene til Ahlsell utføres som en branncelle på ett plan.2 Klassekrav til brannceller