Title: Dronning Mauds gate 1-3 Driftsstart Integrert test luftbehandling 360.020  Pareto 11  etg .pdf
Alarm er ikke lagt opp, men skal komme. Alarm på SD bilde skal komme. tilluftstemperaturen blir styrt av Swegon Wise, sin Romoptimalisererokur ikke i bruk. Det er beregner at aggregat går hele tiden. Mengden blir justert av Swegon Wiseeffekt. Dette ligger på Entro din EOSokFeil ManglerSide 3 av 7Dronning Mauds gate 1-3 Pareto Driftstart Integrert test luftbehandlingsystem 360.020 30.04.20212. Romkontroll 360.20. - 10. etg. Akse 7- 13 Pareto Hendelse: System2. Romkontroll 360.20. - 10. etg. Akse 7- 13 Pareto Hendelse: SystemReguleringfunksjon. Endre setpunkt på CO2 giver i møterom- 002Romkontroll møteromIntegrasjon av aggregat mot VAV. Aktiver romtemperaturføler i møterom-002Romrkontroll kontorReguleringfunksjon. Endre setpunkt på CO2 giver i møterom- 104Romkontroll møteromIntegrasjon av aggregat mot VAV. Aktiver romtemperaturføler i møterom-104Romrkontroll kontorIntegrasjonstestObjektCO2 giverRomtempgiverCO2 giver