Title: GUPEXs vent.Notat 18.09.15.pdf
Fast vifteturtall 1 til 3 hastigheter STB-01 1Friskluftspjeldmotor ON/OFF fjaerretur STC012 1Avkast spjeldmotor. ON/OFF fjaerretur STC-02-2 1Vannvarme dykksensor STD02 1Ventil med dyse for varmebatt. STD-03-2V-20-0600 1 2-veisventilVannkjsling STE03Ventil med dyse for kjslebatteri STE-04-3V-50-4000 1 3-veisventilTransformator 3230V STG0930 13230V 30kVA = 43AModbus TCP/IP standard 1Webserver i tekstformat via TCP/IP standard 1Our reference: RA 2015-09-08 16:39:23 1V Produkt Designer G3 Versjon 305.4.0.0Envistar Flex Malskisse%WCUCE Prosjekt Dali Sykehjem— Aggregat Aggregat4 26000 m3h Air handling with the focus on LCC Starrelse 850 26000/26000 mh Totalt for aggregatet Bredde 2560/2740 mm 1) 839 kg Hoyde 2935 mm 2) 708 kg Lengde 4080 mm 3) 854 kg Vekt 2880 kg 4) 438 kg 2200 180 e}2740 180 2200 %0 90 2560 0 1420 420 1420 90 2560 19910001555100015358&) 20 1804080—