Title: 44 FDV - Glamox - Belysningsløsning.pdf.pdf
C80-R1780 LED 3100 830 OP T-BAR ME Montert med en avstand på 1680mm c=c himlingsplater Avstand mellom 2 stk armaturer pr plate c=c 3490mm og total lengde 6980mm.114 GarderobeC80-RR1410 LED 4600 830 ASY HI Rekkemontert. Høyde 3000mm IP44101 HCWCUtendørs belysning Parkering, adkomstveier, trapper, interne veier og aktivitetsområderBeregnet ihht NS-EN 12464-2:2014NS 11001:2018Krav hovedinngang: Em 100lux og Uo 0,4 Adkomstvei 15luxUtendørs trapp/ rampe: 150lux start/ slutt og 100lux midt i. Lyslist I håndløper eksternt.Parkeringsplass: tabell P1 (V124), 15lux Em, med minste opprettholdte 3lux.Gang/ sykkelvei S4: 5lux Em og Emin 1lux (V124)Vi har beregnet øvrige veier til min 2lux Em og Emin 0,4.O52-340 LED 2500 830 WBA O52-340 LED 4500 830 WBA På 6000mm mastO10-S290 LED 1000 830 Montert under gjennomgangsbro I to nivåer.O66-W639 LED 2500 830 MB Montert under overbygget inngang mellom spiler/ på vegg.Soul180 23W H=3500 Kan fås med DALI