Title: +038=360.023-#####._09-360.023 Gold RXF-12 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
10000511825AntallEffektvariantAntall rgrraderAntall kretserAnslutningsnummerLamellavstandTrykkfallLufthastighet20 utv.25 mm25 Pa2,47 m/sLufttemperatur 14,8 20,0 °CRelativ fuktighet 15 %Dnsket batterieffekt 5,24 kWBatteriets overkapasitet 17 %UtNVesemperr | a0 | w0 |VaeskemengdeVeesketrykkfallBatteriets vaeskevolumTilbeharAntall Produkt1 Elektrisk anslutningssats0,042 /sArtikkelbenevningTBLZ1271AvtrekkAnslutningsgavl, AvtrekkStatisk trykkfallFilterFilterklasse ePM1 50% (F7)2x(490x460x5208)Lufthastighet i filterseksjonenAnbefalt dim. trykkfallStarttrykkfallSluttrykkfallTilbehar17 Pa1,67 mis106 Pa56 Pa156 PaAHU Design9Teknisk spesifikasjon m