Title: 360 ventilasjon Automatikk.pdf
Integrerte tester pr dato1671 - Brandengen skolePlanlagtGjennomført2022-06-16+01=434.001 - Automatikktavle 360.01 og 360.02+01=360.001 - VentilasjonsaggregatTest gjennomførtKOMR:Int. kontrakt: HØYEM INTEGRASJON ASInt. ansvarlig: Trond HøyemTestet av: Trond HøyemFunksjonAutomatikk for aggregat blir montert i denne tavlen.TestprosedyreFunksjon i aggregatet må testes iht overordnet funksjonsbeskrivelse for ventilasjon. Hvert punkt i funksjonsbeskrivelsen testes ved å påvirke sensorer slik at regulatorer skal gire opp/ ned basert på reelle målte verdier.Følgende skal testes: 1. Trykkstyring av aggregatet 2. Regulering av tillufttemperatur 3. Utekompensert setpunkt 4. Frostsikring 5. Start og stopp fra kalender.KommunikasjonTestkommentarAggregatet ble testet i forbindelse med fullskalatest. Funksjoner for start og stopp og regulering av trykk i aggregatet fungerte som forventet.AvvikNrAvvikAnsvarligFristOppdatertStatusKommentar12.07.20221