Title: +038=621.001-NI009T_01-1. Brukerveiledning for heis_Jan. 2018_N_br.pdf
To-posisjonsbryter (Gjelder kun manuelle operasjoner (1 per gruppe) *Installert nær utv. tablåTre-posisjonsbryter (Automatiske og manuelle operasjoner) Når bryteren står på AUTO, blir Brannretur modus automatisk aktivert av et signal fra byggets brannalarm. Når bryteren settes til ON, starter heisene Brannretur modus uten at de mottar brannalarmsignal fra bygget. Når bryteren settes til BYPASS, avsluttes Brannreur modus som har pågått da bryteren sto på AUTO. *For å avslutte Brannretur modus som ble aktivert da bryteren ble satt på ON, settes bryteren på AUTO.evakueringsetasje * Stolene går til alternativ evakueringsetasje.Så snart evakueringsetasjen er bestemt vil systemet avvise etterfølgende signaler inntil det første signaler er resatt. Om heisen mottar de to signalene (a) og (b) samtidig, vil systemet velge den alternative evakueringsetasjen.