Title: BREEAM-NOR-Norw-ver-1.1 2012 - Manual.pdf
Fargetilsetninger: Disse består av fluorescerende eller fargede tilsetninger som tilsettes kuldemediet for å avsløre lekkasjesteder. Bruk av fargestoffer skal godkjennes av kompressorprodusenten. Noen kompressorprodusenter godkjenner ikke bruk av tilsetninger. I slike tilfeller må man enten bruke et annet utstyr, eller man må spesifisere en annen type lekkasjedeteksjon.Halogenbrennere: Denne typen detektorer er kun egnet for klorbaserte stoffer som KFK- og HKFK- medier, og skal ikke brukes i områder hvor åpen ild er forbudt. Denne detektoren kan ikke brukes for å oppdage sammensetninger som ikke inneholder klor, f.eks. HFK-medier. Når man tildeler dette poenget, i tilfeller hvor disse detektorene brukes, skal revisoren bekrefte at kjølemediet er klorbasert.© BRE Global LtdNGBC 2012Elektroniske lekkasjedetektorer: Disse skal være utformet for å kunne oppdage en viss type, eller flere typer av, kuldemedier, dvs. KFK, HFK, HKFK osv.