Title: +038=30.001-NI003._24-V20-U1-01 VVS-anlegg plan U1 - DM1.pdf
+U1 = 370.102 - SB 502 0.063 L/s +U1 = 370.102 - OE 902 0.063 L/sTilknyttes kondensator til vinrom0 6 : 1370.102: 28 mm UK = 3036 370.102: 28 mm UK = 3036 310.102: Cu 28 UK = 3036Avløp fra backup-kjøling tilknyttes nærmeste spillvannsføring360.003: ø250 UK=3015310.001: MA 75 UK = 3347310.001 eksisterende: MA 110(ned til bunnledning se tegning V20--001)MA 135SF001T-125 100 m³/hSpace 9-116-41ø125 UK=3242 ø160 UK=3224 Space 9-116-44 SF001T-125 100 m³/hø200 UK=2740 ø200 UK=3204 ø160 UK=3224Garderobe-2 U1-409-2 SF001T-125 100 m³/hOvergang trykk/trykkløstø125Garderobe-3 U1-409-3SF001T-125 100 m³/hCu 22 UK = 3239 Cu 22 UK = 3239 Cu 15 UK = 3242320.102: 54 mm 320.102: 54 mm320.101: 42 mm 320.101: 42 mmEksisterende kanaler tilknyttet aggregat ved varemotak370.101: DN 100 370.101: DN 10012131415161111U1-B370.101: DN 100 UK = 1283360.002: ø500 360.002: ø500ø250 UK=3075 ø200 UK=3070