Title: +175=312.001_KN001_KJ-MAsystemet.Produktinformasjon.pdf
For at KJ-MA systemet skal ha den foruentedelivslengden og for å unngå driftsproblemer er det viktig at det brukes rett koblingstype og modell og at riktig pådragsmoment brukes.Legg merke til at det er kun koblinger i rustfrittlsyrefast stál som skal brukes ved markmontering.KOBLINGER I BYGG KJ-MA systemet har fire koblinger som er beregnet påmontering ibygg.. JET'-kobling Duo ¡ JET@-Redux¡ Unic@-koblingen . Ultrajet@filgvgTEnfiJET@- Duo Dim 48 - 160 mmJet-koblinger for bygg produseres av rustfritt stålbånd iflg. EN 10088/Enr 1 .4016, med to skrueplater i galvanisert stål og to skruer i galvaniserte bolter med M8 gjenger, samt gummi-mansjett i EPDM kvalitet. Boltene er helgjenget, noe som ikke er standard. Vær oppmerksom på dette ved bytte av bolter.Ved montering av Jet-koblinger kan det brukes elektrisk,hydrau lisk el ler pneumatisk skruverktøy med slureeffekt. Bits skal være 6 mm.Rør og rørdeler skal klamres.