Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorLav indirekteandel 3.00 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (15.72 m²)7146.00 lm 69.6 W 4.42 W/m² (2.34 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 189 lx 151 lx 0.80 0.67 0.75 mHovedoverflater m 1.7 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg) m 1.5 (Vegg) m 1.6 (Vegg)Em 52 lx 149 lx 110 lx 154 lx 119 lx 140 lx 116 lxUo 0.81 0.43 0.79 0.48 0.66 0.53 0.70Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 242/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202283.027 Resepsjon8.2 Sammendrag, 3.027 Resepsjon8.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1Type Ant.\Prod.23 xLuzense Bestillingsnr. Armaturnavn Bestykning: 3229488 : LED Compact Soft 2 205mm DALI 3000K : 1 x 23.19 W / 2382 lmUnilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5