Title: +038=433.002-FS027._06-Tavlebyggeren Testskjema.pdf
Klistremerker pasatt (oversp.vern, J.F.B)= [l K<) B B3 Rl S o k=] < o 3 T =3 3_— (] @ g = 3 = gla | g c < [} S & 22 I=ls13 & o Z > = £ Q = = = S z HHE D g ] = 3 = 2|g|2 5 =3 NMERE > (=1)=oN=]Lagt med flenser, j.f.panel,skjstelasker..Lakk, derer, hengsler OK?Programmert evt instrumenterRengjering av tavleFggoKL K]| KPPSide 1Ordre nr. : 1649040Prosjekt : Dronning Maudsgate 1-3 ﬂ TaVIe byggernTavle :+DM1.E7=433.06.05Verifikasjon av beskyttelsesleders effektivitet: Dette gjgres ved at motstanden mellom beskyttelsesleder og utsatte ledende deler méles med instrument som gir en teststrgm pa minimum 10A gjennom en impedans pa 0,Lohm Motstanden skal ikke overstige 0,10hm Verifikasjon av beskyttelsesleder Ihht EN 61439:Mflested ______—JOK_|Fammeverk Jord [\bororJord ||Hgyspenningsprgving:Utfgres pa all hovedstrgm med alle vern pa.All styrestrgm, overspenningsvern, instrumentering og kWh-malere ma vaere avslatt eller rakoblet fgr test!