Title: +135.01=727.001-MO002T_01-F-UTV med prøvekum NS6.pdf
(med føler) 1. Senk ned føleren i vann. Grønt lys. Normal modus. 2. Løft opp føleren i luft. En fettalarm utløses. Rødt lys + lydsignal. Lydsignal utløses etter 10 sek. og relè veksler, kontakt mellom klemme 3 og 5. 3. Rengjør føleren ved behov. 4. Senk ned føleren i vann igjen. Rødt lys slukker. Alarmen skal avbrytes etter 10 sekunder.Mål125 mm x 75 mm x 35 mm (L x H x D)KabinettDriftstemperaturIP 65, materiele: Polykarbonat Kabelniplenes justeringsområde er 6-10 mm30°C til +50°CFEILALARM Ved kabelbrudd, kortslutning eller defekt føler. Signallampe for driftsspenning lyser. Signallampe for feil tennes etter 10 sek. Lydsignal utløses og relè veksler.3GA-SG1-FØLERKabel