Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
A válvula de 2 vias normalmente é fechada na direcção da bateria com actuador não alimentado. A válvula de 3 vias normalmente é fechada na direcção da bateria com actuador alimentado e aberta na direcção da via do by-pass. Quando a temperatura ambiente não satisfaz o termóstato, a válvula abre-se em cerca 3 minutos fazendo circular a água na bateria.