Title: +038=621.001-NI009T_03-2.Vedlikeholdsveiledning heis.pdf
spesifikasjoner. Sjekk Prosjektinformasjonsbladet for den enkelte heis.For oljetyper, referer 6.2.4.1.1. Kontrollpunkter i maskinrom(For MRL kontrolleres delene der de befinner seg sjakten/maskinområdet)(1) Omgivelser1) Maskinrom/område må være rent.2) Temperatur og fuktighet må ikke skape vanskeligheter for driften. Kondens og frost erforbudt.3) Rifter, skader og lekkasjer skal ikke forekomme i gulv, vegger og tak4) Fremmede installasjoner og utstyr, bortsett fra lovlig, godkjent utstyr, skal ikke forekomme.(2) Apparatskap o.l. (gruppekontroller, hjelpekontroller batterier og SETS panel)Det kan være at ikke alle skapene er installert..1) Det skal ikke være forandringer eller noe unormalt i virkemåten til el-utstyr som f. eks.Hovedbryter.2) Alle klemmer skal være tiltrukket og sikringene skal virke normal og ha samme verdi som deoriginale.Hold apparatskapene lukket når det ikke utføres vedlikehold.