Title: Manual - Styrecentral SV.pdf
Jumper J7 og J9 monteret i pos. »Ext 3 wire«. Linieovervågning mellem klemme 1-3 samt 5-6: Med jumperne J4 (aktuatorudgang 1) og J5 (aktuatorudgang 2) vælges også her, hvor mange linieafslutninger (antal 27KΩ) der ønskes detekteret – på samme måde som ved motorlinie. Denne indstilling kræver 3 lederkabel fra motorudgang til motor. Jumper J7/J4 og J9/J5 er ikke monteret - Ingen linieovervågning for hhv. aktuatorudgang 1 og aktuatorudgang 2.For SV 48V-8A er den maximale tilladte belastning 8A, f.eks. 1 x 8A eller 2 x 4A.