Title: +135.01=370.001-JP502T_01-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Fig. 15: Regulering Δp-v (parallelldrift)6.3.2 Funksjonsmåte ved dobbeltpumpedriftPumpealterneringΔpFig. 16: Pumpealternering18QQQtLES DETTE: Fremgangsmåte og ytterligere kommentarer knyttet til oppstart samt konfigurasjon av IF-modulen på pumpen finner du i monterings- og driftsveiledningen til IF-modulen som brukes.Begge pumpene gir dimensjonert effekt. Den andre pumpen står klar til bruk ved feiltilfeller eller fungerer etter pumpealternering. Bare én pumpe er i drift av gangen (se Fig. 10, 11 og 12).I dellastområdet fremstilles den hydrauliske effekten i utgangspunk- tet av en pumpe. Den 2. pumpen tilkobles med optimert virknings- grad, dvs. når summen av effektforbruket P1 for begge pumpene i dellastområdet er mindre enn effektforbruket P1 for en pumpe. Begge pumpene reguleres da synkront opp til maks. turtall (Fig. 14 og 15).I manuell drift går begge pumpene synkront.