Title: Styring Novema aggregat.pdf
Intern brannalarm X Hay tillufts-/avtrekkstemperatur i ventilasjonsaggregat. Eksternt stopp IDigitaI inngang "Ekstern Stopp" dpen. “ Flowkompensering av IUtmaIing av filter trykkreferanse ikke utfart. iltervakt ikke kalibrert Utlgses etter 20 minutter.Handterminal X Handterminal ikke tilkoblet buss, feil i busskabel. (Air2Hterm): Ingen kommunikasjon11 |FanlO 1 (Air2FanlO): FanlO ikke tilkoblet buss i FanlO-kontakt A, feil i ngen kommunikasjon busskabel. FanlO DIP-switcher star feil12 FanlO ikke tilkoblet buss i FanlO-kontakt A, feil i Ingen kommunikasjon busskabel. FanlO DIP-switcher star feilUtvidelsesmodul 1 Air2Ext ikke tilkoblet buss, feil i busskabel, (Air2Ext): Ingen adresseknapp star feil kommunikasjon Utvidelsesmodul 2 (Air2Ext): Ingen kommunikasjon Lon gateway (Air2Lon): Ingen kommunikasjon illuft frekvensomi. (OJ- 0J-FC ikke tilkoblet buss i FanlO-kontakt B, feil i FCxxx): Ingen busskabel.kommunikasjon Busskabel i OJ-FC montert i kontakt BUSS iFCxxx): Ingenkommunikasjon