Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følgeav bruk med produkter som dette dokument beskriver.STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 90)Maks utsparing 600 x 1200mmMASSIVTRE & BETONG - DEKKE≥ 25mm glass eller steinull l≥ 75 kg/m3 monteres ≥ 50cm på begge siderStålrør ≤ Ø273mmPlate-kanter må males med FR Dekkmaling50mm Brannplate 1-S med malt side ned50mm Brannplate 1-S 100mm overlapp av utsparingenAlle gjennomføringer og åpninger i begge plater må fuges med FR Akryl fra undersiden