Title: FIRESAFE FT Graphite Produktdatablad.pdf
Brannmotstand: EI 30 til EI 180 i henhold til NS -‐EN 1366-‐3 (2009) og EN 13501-‐1/2.• Omfattende bruksområder for vegger og gulv.  • •Godkjent som røyktetting i henhold til EN 1634-‐3.  For flere detaljer, se DoP og montasjeanvisning på www.firesafe.no.PÅFØRING Åpninger som skal tettes med Firesafe FT Graphite må være fri for støv og fett.  Sugende materialer skal fuktes på forhånd med vann eller primer. Dytt åpningen med bakdytt der dette er nødvendig, det kan benyttes bakdytt av mineralull, keramisk fiber eller, PE-‐list eller uten bakdytt. Monteringsanvisningen må følges.       Plasser fugemassen i åpningen og sørg for god vedheft på alle kanter. Glatt ut fugemassen i åpningen og hvis det ønskes pene kanter. Benytt makeringstape.  Fugemassen er normalt overmal bar etter 24 timer, vedheft kontrolleres i hvert tilfelle.   Firesafe FT Graphite bør ikke monteres ved lavere temperatur enn + 5 ºC.  Tettingen utføres ved hjelp av patronsprøyte og normalt fugeverktøy.  Verktøyet rengjøres med vann.