Title: 2016.08.08 Idriftsettelsesrapport brann anl 21494 1-2.pdf
Kommentarer: Klokker/summere teste i paviljong og skolebygg, programmert om summere til riktig type etter at de ble byttetIdriftsatt anlegg i Paviljong, programmert testet Degradert anlegg til 32.20 pga nettverk Koplet nettverk mellom sentraler. Summere testet i paviljong Overføring testet til NRB via sentral 1 (hovedbygg) og fra hovedbygg ok Kommunikasjon mellom sentraler teste ok Hovedbygg Oppgradert hovedkort til 22.20 Oppgradert sløyfekort til 2.70 Koplet opp nettverk mellom hovedbygg sentral 1 og paviljong sentral 2 *) Risikoklasse er vurdert ut fra beskrivelser og føringer spesifisert i VTEK. Om det ligger andre vurderinger til grunn, som Schneider Electric ikke er blitt gjort kjent med, tar vi forbehold om dette.Side 1 (4)Idriftsettelsesrapport brannalarmanlegg:Se etter Noralarm-oblat:Side 2 (4)SAMMENSLUTNING AV NORSKE PRODUSENTER OG LEVERANDØRER AV BRANNALARMANLEGGwww.noralarm.comKontrollseddel årlig kontroll brannalarmanlegg: