Title: +038=360.017-#####._02-360.017 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Elektrisk koblingsskjema.pdf
Kursfortegnelse Hovedbryter/ lastbryter ventilasjon Hovedbryter/ lastbryter kjøling Tilluftsvifte Avtrekksvifte Styrestrøm / Rot.VVX / Stikk Pumpe vvb KjølekompressorSpenning(V)Frekvens3x400503x400 3x400 3x40050 50 501x230 1x230 3X40050 50 50Kabel (mm2)2,5 2,51,5 1,5 10Antall ledere4+jord4+jord 3+jord 3+jord2+jord 2+jord 3+jordMaks Strøm (A)10,0 10,038,1Sikrings- kurs (A)16 1610 10 40VifteTypeStyringK-faktor Maks rpmDim. Drifts- rpmMotor- effekt (kW)Merke- Strøm(A)TilluftRLM E6-5056-BI-YG-MBus242180017844,310,0AvtrekkRLM E6-5056-BI-YG-MBus242180017564,310,0VarmevekslerTypeMotorFrekvensomformerDiam./Skive/ RPMRotorVarmebatteri VannEnventusStyring 0-10vMRHX-3P04NShuntventil BelimoDRHX 1220MotorVann- mengde l/s 0,251760/100/250 Maks Strøm (A)Trykk- fall ShuntKjølebatteri DXStyring 0-10vShuntventilMotorVann- mengdeTrykk- fall ShuntMaks Strøm (A) 38,1Spjeld- motorerBelimo