Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Lukene skal kunne åpnes under aktuelle driftsforhold (eks. vindlast).Det skal installeres betjeningspanel for manuell åpning av lukene, for brannvesenets innsats. Betjeningssentral skal merkes tydelig.Strømtilførsel til luker skal være på egen kurs. Kabel skal sikres til fra strømkilde og frem tilBrannkonsept REV_C: 03.11.2016, Rev C 25.10.2016Bromstadveien 59, Trondheim kommuneAJEH p:\166\15466001 bromstadveien 59\08 rapporter\rapporter\15466001_bromstadveien 59_pro-rapport_rev c_25.20.2016_x.docxRIE Det påpekes at angivelse avarbeidsplassforskriften [25]. NS-EN 1838 [24] følges for denne type areal.  Fellesarealer uten naturlig dagslys må haantipanikkbelysning, gjelder blant annet kjeller.  Etterfølgende oppsummerer hovedretningslinjer forrømningsvei på branntegninger ikke er underlag for montering av nødvendig omfang/plassering av markeringskilt. Branntegning viser kun prinsipiell rømningsstrategi.