Title: 68-55Målingavlyd-instruksogsjekkliste.doc
HensiktDokumentet redegjør for hvordan vi skal sikre at lydbilde produsert av anlegget er i overenstemmelse med krav.AnsvarProsjektleder er ansvarlig for iverksettelse av rutinen.Omfang/DefinisjonMed lydnivå menes summen av bakgrunnstøy og støynivå fra anlegget.Rutinen gjelder for ansatte i Energima AS, innleid personell og underleverandører som utfører arbeid ved Økernveien 94, U1UtførelseMålinger av lyd skal utføres når rommet(ene) er møblert slik det/de vil være når det/de er tatt i bruk. Målinger under andre forhold må ta høyde for dette.I store oppholdssoner utføres flere målinger. Dette skal skje etter avtale med oppdragsgiverMåling av lyd utføres i etterklangsfeltet midt i rommet.Nivået på bakgrunnstøy skal kontrolleres med anlegget avslått.Dersom nivået på bakgrunnstøy er vesentlig lavere enn kravet, gjøres ingen korrigering.Dersom nivået på bakgrunnstøy kun er litt lavere enn kravet, må det korrigeres for dette.