Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
3. Prüfung auf vollständige Öffnung der Serviceventile. 4. Prüfung der Funktion der Kurbelwannenheizung Der Verdichter muss vor der Inbetriebnahme eine Temperatur von mehr als 10 °C (50 °F) erreichen. Dadurch werden Probleme in Bezug auf eine ungeeignete Viskosität des Öls vermieden.■ 5.1. Verflüssiger Wärmetauscher und Verflüssigungssatz müssen mindestens einmal pro Jahr gereinigt werden. Der Zugang zum Inneren des Verflüssigungssatzes ist möglich durch Abnehmen des Lüfterblechs.5. Prüfung auf ungehinderte Drehung der Flügel des Verflüssigerlüfters.5. Prüfung auf ungehinderte Drehung der Flügel des Verflüssigerlüfters.6. Prüfung der Anlage auf eventuelle Beschädigungen. 7. Der Kältekreislauf muss so ausgelegt sein, dass der Verdichter nicht mehr als 6 bis 8 Mal pro Stunde anläuft.■ 5.2. Austausch des Lüfters - Abklemmen des Lüfterkabels. - Herausdrehen der 4 Befestigungsschrauben der Halterung. - Entnehmen von Lüfter und Halterung. - Austausch des Lüftermotors und seines Kondensators.