Title: Ø94, Medistim - VVS.pdf
Awvinklet rett ledning krever god klamring. Om avvinklingen "gér tillbake” kan lekkasje oppsta. Koblingen tillater at ferdig avlepsledning tetthetsproves med 50 kPa indre vanntrykk. Awvinklingen fér ikke overskride verdiene i tabell pa side 12, og kan ikke erstatte passende rordel. Rordeler er sikrere, spesielt om mekanisk staking blir nedvendig.Sammenkobling mellom to liggende ledninger Avgrening pé liggende ledning skal utferes med grenrer 45°. Klamring utforesetter anvisningen. sett fra oven sett fra sidenOm stamrorstette benyttes klamres ledningen ifelge beskrivelsen.16VPOvergang fra stadende til liggende samleledningFor overgang fra stdende til liggende samleledning anbefales bruk av grenrer maks. 45°.sett fra sidenmaks. 750 maks. 200sett fra sidenmaks. 750 maks. 200