Title: 32 Varmeanlegg.pdf
3. For å sjekke ladetrykket stenges serviceventilen og karet tappes for vann. Ladetrykket sjekkes med en trykkmåler og justeres eventuelt ved å fylle luft med kompressor. Små kar kan tas med på bensinstasjonen og etterfylles der.3. For å sjekke ladetrykket stenges serviceventilen og karet tappes for vann. Ladetrykket sjekkes med en trykkmåler og justeres eventuelt ved å fylle luft med kompressor. Små kar kan tas med på bensinstasjonen og etterfylles der.4. Karet monteres inn og systemet etterfylles med vann slik at trykket er på samme nivå som da karet ble koblet fra.Daglig kontroll1. Trykket i varmeanlegget sjekkes. 2. Temperatur i anlegg vurderes. 3. Termostater og automatikk sjekkes.ElementkjelKrever bare visuelt tilsyn, samt årlig service.FilterMikrobobleutskiller og filter skal renses med jevne mellom (1 gang pr. år). Etter rensing må anlegge fylles opp.VannbehandlingDrift