Title: Oso-Nano-VV-Bereder.pdf
Den fasta elinstallationen ska användas vid instal- lation i nya bostäder eller vid ändring av existeran- de elupplägg enligt förordning. Strömkabel med kontaktdon kan användas vid byte av produkten utan ändring av elupplägget. Ev. fast elinstallation ska utföras av auktoriserad elektriker. Gällande fö- reskrifter och standarder måste följas.3.6.1 Elektriska komponenterKomponent Säkerhetstermostat Arbetstermostat Värmeelement Strömkabel med kontaktdon InternledningarNotera 85°C termoutlösare 40-70°C justerbar 1fas 230V Värmebeständig Värmebeständig3.6.2 Elektriska anslutningar i elbox! VARNINGKopplingspunkterna N och L1 har kontinuerlig spänning. Innan elektriskt arbete utförs måste strömförsörjningen brytas och säkras mot på- sättning medan arbetet pågår.A) Blå ledning (N) – Neutral – är ansluten tillpunkt «1» på säkerhetstermostaten.B) Brun ledning (L1) – Fasledare – är ansluten tillpunkt «3» på säkerhetstermostaten.C) Gul ledning med grön remsa– Jord – är