Title: +038=370.101-SP012T_01-FDV-dokumentasjon - IMI Hydronic Engineering AS - VA_VVS 8522437 med flere - STAPSTAD KPA Nordic.pdf
5. Holde differansetrykket konstant over en reguleringsventil Avhengig av anleggets konstruksjon, kan tilgjengelig differansetrykk over enkelte kretser variere kraftig med belastningen. For at reguleringsventilenes karakteristikk i slike tilfelle skal forbli korrekt, kan differansetrykket over reguleringsventilene holdes praktisk talt konstant med en STAP koblet direkte over hver reguleringsventil. Reguleringsventilen blir aldri overdimensjonert og autoriteten er og forblir nær 1. Dersom samtlige reguleringsventiler er kombinert med STAP og STAD, trenger man ingen innreguleringsventiler i det hele tatt, annet enn i diagnostisk hensikt.STAP holder Δp over reguleringsventilen konstant, noe som gir en autoritet ~ 1. • Reguleringsventilens Kvs og valgt Δp gir foreskrevet gjennomstrømning. • STAD-1 benyttes til måling av gjennomstrømning, avstenging og forbindelse til signalledning.STAPSTAD-1STAD-1STAPSTADSTAPSTAD-1STAD∆HDimensjoneringseksempel