Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Dersom detaljprosjekterende og utførende har spørsmål knyttet til det branntekniske prosjekterings- grunnlaget innenfor eget fagområde, eller i grensesnittet mot andre fagområder, forutsettes det at RIBr (Sweco) kontaktes. Det forutsettes videre at roller og samspillet mellom brannrådgiver og de øvrige impliserte foretak skjer slik det fremgår av SINTEF Byggforsk Byggdetaljbladene 321.025-028 [6][7][8] og RIF ansvarsmatrise [5].Tabellene er splittet opp tilsvarende oppbyggingen av TEK10, der angivelsene med § er samsvarende med kravreferansene. Spesielt viktige branntekniske installasjoner har fått egne tabeller.Brannkonsept REV_C: 03.11.2016, Rev C 25.10.2016Bromstadveien 59, Trondheim kommuneAJEH p:\166\15466001 bromstadveien 59\08 rapporter\rapporter\15466001_bromstadveien 59_pro-rapport_rev c_25.20.2016_x.docxKravspesifikasjon Bærende konstruksjoner  Bærende hovedsystem og sekundære bærende bygningsdeler (inkl. takkonstruksjon og dekker): R 60 A2-s1,d0 [A 60].*