Title: 2209 Elektro - NEK 405-3 Næring Oppdelt Lofotsenteret.pdf
Kommentar Mangelfull dokumentasjon av inntak 432.01 400v. Mangler informasjon om dimensjoner på kabeler. Antall. Hvor de er tilknyttet. Tavle dokumentasjon avviker fra dokumentasjon i felt. Se merking.26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no88/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretHele, 02 InntakId: 1699Det er ikke ryddig og rent i inntaket.TiltakInntaket må ryddes og rengjøres.Lukkingsfrist20.12.2022Kommentar Mye støv og smuss i inntaksfelt 432.01 400v26.09.2022 08.06.06 - www.norik.noPrisoverslag1 - Bør utbedres89/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretHele, 02 Inntak26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no90/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretHele, 02 InntakId: 1700Det er ikke ryddig og rent i inntaket.TiltakInntaket må ryddes og rengjøres.Lukkingsfrist20.12.2022Kommentar Inntak 432.01 230v har mye smuss og støv26.09.2022 08.06.06 - www.norik.noPrisoverslag1 - Bør utbedres91/103MålingerCoop Nord Sa LofotsenteretKontroll: