Title: 32 TA+Modulator+DN.pdf.pdf
StrømningsretningDN 15-32DN 40-50DN 65-80TA-Modulator DN 15-32 + EMO TM/TA-Slider 160IP54IP54IP54IP54TA-Modulator DN 40-50 + TA-Slider 500IP54IP54IP54IP54TA-Modulator DN 65-80 + TA-Slider 750IP54IP54IP54IP54TA-Modulator DN 65-80 + TA-MC100 FSE/FSRIP54IP546Montering av aktuator Merk: Klaring er nødvendig over aktuator for av/påmontering.EMO TMTA-Slider 160DN 15-20: 107 mmDN 15-20: 119 mm 130 mm DN 25: 133 mm DN 32:>15 mm>15 mmTA-Slider 500/TA-Slider 500 PlusDN 40: 203/212 mm DN 50: 206/215 mm>20 mmTA-Slider 750/TA-Slider 750 PlusTA-MC100 FSE/FSR>140 mm>140 mmDN 65: 443/465 mm DN 80: 455/477 mmDN 65: 427 mm DN 80: 438 mm1. Fjern eventuell aktuator. 2. Drei innstillingshjulet til ønsket posisjon, f.eks 5,0.Avstenging1. Fjern eventuell aktuator. 2. Drei innstillingshjulet med klokken til X.