Title: asmicra100_dn.pdf
Merk: Den høyeste følsomhetsinnstillingen er egnet for rene, miljøstyrte miljøer, f.eks. rene rom for halvlederproduksjon hvor luftbåren forurensing holdes på et absolutt minimum, og hvor den minste forurensing utløser alarm. Bruk av denne innstillingen i et travelt maskinverksted ville ført til relativt hyppige uønskede alarmer på grunn av den normale variasjonen i luftforurensing, og hvor lavere følsomhetsinnstilling anbefales. Derfor er det viktig at alarmfaktoren som velges er egnet for området som skal beskyttes. Når riktig alarmfaktor for det beskyttede området er innstilt, vil de plagsomme alarmene bli redusert til et absolutt minimum.Installasjonshåndbok, AutroSense Micra 100 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04, Autronica Fire and Security ASSide 13Programmere detektorenFølgende tabell inneholder foreslåtte innstillinger for ClassiFire® alarminnstilling for forskjellige plasseringerAlarmf aktor 0 1 2 3 4 5 6 78FølsomhetEkstremt høyMiddels Middels Middels LitenLiten