Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Alternativ för uppställning/kanalanslutning A: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning. Om aggregatet levereras med samtliga anslutningsgavlar, kan byte av utförande göras på byggplats via handtermi- nalen.HögerutförandeB: Aggregatet kan placeras på högkant (ej utomhus).C: Övre fläktutlopp uppåt anges vid beställning (ej utom- hus). OBS! kanalanslutningsdimension ø 400 mm.D: Luftintag ovanifrån för uteluft eller frånluft anges vid beställning (ej utomhus).VänsterutförandeUteluftTilluftFrånluftAvluftElanslutning14ø 40038018ø 315==767628428445J4552Bottenbalk är tillval. * Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel. Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör).StorlekABCDFGHJLØVikt, kg0057438252403452304609205791499315234-271Inspektionsutrymme 800 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet och minst 200 mm ovanför kopplingshuven.