Title: +038=331.001-SM003T_01-FDV-dokumentasjon - Ulefos AS - VA_VVS 5506164 med flere - SLUSEVENTIL VENSTRE LUKK F4.pdf
Betjening:For å unngå fastgroing av innvendige deler anbefaler vi at ventilene betjenes med følgende intervall:ventiler for vann:hvert årventiler for avløp:hver tredje måned.Etter betjening skal ventilen enten være fullt åpen eller helt stengt.åpen : med spindel frigjort for spenning ( åpne helt og deretter 1 omdreining tilbake)lukket: med lukkemoment angitt i vårt databladVentilene må ikke utsettes for frost eller sterk varme.Drift:Ventilene er ikke konstruert for permanent regulering av vannmengde eller trykk, men vil normalt kunne tåle perioder i drift i delvis åpen/stengt posisjon. Vær oppmerksom på kavitasjon spesielt ved høyt trykk og kraftig struping over lengre tid. Dersom det har vært vann på ledningsnettet må sluse settes i midstilling ved kuldegrader ( minusgrader ) eller/og om det over tid står stillestående vann i ledningsnettet ved kulde- grader er det fare for frostsprengning,Vedlikehold :