Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
6.16.2 External stop Pumpen kan stoppes via en ekstern puls, for eksempel fra et kontrollrom. Når den eksterne stop- pulsen aktiveres, bytter pumpen fra driftstilstanden "Kjører" til driftstilstanden "Standby". Det tilsvarende symbolet vises i området for signal/feil på displayet.AdvarselHyppig frakobling fra strømforsyning, f.eks. via et relé, kan føre til skade på pumpens elektronikk og at pumpen slutter å virke. Doseringsnøyaktigheten reduseres også som følge av interne startprosedyrer. Ikke reguler pumpen via strømforsyningen for doseringsformål! Bruk kun funksjonen "External stop" til å starte og stoppe pumpen!Kontakttypen er fabrikkinnstilt til normalt åpen kon- takt (NO). I menyen "Setup > Inputs/Outputs > Exter- nal stop" kan innstillingen endres til normalt lukket kontakt (NC).0 1 1 24 2 1 14 0 M T6.16.3 Empty og Low level-signaler En dobbel nivåsensor kan kobles til pumpen for å overvåke fyllingsnivået i tanken. Pumpen responderer på signalene på følgende måte:Sensorsignal