Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Alle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderProtecta Rørstruper 10 lag med 50mm bredde på begge sider9-50mm gjennomgående cellegummi eller PE skum isolasjonPE, ABS & SAN+ PVC rør ≤ Ø160mm med vegg tykkelse 3.0-9.5mm, and ≤ Ø260mm ink. isloasjonÅpning mellom plate og vegg fuges med FR Akryl, deretter med 100mm treskruer og stål skiver i hjørne og c/c ≤ 300mm, 50mm fra kantMaks utsparing 600mm bred og 1200mm høy50mm FR Brannplate 1-S monteres med 100mm overmål, plate- kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderProtecta Rørstruper 2 lag med 50mm bredde på begge sider9-50mm gjennomgående cellegummi eller PE skum isolasjonPP rør med vegg tykkelse 1.8-14.6mm, ≤ Ø68mm ink. isloasjonÅpning mellom plate og vegg fuges med FR Akryl, deretter med 100mm treskruer og stål skiver i hjørne og c/c ≤ 300mm, 50mm fra kant