Title: +038=360.000-NI001._58-DM1-3. 360.001 (1 etg) R&H - Målerapport.pdf
MÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01Blankett nr.: 68-091ANLEGG : SYSTEM :TILLUFT ROM NR.EVODronning Maud 1-3 360.001TILLUFT Prosjektert Målt m3/h 4 298m3/h 4 300AVTREKK Avvik Prosjek Målt m3/h m3/h 2 560 4 300%0Dato : Ref. :Avvik %4023.12.2021 Harald Jensrud ANMERKNINGFaktisk målt 4370 m3/h i avt ( kanal måling )Bavaria2 2202 31142 2202 2893Total6 5206 60916 5204 84926H Gard Wc Dusj30022824100 20049 17551 -13D Gard Wc Dusj3000100 20038 17362 -14KVALITETSHÅNDBOK Randem Hübert A/S - Stansevn. 11, 0975 OSLO - Telefon: 22 90 07 00 - Telefax: 22 90 07 10 E-mail: service@hybra.noMÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01Blankett nr.: 68-091ANLEGG : SYSTEM :TILLUFT ROM NR.Dronning Maud 1-3 360.001TILLUFT Prosjektert Målt m3/hm3/hAVTREKK Avvik Prosjek Målt m3/h m3/h%Dato : Ref. :Avvik %23.12.2021 Harald Jensrud ANMERKNING