Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Platen limes mot veggen med FR Dekkmaling og festes med ≥ 5x80mm skruer og skiver i hvert hjørne, 25mm fra kant og med c/c ≤ 300mmKOMPOSITT UPONOR DECIBEL RØR BRANNMOTSTAND EI 60Maks utsparing 900mm bredde og 1200mm høyde≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERPlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderGjennomføringØ 50mm Uponor Decibel rør Ø 75mm Uponor Decibel rør Ø 110mm Uponor Decibel rørFR Rørstruper 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag)Brannmotstand EI 60 U/U (E 60 U/U) EI 60 U/C (E 60 U/C) EI 60 U/C (E 60 U/C)Protecta Rørstruper på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-S montert i senter av veggKompositt- rørAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider