Title: 2018 - Energivurdering 360.02.pdf
NEIMåleprotokoll for tetthetsprøving av kanalnettet og av aggregatetNEIKommentarer/meldingerFDV-dokumentasjon ikke tilgjengelig i teknisk rom/ikke forevist.SIGNATUR/DATO/STEMPEL FRA ENERGIRÅDGIVERMer informasjon: www.energimerking.no Henvendelser: Enova svarer på 08049 eller www.enova.noVENT.-SJEKK 2 (DOKUMENT)Side 4HOVEDFANEENERGIVURDERING AV VENTILASJONSANLEGGSJEKKLISTE 3 - FULLSTENDIGHETSKONTROLLSjekkliste 3 FullstendighetskontrollHvis anlegget består av flere anlegg benyttes ett skjema pr. anleggVerdi/statusAvlest - Beregnet - Målt - NominellMangel/kommentarSystem nr.360.02TypeVEX4000Fabrikat / serienr.ExhaustoStyring/temperatur-reguleringKontroll av lampetest i automatikk-tavleFÅR IKKE KONTROLLERTIngen lamperVisuell kontroll av sikringer, motorvern, releerOKVurdering av renhold i teknisk rom og tavleOKVisuell kontrollVisuell kontroll med hensyn på skader, mangler i aggregater og komponenter i teknisk rom.OK