Title: 36 FDV - VAV-spjeld.pdf.pdf
temperatur, og kravet i TEK17 tilfredsstilles. Gode aerodynamiske egenskaper sikrerenergieffektivitet og minimalt trykkfall og støy. Alle spjeld kan monteres både i vegg og tak/gulv.Massive vegger:EI 90 (ve i ‹-› o) S, avhengig av bruksområdeLettvegger:EI 90 (ve i ‹-› o) S,avhengig av bruksområdeVegger og tak:EI 120/90/60 (ho i ‹-› o) S, avhengig av bruksområdeProdusert i henhold til EN 15650, testet i henhold til EN 1366-2 og klassifisert i henhold til EN13501-3.Tekniske dataBrannspjeld 24Vac Driftsspenning Effekt i drift Gangtid motor Gangtid fjær Motor/regulator HVAC Endebrytere 2 stk. vekselkontakter Bryterpunkter stengt / åpent Kapsling Omgivelstemperatur Luftlekkasje iht. EN 1751 Luftlekkasje iht. EN 175124 V AC/DC 2,5W <60 s 20 s BFL24-T-ST6(1,5)A / 6(3)A, 5Vdc - 250Vac 5°, 80° IP54 -30 - 50°C Luftlekkasje stengt spjeld: Klasse 2 Luftlekkasje i kapsling: Klasse CMicro Matic Norge AS, Nye Vakåsvei 28, 1395 Hvalstad, Postboks 264, 1379 Nesbru