Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
5.5-Variabeltflöde I dessa enheter går det att använda en pump med flödesstyrning. Enheterna håller den utgående köldbärartemperaturen konstant under alla flödesförhållanden. För att detta ska fungera, måste den lägsta flödeshastigheten vara högre än det lägsta flödet i tabellen med tillåtna flöden och får inte variera med mer än 10 % per minut.Om flödet ändras snabbare, bör systemet innehålla minst 6,5 l vatten per kW istället för nedanstående värden.5.6 - Flödeshastigheter5.6.1 - Standard 61WG/30WG/30WGA61WG/ 30WG/ 30WGAMin.(1) Lågtryck HögtryckFlöde, förångare, l/sMin.(2)Max.(3) Lågtryck HögtryckMax.(4)20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 110 120 140 150 170 1901.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.6 1.5 1.6 1.6 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.00.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.4 1.6 1.5 1.5 1.6 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.30.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 1.0 1.1 1.3 1.5 0.8 0.9 1 0.8 0.9 13.5 3.8 3.8 4.1 4.3 4.5 6.1 6.2 6.3 6.4 8.1 7.5 7.6 8.6 8.6 13.6 14.0