Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
m=minutt h=time1=automatisk4:752EKSTRA REGULERINGSSEKVENS 1, TEMPERATURBE- SKYTTELSE VIA KOMMUNIKASJON, KOMMUNIKA- SJONSFEIL Aggregatets styreenhet mottar ingen temperatur via eksternt kommunikasjonsgrensesnitt innen den innstilte tidsgrensen.B05 m14:84:953545 minutter alarmforsinkelse. EKSTRA REGULERINGSSEKVENS 1, KOMBIBATTERIGI- VER DEFEKT Turledningstemperaturgiver til kombibatteri er defekt eller ikke tilkoblet. Kontroller klemmetilkobling 9-10 og giverens polari- tet på I/O-modul E. 3 sekunder alarmforsinkelse. EKSTRA REGULERINGSSEKVENS 2, I/O-MODUL NR. F KOMMUNIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommu- nikasjon med I/O-modul nr. F for ekstra regulerings- sekvens.AA103)3 s10 s114:1055