Title: 2020.16.09 Årskontroll Slokkeutstyr Bytesteinen 1[5004].pdf
ID: 59964Skumapparat er over 5 år. Nr: 6 Plassering: Hall øst 2. etg Type: Housegard ProdAr: 2015 TilleggC: 6l skumTiltakMå skiftes eller tas service.Lukkingsfrist28.09.2020 08:08:34 - www.norik.noUTK AST2 - Må utbedres13/17KontrolldokumentasjonBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Slokkeutstyr, Bytesteien 1ProsedyreStatusBR3 BRANNSLOKKINGEr brannskapet fri for skader?OKEr ledningsnett for manuell brannslokking ok?AvvikAvvik ID: 59934Er armaturer for manuell brannslokking ok?OKEr utstyr for manuell brannslokking ok?OKEr alt manuelt slokkeutstyr utplassert i tråd med NS 3910, (branntegning og rømningsplan)?OKEr sikringsanordningen og plomberingen på håndslokkeren ok?OKEr slangen på håndslokkeren ok?AvvikUTK ASTAvvik ID: 59947Er alle brannslokkeapparater lett tilgjengelig?Står manometer på brannslokkeapparat på grønt felt?Avvik ID: 59963Er det installert tilstrekkelig med brannslokkeapparater?Er alle brannslokkeapparater tydelig merket?