Title: Testrapport FST 16.06.22.pdf
NeiJaKommentarLukket ulåstKommentar17/06/202215Fullskalatest1671 - Brandengen skoleLag: 1. etasje K00355Dør 142-A var lukket og ulåst ved nattestengt bygg under FST.142-BDørRen rømningsdør med elektroteknisk funksjon 1-fl. Lukket/låst. Hovedlås + tilleggs lås 1Lukket låstHeisDørHeis adg kontroll med kortleser utenfor heisstol.CERTEGO AS (låsgruppen)RegistrertFST plan1FST plan1JaNeiVed registrering.17/06/202216Fullskalatest1671 - Brandengen skoleLag: 1. etasje08 - Brannalarm på nattstengt byggBrannalarm utløses på røykdetektor Skalldører sjekkesNrTypeBeskrivelse100Punkt549.001 Brannspjeldsentral105Punkt554.101 Talevarsling120Punkt564.101 KNX plan 120Punkt249 branngardiner130-BDørRen rømningsdør med elektroteknisk funksjon 1-fl. Lukket/låst. Hovedlås + tilleggs lås 1135-ADørRen rømningsdør med elektroteknisk funksjon 1-fl. Lukket/låst. Hovedlås + tilleggslås 1 + slagdørautomatikk136-ADør