Title: +038=360.000-ST026T_01-Wise Colibri Ceiling ventil Swegon - Bruksanvisning.pdf
ning før og etter produktet, i henhold til monteringsfi- gurene.1605955043321592502505956223882493151.StørrelseEFMål (mm)GHKVekt (kg)1603142012144501008,525039530024757514011,3CL = Senterlinje2*.B3.FEC4.Figur 1. WISE Colibri C, målfigur.5.Figur 2. Krav til rett strekning sirkulære kanaler. 1-3: Antall Ø før produkt: 0 x Ø. 4: Antall Ø før produkt: 1 x Ø. 5: Antall Ø før produkt: 2 x Ø. *Renseluke3TilkoblingWISE SMB (Sensor Module Basic), lysdiode se tabell ”Lysdiode – Forklaring”Motor Tolero-spjeldTrykkslange rødTrykkslange blå9 J R5 4 J R67891011STATUSLysdiode se tabell ”Lysdiode – Forklaring”+COMPOWERVentilmotor (tilbehør), se ”Eksempel på tilkobling WISE Colibri C”1234524 V ACViderekobling av mating (klemme 2 og 3 er parallelle)Kobling forsideKobling baksideTemp.sensorFigur 3.WISE Colibri C, tilkobling.Eksempel på tilkobling WISE Colibri C