Title: 370.000 DV instruks Kjoling.docx
Anlegget er utstyrt med stengeventiler slik at anlegget kan oppdeles og avstenges hensiktsmessig med hensyn til drift og vedlikehold. Oppdeling framgår av avstengningsguiden.VentilerDet er benyttet kuleventiler type CIM opp tom. DN 50, og type EGO Spjeldventil over DN 50.For hver kurs er det montert strupeventiler type TA-STAD (opptil DN 50) og STAF.IsoleringRøranlegget er isolert med cellegummi.Isolasjonsdimensjoner:Rørdimensjon inntil 28 mm: 19 mm skålerRørdimensjon fra 35 til 54 mm:19 mm skålerRørdimensjon fra DN-50: 19 mm skålerDriftsinformasjon37-36 Kjøleproduksjon, hovedføringer, ventilasjonKjøleanlegget - genereltAnlegget skal gå kontinuerlig. Rørnettet kontrolleres for lekkasjer og ødelagt isolasjon ved tilsynsrunder. Ved lekkasje kontaktes rørlegger. Ødelagt isolasjon repareres.Komponentliste