Title: 30. Technoporten_Brannalarmutstyr datablad.pdf
116-P-BH220/CN, Rev. D, 2010-02-24VersjonerMultiSensor, standard BH-220  BH-320* MultiSensor med SelfVerify.  BH-520* MultiSensor med SelfVerify,miljøbeskyttet. BH-520/Ex* MultiSensor med SelfVerify,EExia-versjon for bruk i alle soner. BH-220/N* MultiSensor med SelfVerify,EExn-versjon for bruk sone 2.Se separat datablad.Tekniske spesifikasjonerVekt165 gMaterialePC/ABSFargeHvitFølsomhetSe tabell 1 og 2Spenning16 - 26 VDCStrømforbruk Hvile: Ekstern alarmindikator:< 0,3mA 6mACPD-sertifikat1134-CPD-017BeskyttelsesgradIP44DArbeidstemperatur20 - + 70°CFuktighet (ikke- kondenserende)Maks. 95% RHVedlikeholdKrever ikke vedlikeholdServiceBytt hvis defektGodkjenningerSe Autronicas hjemmesiderVi verner liv, miljø og verdier…Multisensor - BH-220Dimensjoner/tilkoblinger1. - inn 2. - ut 3. felles (+ inn, + ut) 4. ekstern LEDBruk av LED-utgang