Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund-1.pdf
Strømforsyning til installasjoner som skal ha en funksjon under brann og slokking må sikres ved at kabler legges i innstøpte rør med overdekning minimum 30 mm, eller ved at det brukes kabler som beholder sin funksjon og driftsspenning minst 60 minutter.5.11 § 11-11 Generelle krav om rømning og redning4 Fluktvei i branncellenYtelseskrav Innredning av branncellen må ikke være til hinder for effektiv rømning, gjøre det vanskelig å orientere seg og å finne utgangen.WWW.FIRESAFE.NOSe NBI 520.346 Brannmotstand i opphengssystemer for tekniske installasjoner.Kommentarer og referanserBYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDAnsv.RIV RIERIEAnsv. ARKSIDE 155.12 § 11-12 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider2 AlarmanleggYtelseskrav Heldekkende brannalarmanlegg, kategori 2, med optiske røykdetektorer i alle områder.a o Alarmorganiseringb o Styringer ved alarmd o Krav til universellutforming, inkl. bad og toalett