Title: V20-09-01 VVS-anlegg plan 9 - DM1-1.pdf
8ABXCe t t e h t o mt ug ok k i t s å pa r f, n o s a o s n n a r bjlir e t t a t s r es p g n n a r b m m 5 1iOpp 35 mm 35 mmSQ003T 600x300 Q: 2445 m³/hOppvask 9-012Ned 320.102: 54 mm 320.102: 54 mm0 5 2 - T 1 1 0 T Sh / ³m 0 9 9Hette -2445 m³/h0 0 6 2 = K U 0 8 2 x 0 0 70 8 5 2 = K U 0 0 3 x 0 0 60 5 2 -T 1 1 0 T Sh / ³m 0 6 7250ST011T 480 m³/hø250 UK=2550 ø250 UK=2550ø200 UK=2700 ø200 UK=2700SQ001T Ø200 Q:500 m³/h0 0 7 2 = K U 0 0 2 ø360.019: ø200 UK=2680ø200 UK=2680 ø200 UK=2680ø200 UK=2680 ø200 UK=2680 ø200 UK=2680PP 40 UK = 28521:100ø200 UK=2647 ø200 UK=2647ø200 UK=2685 ø200 UK=2685310.001 40 mm Nedø160 UK=2705550x340 UK=2540ø200 UK=2679ø250 UK=2651LD003T Maks:120 m³/h Varme: 275 W 0.007 L/s9Opp 320.102: 15mm 320.102: 15 mmø200 UK=2670Baffler tilkobles kun varmeOpp 320.102: 15mm 320.102: 15mmLD002T Maks:200 m³/h 0.000 L/s Varme: 775 W 0.019 L/s10søyle bygges innTørropplegg opp DN 100mm