Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Uzstādīšana Skatiet drošības informāciju iepriekš. Uzstādīšana, pieslēgšana elektrotīklam un iedarbināšana jāveic tikai pilnvarotam personālam un saskaņā ar prasībām un noteikumiem. Pieslēgšana elektrotīklam jāveic saskaņā ar spaiļu kārbā redzamo vadojuma shēmu, marķējumiem uz spaiļu blokiem vai uz kabeļa. Visi 3 fāzu ventilatori tiek piegādāti no rūpnīcas ar vadojumu, kas paredzēts 400 V 3~. Noslēdziet visus tukšos kabeļu savienojumus ar aizsargspraudņiem. K ventilators jāuzstāda tā, lai elektrosadales skapis atrastos iekārtas augšpusē ± 90 grādos. Ja tiek veikta pastāvīga uzstādīšana, izmantojot kabeļus 12-14 mm diametrā, ieejas bukse jānomaina (attiecas uz K, KV, RVF un KVK 125/160 tipa ventilatoriem). Lai ievērotu IP44 aizsardzības klases noteikumus, RS ventilatoru elektrosadales skapim/motora plāksnei instalācijā jābūt vērstai uz augšu (1. attēls).