Title: Ø94, Medistim - VVS.pdf
Ved dimensjonering av spillvannsledninger ber folgende forhandsregler tas. Ledningens dimensjonering mé& ikke reduseres i stromningsretningen. Ledningen fra klosett ber ha minste dimensjon DN 100. Ved & g& over til 100 mm innv. diameter, DN 100 mm, kan man belaste ledningen med inntil 20 klosetter.Et vannklosett ber ha en spylemengde pé minimum 4 liter. Enkelte ledninger kan klare seg med 4 liter spylemengde om fall og avstand til hovedledning ikke er for lang.For dimensjonering av liggende aviops- ledninger, ventilerte, benyttes sum normal- vannmengder.Den forventede vannmengden som funk- sjonen av alle tillkoblede enheter utgjer kan bestemmes etter folgende tabell.Lufting Reglene for dimensjonering av lufting for spillvannsledninger er enkle. Det