Title: Swegon WISE_IRTa Romregulator Børverdi- Produktdatablad.pdf
Teknisk beskrivelse Utførelse Temperaturgiver○for○veggmontering○med○innebygd○radio- sender,○beregnet○for○bruk○innendørs○innen○Swegons○ inneklimasystem○WISE.Tekniske dataStrømforsyning:Maks.○effektforbruk:Batteri:24 V AC ± 10 % 50-60 Hz, 15-30 V DC5○VA○1 stk. av typen AA, LiSOCl2 på 3,6 V (Li-ion)Funksjon Giveren○måler○temperaturen○i○rommet○med○innebygd○ temperaturgiver,○samt○overflatetemperaturen○på○f.eks.○ gulv○ved○hjelp○av○IR.Glassikring:Cartridge Fuses 250V 0.5A Time Lag (Slo-Blo)Ledningsdim.○konnektor: Maks. 1,5 mm2, push-infjærkrafttilkoblingMateriale og overflatebehandling Forstykket○er○i○PC○og○bakstykket○i○PP.○Frekvensbånd:Uteffekt○(ERP):2,45○GHz○ IMS-bånd○(2400–2483○MHz)50○mW○Fargen○på○forstykket○er○hvit○NCS○S1002-Y,○og○bakstykket○ er○i○fargen○grå○NCS○S5500-N.MåleområderTemperatur:○0–50○°C○±○0,5○°CMontering WISE○IRT○er○egnet○for○montering○fra○0,5○til○1,5○m○over○ gulv,○midt○på○vegg. Registreringsområdet○må○ikke○være○blokkert○av○gjenstander,○ se○figur○2.