Title: Swegon Ventiler_baffler-Injusteringsguide.pdf
0,253 0,667 0,440 1,160 0,693 1,827 0 0Dysinställning *) LLLL LLMM MMMM MMHH HHHHkpl 1,84 2,52 3,20 4,12 5,04 *) Alla fyra sidor på enheten kan ställas in individuellt. Dysin- ställningens benämning följer ordningen enligt ﬁgur 10. Se ﬁgur 11 för exempel.Figur 10. Toppvy dysinställning Parasol EX tvåmodulsenhet sida 1-4.Figur 11. Exempel på dysinställning Parasol EX tvåmodulsenhet - MLHM.Injusteringsguide 2014:12www.swegon.com51KomfortmodulerPARASOL EX(cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:7)(cid:8)(cid:9)(cid:10)(cid:11)(cid:12)(cid:13)(cid:14)(cid:6)(cid:7)H M C LH =M=C=T-251 x 8L=PARASOL EX 690PARASOL EX 690 MFDysinställning per sida L M H CDysstorlekLiten Stor Liten + stor Helt stängdkpl per sida 0,253 0,440 0,693 0PARASOL EX 690 MF Dysinställning *)LLLL LLMM MMMM MMHH HHHHkpl 1,01 1,39 1,76 2,27 2,77