Title: DM 1-3 Integrasjonstest Prosesskjølingi.pdf
Pumper: 370.102-JP401, 370.102-LR401 370.102-JP402, 370.102-LR421 Temperaturgiver: 320.102-RT402 regulering tur sekundær Reguleringsventil 2-veis: 370.102-SB501 Energimåler: 370.102-OE901Pumper: Drift og feilsignal. Drifstimer Temperaturgiver: Erverdi utekompensert kurve Reguleringsventilventil trykkuavhengig: Datapunkter Energi: Temperatur tur /retur Momentan vannmengde Aktuell effekt.Aut.12.05.2021 Signaler er inne på SD.OK JP401 driftstimer: 9476 JP402 driftsimer:4800 Alternerer hver mandag.Fast settpunkt på 14 grader.Verdier er på SD. OKVerdier er på SD. OKSide 3 av 3