Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
En pumpe vælges ofte på baggrund af det krævede flow og de beregnede tryktab. Pumpen er som regel overdimensioneret med 30-40 % for at sikre at den kan håndtere tryktabene i anlægget. Under disse omstændigheder er det ikke muligt at få det fulde udbytte af AUTOADAPT. For at justere det maksimale flow fra en overdimensioneret pumpe indbygges reguleringsventiler i kredsløbet med henblik på at øge modstanden og dermed reducere flowet. FLOWADAPT-funktionen reducerer behovet for en pumpeindregu- leringsventil, se fig. 27, men eliminerer ikke behovet for regule- ringsventiler i varmeanlæg.Fig. 27 Mindre behov for en pumpeindreguleringsventil2 1 3 14 3 3 35 0 M T2 1 2 1