Title: OOH740_OOHC740_A6V10284161_i_no.pdf
Building Technologies CPS Fire Safety8Tekniske dataDriftsspenning (modulert) Strømtrekk (i normal drift) Antall eksterne alarmindikatorer som kan tilkobles uten sokkelsummer Driftstemperatur Lagringstemperatur Fuktighet (kort periode med kondens kan tillates) Kommunikasjonsprotokoll Farge Beskyttelsesgrad EN60529 / IEC529 – Med sokkelpakning RS720 StandarderGodkjenninger – VdS – LPCB Marine – MED (Marine Equipment directives) – GL (Germanischer Lloyd) Maks. hastighet på omgivelsesluft Systemkompatibilitet C-NET Systemkompatibilitet kollektiv QS standardBuilding Technologies CPS Fire SafetyOOH740 DC 12…33 V ~170…250 μAOOHC740 DC 12…33 V ~300…380 μA2225…+55 °C -30…+70 °C ≤95 % rel.10…+50 °C -20…+55 °C ≤15…95 % rel.C-NET, kollektiv eller konvensjonell hvit, ~RAL 9010C-NET hvit, ~RAL 9010IP40 IP44IP40 IP44CEA 4021, EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17:2005CEA 4021, EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17:2005, VdS 2806G211070 126bh/05G211047 126bh/0659 825 – 13 HH 20 207 – 11 HH maks. 5 m/s