Title: Felles romregulator møterom.pdf
Universalingang Méitomrade Upplésning Noggrannhet Matomrade pius métvéarde Ni/Pt1000 -50...+150 °C <0.056K +0.5% 0.5% U (0/0.2...1V) 0.02..1.05V <0.1mv +0.5% 0.5% U (0/2...10 V) 0.15...10.2V <1mv +0.5% 0.5% R 200...2500 & <01Q +1% 1% Reldutgangar Plint Standig last (max.) Inkopplingsstrom Avsedd anvandning 1-2, 8-9, 15-16, 22-23 5A 80 A (20 ms) Elvarmare 3-4,10-11,17-18,24-25 5A 80 A (20 ms) Belysning eller flakt (1-hast. eller, om 3-hastighet, dé 3 hast.) 5-7,12-14,19-21,26-28 1A 30 A (20 ms) Flakt (2-hast., om 3-hastighet , d& hast 1 och 2) eller fénster-persienner, max. 100 VA mérkeffekt / 5 Nm) Foljande & icke tillétet: mixade anslulningar av kraftmatning, olika faser (L1, L2, L3) eller olika spanningar (Iagspanning).411www.sauter.seEYRC500Triac utgangarPlint5966Standig last (max.)05A&SAUTERFér en héllbar utveckling.Avsedd anvéndningTermiska stalldon