Title: Bruksanvisning for CK-CE.pdf
Rotor skyves helt inn, og aksialforskyves på inspeksjonssiden til rotor er plassert inni sektorplate (fig. 4). Rotor aksialforskyves i bakkant til rotor er plassert inni sektorplate. Skal overlappe ca. 2 cm.Låseskruer monteres.Fig. 1Fig. 2Vi forbeholder oss retten til produktendringer uten forhåndsmeddelelseSide 15 av 33Fig. 3Fig. 4Vedlikeholdsintervaller basert på ca. 2000 driftstimer under en 12 måneders periode og gjelder for et vanlig komfort-anlegg. I miljøer med høy forurensing i tilluft og/eller fraluft, anbefales kortere intervaller.Vedlikehold/rengjøring av rotorKontroller at tetningslister ligger inntil rotor på begge sider, slik at lekkasje unngås.Eventuell støvansamling på rotoroverflaten, fjernes ved hjelp av støvsuging eller trykkluftgjennomblåsing. Dersom trykkluft benyttes, skal gjennomblåsing skje fra ren side mot støvbelagt side. Avstand 10 mm fra overflaten, trykk ca. 6 bar.