Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Installatie Zie de Veiligheidsinformatie hierboven. Installatie, elektrische aansluiting en inbedrijfstelling mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegd personeel en overeenkomstig de eisen. Elektrische aansluitingen aanbrengen volgens het bedradingsschema in de aansluitdoos en de aanduidingen op aansluitblokken of kabels. Alle 3-fasenventilatoren worden af fabriek geleverd met een aansluiting van 400 V, 3~. Eventuele lege kabelwartels afsluiten met afsluitpluggen. De K-ventilator moet worden geïnstalleerd met de aansluitkast bovenop de unit op ± 90 graden. Bij permanente installatie met kabels met een diameter van 12-14 mm moet de ingangsbus worden vervangen (geldt voor type K, KV, RVF en KVK 125/160). Om aan de IP44-eisen te voldoen, mogen de RS-ventilatoren niet worden geplaatst met de aansluitkast/motorplaat naar boven toe (Fig. 1).Wanneer de KBT in een omgeving met een hoge vochtigheidsgraad wordt geplaatst (bijv. in een wasruimte), is het van groot belang dat er een202341 | A021