Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
≤ Ø160mm FR Rørmansjett med ≥ 60mm høyde på begge siderFestes med Ø4mm gips-, tre- eller betongskruerKOBBER ELLER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGER≤ 8mm åpning mellom isolasjon og konstruksjonTett åpninger med Protecta FR Akryl på begge siderKobber eller stålrør ≤ Ø54mm≤ Ø110mm FR Rørmansjett med 50mm høyde, eller Ø125-160mm FR Rørmansjett med 60mm høyde, på begge sider9-50mm gjennomgående elastomerisk skumFestes med Ø4mm gips-, tre- eller betongskruerKOBBER ELLER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGER≤ 8mm åpning mellom isolasjon og konstruksjonTett åpninger med Protecta FR Akryl på begge sider25mm gjennom- gående fenolisk isolasjonKobber eller stålrør Ø54mmØ110mm FR Rørmansjett med 50mm høyde på begge siderFestes med Ø4mm gips-, tre- eller betongskruer