Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Platen limes mot veggen med FR Dekkmaling og festes med ≥ 5x80mm skruer og skiver i hvert hjørne, 25mm fra kant og med c/c ≤ 300mmPLASTRØR & TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 90 U/C (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-SPVC rør med veggtykkelse 1.5-2.4mm, PE rør 2.0-3.7mm og PP rør 1.8-2.0mmProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bredde på begge siderPVC rør ≤ Ø32mm & PE & PP rør ≤ Ø40mm, singel eller i bunt ≤ Ø110mm, med eller uten kabler ≤ Ø14mm, single eller i bunterAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider