Title: Sprinkelrapport Lofotsenteret 2022.pdf
Sprinkler RutinekontrollKjøpesenter, varehusKontrollert av VVS og Sprinkler AS Kontroll utført 26.09.2022 av Kurt R. OlaussenKontrollørens rolleGenereltKontrolløren skal påvise anleggets ytelse og funksjonalitet knyttet til bygningsmessige, bruksmessige ogslokketekniske forhold, slik disse er beskrevet i installasjonsstandardene det kontrolleres etter. Kontrollørenskal forholde seg til anleggets dokumentasjon, byggets brannkonsept og valgte løsninger slik bygget fremstårved kontroll.AvviksbehandlingKontrolløren skal anmerke avvik i forhold til gjeldende installasjonsstandard og oppsummere disse i enkontrollrapport. Der det er naturlig og utvetydig kan kontrolløren gjøre en avviksvurdering ved å forme avviketsom en anbefaling til tiltak. Kontrolløren skal imidlertid ikke være løsningsorientert på en slik måte at det førertil et prosjekterings ansvar uten at dette er avtalt med bestiller. Kontrolløren skal normalt ikke sette tidsfrister