Title: 365_360.011 DVCompact Drift og Vedlikehold.pdf
2. Bekreft alarmen ved å trykke på den røde knappen på kontrollpanelet (pos. 1 figur 2), etterfulgt av OK (pos. 4 figur 2)2. Bekreft alarmen ved å trykke på den røde knappen på kontrollpanelet (pos. 1 figur 2), etterfulgt av OK (pos. 4 figur 2)3. Velg →Acknowledge ved å trykke på OK.Filtrene fjernes ved at de trekkes ut fra filterskinnen. Skift dem så ut (figur 3).Pakningene mellom hvert filter skal også skiftes ut.Fig. 3 Utskiftning av filter5.3.2 Kontroll av den roterende varmevekslerenEtter lang tids bruk kan det bygge seg opp støv i varmeveksleren (pos. 7, figur 1), noe som kan blokkere luftstrømningen. Det er viktig å rengjøre veksleren jevnlig for å opprettholde effektiviteten. På de mindre modellene kan rotoren trekkes ut (figur 4) for rengjøring og vedlikehold. Vask i varmt såpevann, eller bruk trykkluft. Ikke bruk vaskemidler som inneholder ammoniakk.