Title: Protokoll tilluft 360.005.pdf
250 250 250 250 250 250 250 250244 244 244 244 244 244 244 244245 244 246 247 244 245 244 2440 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 %73 73 73 73 73 73 73 73LEGEKONTORTURNUSLEGEKONTORLEGEKONTORLEGEKONTOR?TEKJØKKEN/PAUSEFYSIOFYSIOFYSIOFYSIOFYSIOFYSIOKORRIDORPERS.GARD.PERS.GARD.KORRIDOR160 160 160 160 160 160 250 160 160 160 160 160 160 250 200 200 100 100130 110 110 110 110 110 300 90 90 90 90 90 90 165 150 150 40 75120 109 111 112 111 111 300 91 93 91 91 91 93 170 151 152 42 758 % -1 % 1 % 2 % 1 % 1 % 0 % 1 % 3 % 1 % 1 % 1 % 3 % 3 % 1 % 1 % 5 % 0 %130 110 110 110 110 110 300 90 90 90 90 90 90 165 150 150 40 75HCWC405240731 %2686MIN. MENGDE (%) AV MAKSMin. = 30 % av maksMin. = 30 % av maksMin. = 30 % av maksMin. = 30 % av maksMin. = 30 % av maksMin. = 30 % av maksMin. = 30 % av maksMin. = 30 % av maks0K faktor08.07.2022 050083 30 V 360 20 001 NHM/MH/LAOANMERKNINGER: SPJELD / TAG NR.:+71177=360.005-SQ401+71177=360.005-SK403