Title: +038=310.101-NT002._01-FDV-dokumentasjon - Oso Hotwater AS - VA_VVS 8001459 med flere - Manual Maxi - M - 600-10 000 l. - NO.pdf
VEDLIKEHOLDSINSTRUKS ! Vedlikehold skal utføres av personer over 18 år, med tilstrekkelig kompetanse. ! Årlig kontroll av sikkerhetsventil:Åpne ventilen 1 minutt ved å vri rattet ca. 90 grader til åpen posisjon. Kontroller visuelt at vannet renner fritt til avløp. JA = OK. Steng ventilen ved å vri rattet yt- terligere 90 grader til lukket posisjon. NEI = IKKE OK. Bryt strømtilførsel / steng vanntilførsel. Kontakt installatør.6. FEILSØKING6.1 Feil og løsninger Hvis det oppstår problemer med produktet un- der drift, sjekk mulige feilkilder: 1. Vann lekker fra røranslutning.Mulig årsak: Røranslutning er løs eller tetningsmiddel er utilstrekkelig. Mulig løsning: Trekk til røranslutning, evt. bytt tetningsmiddel.2. Vann lekker fra tanken, ikke røranslutning. Mulig årsak: Lekkasje fra ståltanken. Mulig løsning: Sjekk om det er mulig å se lekkasjepunkt. Kontakt installatør.