Title: +175=364.001_MR001_Jethette.Produktinformasjon.pdf
Varmere og affugtet luftVarm fugtig luft1.1 Tekniske dataCDP 65 40-100 10-36 750 1x230150 1,65 7,2 R407C 1,6CDP 35 40-100 r 0-36 250 1x230/50 0.72 2.8 R407C 0.78 47 r.4 45 800x950x315Arbeidsområde - Fuet Arbei dsområde - Temperatur Luftvdelse ved max. modtryk Nettilsluûrins Max. effektoptagelse Max. ampereforbrug Kølemiddel KølemiddelMdnine Lvdniveau llm fra assresatet) Affctninsskaoacitet (30oC/60% FJ)a 3i/-+,:lt',iitÈ.I,ï'¡:,'..,$.:li:..'iil?.;:lsr..,:;::'W51 2.6 80 800x1800x3 15'.:'1,.63 .lrîilK)imension-HxBxD'r'800*2UDantfr"ertn2. Opstilling af aggregatet2.1 Ophængning af CDP 35, 45 & 65Den medfølgende skinne monteres på den ønskede væg, hvorefter aggregatet hænges op. Skinnen sþl være monteret vand¡et for at sik¡e konekt kondensafløb.OBS! For at sikre, at rumluften passerer optimalt gennem aggregatet, må indblæsningen og udsugningen på aggregatets forside ikke være blokeiet.ilke opstilles i nærheden af en varmekilde f.eks. en radiator. Endvidere skal