Title: +135.01=244.003-DI001T_01-FDV Branngardiner Nittedal ungdomsskole  O.nr. 62085.pdf
FDV 813.1.4. StyringNormal (ikke alarm) Systemet klart til å motta et alarmsignal og å aktivere gardinen.A l a r m : Sentralen CBM mottar et alarmsignal fra en potensialfri NC-kontakt (normalt stengt). Gardinen stenger for å hindre brann / røykspredning Ved tilbakestilt alarmsignal åpner gardinen og er klar for ny alarm.Svikt i strømtilførsel: Ved strømbortfall (230V ) vil systemet få strøm fra batteriene. Når strømtilførselen kommer tilbake vil batteriene lades.3.1.5. Utganger og tilkoblinger:FORHOLDSREGLER VED ARBEID:Installasjon og arbeider på 230 V skal utføres av kvalifisert personell. (el-entreprenør)Slå av systemet før du foretar tilkoblinger (spenningsløst)3.1.6 Beskyttelse Spenning inn: 230VAC +/10 % 10A intern sikring.  Spenning ut : 24v DCmot kortslutning og overspenning - utskiftbar sikring på 20 A. - utskiftbar sikring av 15 A. Utgang lader: mot feil polaritet og kortslutning  Temperaturområde: -10 º C til 50 º C. Fra 50 ° C gevinsten er -1% for hver økt grad7