Title: +135.01=370.001-JP501T_02-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
En av de to pumpene bekreftes som masterpumpe ved å trykke på betjeningsknappen. På display på masterpumpen vises statusen "MA". Differansetrykkgiveren må kobles til på masteren. Målepunktene til differansetrykkgiveren på masterpumpen må - i respektivt kollektorrør - ligge på suge- og trykksiden til dobbeltpum- peanlegget. Den andre pumpen viser deretter statusen "SL" (= slave). Fra nå av kan alle andre innstillinger på pumpen bare gjøres via master.En av de to pumpene bekreftes som masterpumpe ved å trykke på betjeningsknappen. På display på masterpumpen vises statusen "MA". Differansetrykkgiveren må kobles til på masteren. Målepunktene til differansetrykkgiveren på masterpumpen må - i respektivt kollektorrør - ligge på suge- og trykksiden til dobbeltpum- peanlegget. Den andre pumpen viser deretter statusen "SL" (= slave). Fra nå av kan alle andre innstillinger på pumpen bare gjøres via master.