Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202223.004 Fysio2.1 Beskrivelse, 3.004 Fysio2.1.1 Planvisningy [m]0.10.61.11.62.12.63.13.64.14.60.00x 14.57 m 17.31 m 17.31 m 14.57 mVegg 1 2 3 4 Gulv Himling Romhøyde Referanseplanets høydey 51.10 m 51.10 m 55.75 m 55.75 m3.00 m 0.75 mUnilamp Ravinen v50.501.001.502.00Lengde 4.65 m 2.74 m 4.65 m 2.74 mReflektans 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 20.0 % 80.0 %Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGAN2.50 x [m]Side 222/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202223.004 Fysio2.2 Sammendrag, 3.004 Fysio2.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10.00 0.75 1.50 2.25x [m]200250 Belysningsstyrke [lx]300350400Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 3.00 m 0.80