Title: +038=66.009-##003._02-5DB - Brukermanual.pdf
isteresi dell’allarme (differenziale) allarme di minima relativo al setpoint di lavoro (0 = escluso) allarme di massima relativo al setpoint di lavoro (0 = escluso) tempo di esclusione dell’allarme dall’accensione dello strumento modalità attivazione buzzer per allarme: 0 = sempre; 1 = temporizzato tempo limite per avviso acustico del buzzer in allarme (solo se A4 = 1) tempo di esclusione dell’allarme di temperatura (solo se A1 e/o A2 0) tempo escl. all. di temper. post fermo vent. evap. (per A1 e/o A2  0)1 -40 0 0 0 0 0 015 0 +99 240 1 240 240 240°C °C °C min - min min min16F1 F2 F3F4F5 F6 F7 F8 F9 FA Fb Fc Fd FE FFP0 P1 P2P3 P4 P5P6L1 L2 L3 L4REGOLAZIONE VENTOLE EVAPORATORE E CONDENSATORE