Title: 10 FR Grafitt - Montasjeanvisning.pdf
Steinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge siderISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 120)Fugebredde 10mmTRE DEKKERAlupex rør ≤ Ø75mmFR Grafitt dybde ≥ 25mm på begge sider9-24mm tykk gjennom- gående cellegummi, minimum klasse D-s3, d0Steinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge siderSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.ISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)Fugebredde 10mmTRE DEKKERAlupex rør ≤ Ø16mm