Title: +135.01=370.002-JP501T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
E051 Ikke tillatt kombina- sjon DP/MPE052 DP/MP-kommunika- sjons-timeoutÅrsakUtbedringFeiltypeHVACNett overbelastetKontroller elektroinstallasjo- nenCANettspenning for høyKontroller elektroinstallasjo- nenCAManglende faseKontroller elektroinstallasjo- nenCAStrømningen aktiverer pumpehjulet, og det dan- nes elektrisk strømKontroller innstillingene og anleggets funksjon Forsiktig! Lang tids drift kan føre til skader på elektronikk- modulenFFAkselen er mekanisk blokkertDersom blokkeringen ikke er opphevet etter 10 s, kobles pumpen ut. Kontroller at akselen går uten motstand, tilkall kundeserviceAAMotoren er overbelastetLa motoren avkjøles, kontroller innstillingene, kontroller/korriger driftspunktBAMotorlufting innskrenket Sørg for fri lufttilførselFor høy vanntemperaturSenk vanntemperaturenDriftspunkt utenfor mar- keringsfeltKontroller/korriger driftspunkt BAAvleiringer i pumpenTilkall kundeservice