Title: +135.01=370.001-JP502T_01-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Den (tidligere) masterpumpen overtar deretter reguleringen. Den (tidligere) slavepumpen følger innstillingene for nøddrift. Nøddriften kan bare avsluttes ved å utløse fabrikkinnstillingen, oppheve kommu- nikasjonssvikten eller ved å koble nettstrømmen fra og til igjen.LES DETTE: Under kommunikasjonssvikten kan ikke den (tidligere) slavepumpen drives i reguleringsdrift, ettersom differansetrykkgiveren på master er koblet inn. Når slavepumpen går i nøddrift, kan det ikke utføres endringer på elektronikkmodulen.Etter at kommunikasjonssvikten er reparert tar pumpene opp igjen normal dobbeltpumpedrift, som før feilen oppstod.Etter at kommunikasjonssvikten er reparert tar pumpene opp igjen normal dobbeltpumpedrift, som før feilen oppstod.Gå ut av nøddrift på slavepumpen:Utløse fabrikkinnstilling