Title: 310-Aiwell controll.pdf
AC3000 (må alltid være med)- Mega - Maxi Snø - Frost -- Dersom eksta power monteres inn på sensor interface, skal jumper fjernes. Se ilustrasjon3.5 Tilkoblinger AC3000:➢ Sensor Interface: Tilkobles Mega, Maxi eller Tiny ➢ Sensor: Tilkobles T1 luft føler eller andre felles sensorer, som snøsensor og rimsensor. ➢ RS485: For SD anlegg tilkobling. (A, B, 0. Som hovedregel brukes kun A og B) ➢ Digital inngang 1: Slår anlegg av via klokke eller pot fritt signal (sammenkobling av 22 og 23) ➢ Digital inngang 2: Slår anlegg av via pot fritt signal (sammenkobling av 24 og 25) ➢ Digital inngang 3: Starter anlegg via impuls bryter. (sammenk av 26 og 27, Holdes minimum 10 sekunder) ➢ Relay 1, ikke i bruk ➢ Relay 2: Rød alarm (32=normalt åpen, 33=normal lukket) Varsler 7 cm vannstand, eller defekt føler som erkritisk for drift. Anlegge vil da stoppe. For alarm: bruk: NO=lukker seg ved alarm For driftsstans: bruk NC=er åpen når operativ og lukker seg ved strømbrudd