Title: Innstallasjons manual PS2500.pdf
Water ﬂowPressure dropReturn water temp. [°C] 50,0 44,0 46,0 39,0 46,0 39,0[l/s] 0,34 0,09 0,28 0,09 0,34 0,13[kW] 6,4 4,2 10,3 6,1 12,7 8,5[kPa] 29,3 2,7 27,5 4,1 48,7 8,81) Recommended outlet air temperature for good comfort and optimized output. *2) Nominal output at given supply and return water temperature.See www.frico.se for additional calculations.18Water temperature: 60/40 °C Room temperature: +18 °COutput *2Outlet air temp.Water ﬂow[kW] 4,7 3,7 9,2 6,6 11,5 9,1[°C] 28,6 30,0 30,8 33,5 31,0 32,9[l/s] 0,06 0,05 0,11 0,08 0,14 0,11Water temperature: 55/35°C Room temperature: +18 °COutput *2Outlet air temp.Water ﬂow[kW] 3,5 2,6 7,3 5,2 9,3 7,4[°C] 25,9 26,6 28,2 30,3 28,5 30,0[l/s] 0,04 0,03 0,09 0,06 0,11 0,09Pressure drop[kPa] 1,2 0,8 5,4 3,0 9,8 6,5Pressure drop[kPa] 0,7 0,5 3,7 2,1 6,9 4,6Technical specifications 1 Ambient, no heat - PA2500 A TypeOutputAirflow*1PA2510A PA2515A PA2520A[kW] 0 0 0[m3/h] 900/1300 1250/2100 1800/2600