Title: Manual - Styrecentral SV.pdf
Uge åbn/luk: DIP 1 On- begge motorudgange åbner kortvarigt (3 sekunder) én gang om ugen og lukker umiddelbart efter - Denne funktion kompenserer for materialer, der giver sig på grund af temperatur, fugt eller mekaniske spændinger.Termomelderfunktion i LIP: DIP 12 On - der kan monteres en termomelder 70-100° i hver LIP. Hvis temperaturen ved denne termomelder overskrides, går centralen i alarm og åbningssystemet åbner.Tabel for SV 24V-XX tilladelig spændingsfald 15% = 3,6VStrøm- forbrug pr. gruppe i ampere2x1,5 mm²2x2,5 mm²Kabeltværsnit og antal ledere4x1,5 mm² (2x1,5+2x1,5)4x2,5 mm² (2x2,5+2x2,5)2x6 mm²2 4 6 8 10 12 14 1674 m 37 m 25 m 18 m 15 m 12 m123 m 61 m 41 m 31 m 25 m 20 m 18 m 15 m148 m 74 m 50 m 36 m 30 m 24 m 22 m 18 m246 m 122 m 82 m 62 m 50 m 40 m 36 m 30 m295 m 148 m 98 m 74 m 59 m 49 m 42 m 36 m