Title: +038=360.021-#####._10-360.021 Gold RXF-12 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 (877695) Aggregatnavn: 360.021 GOLD RXF-12 +/- 3.000 m³/h - 100% samtidighetDato: 02.05.2019 16 / 1.0.20190424.1180148 Aggregat ID: AD-10000510971GOLD F RX Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende dataAggregatstørrelse012Lufttetthet1,200kg/m³Tilluftsmengde0,833 m³/sStatisk trykkfallInntakskanal0PaTilluftskanal300PaAvtrekksluftmengde0,833 m³/sStatisk trykkfallAvtrekkskanal300PaAvkastkanal0PaKlimatdataOslo, NorwayDimensjonerende utetemperatur, sommer26,0°CDimensjonerende luftfuktighet, sommer50 %Laveste dimensjonerande uteluftstemperatur20,0°CDimensjonerende luftfuktighet, vinter85 %Tilluftstemperatur, sommer26,9°CTilluftstemperatur, vinter20,0°CNøkkeldataSFPvRene filtre1,93kW/(m³/s)Tilluftens tørre temperaturvirkningsgrad84,9 %Eurovent energieffektivitetsklasseA+2016Kontroll mot kommisjonens forordning (EU) nr 1253/2014