Title: +038=360.014-#####._03-360.014 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
Kunde Attention TilbudR&H AS Dronning Maudsgt. 1-3 373029 / ArildReferanse : Produktkode :4 - 360,014 DXB DX-ES-2,5-1616-867-3R-13-S-Cu/AlKapasitet Luft Data Barometrisk trykk Tetthet Luftmengde Luft hastighet Lufttemperatur inn/RH Lufttemperatur ut/RH Følbar kjøling Kondensatmengde Trykkfall luft40,00101,325 1,225 3,472 2,5 25,0 / 60,0 17,6 / 88,7 0,80 0,188 58kWkPa kg/m³ m³/s m/s °C / % °C / %l/min PaKuldemedie dataKuldemedieFordampningstemperatur Fordampningstrykk Totalt trykktap Design PressureFysiske dataRør Samlestokk Prelim. Utv.[B" x H" x L'] Innløp dim. Design PressureCu, 0.40 Cu1 860 x 930 x 160 1 x 7/8" 25barOverflate Internt volum Finner Ramme Utløp dim.Med vennlig hilsenRepresentantVersjon 7.7.5 Dato 08.07.2020, Side 1R407C9,0 6,24 152,92 25,0°C bar kPa bar88,78 14,50 Al, 0.13 - 0,0mm 1 x 1 3/8"m² dm³360,014 tilluftvifter:Tekniska data för fläkt: RQM F6-4045-BI-WT-M BeskrivningVärde EnhetUppfyller ErP 2015