Title: +038=442.002-UP011T_01-UP11 Fagerhult Allfive 33506-402 Produktblad.pdf
Montering Utenpåliggende, line, wire, samt horisontalt på vegg. Ved montasje med pakninger, som medfølger armaturen, oppnås kapslingsklasseIP44. Tilkobling Fire innføringshull Ø 19 mm med pakknipler på armaturens overside og en svekking Ø 16 mmi hver gavl. Hurtigkoblingsplint 5x2,5 mm² midt på armaturen. Viderekobling mulig.Armaturen finnes også i utførelse med 3-fase gjennomgangskobling 5x1,5 mm² med hurtigkoblingsplint ved hver gavl. (-34). Design Armaturhus i hvitlakkert alusink (RAL 9016). Gavler i ASA-plast. Rasteroptikk Skjerm i ekstrudert akryl med prismatisk underside og linjemønstrede sider. Opal di(cid:55)usor fås som tilbehør til å legge i klar skjerm, passer ikke med tilleggsnummer -515. Lysregulering e-Sense BrightSwitch – PIR-sensor med luxterskel. Tilstedeværelsesstyring på/av.Fraværsdemping høy/lav finnes på forespørsel.e-Sense Detect – mikrobølgesensor med luxterskel. Tilstedeværelsesstyring på/av via relé eller høy/lav alternativt høy/lav/av via DALI.e- Sense Move – mikrobølgesensor med