Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERPlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-S montert i senter av veggGjennomføringØ 32mm Polo-Kal NG rør Ø 40mm Polo-Kal NG rør Ø 50mm Polo-Kal NG rør Ø 75mm Polo-Kal NG rør Ø 90mm Polo-Kal NG rør Ø 110mm Polo-Kal NG rør Ø 125mm Polo-Kal NG rør Ø 160mm Polo-Kal NG rørFR Rørstruper 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 7.2mm (4 lag) 50 x 10.8mm (6 lag)Brannmotstand EI 60 U/U (E 60 U/U) EI 60 U/U (E 60 U/U) EI 60 U/U (E 60 U/U) EI 60 U/C (E 60 U/C) EI 60 U/C (E 60 U/C) EI 60 U/C (E 60 U/C) EI 60 U/C (E 60 U/C) EI 60 U/C (E 60 U/C)Kompositt- rørAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider