Title: MA rør.pdf
o TemperatursensorerIfalge gjeldende italienske bestemmelser har de forskjellige rerledningene presentert for inspeksjon av Duker Tyskland en brannmotstand som tilsvarer folgende klassifiseringer:rerledning 1 REl 63 RE 180 rerledning 2 REI 180 RE 180 rorledning 3 REI 180 RE 180 rerledning 4 REI 180 RE 180 rerledning 5 REI 139 RE 180Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner. 7BRANNMOTSTANDBrannsikkerhet (kriterium E)Diiker avlepsror bestar av gratt stopejern med grafitt i lamellform og er sertifisert i henhold til EN 877. 1EN 877, vedlegg F heter det at “Stopejernsprodukter i samsvar med denne europeiske standarden er ikke lett antennelige og ikke brennbare. Nar de utsettes for brann vil de beholde sine grunnleggende funksjonsmessige egenskaper i flere timer, dvs. veggene vil forbli ugjennomtrengelige for flammer og gasser. Brudd, svikt eller betydelig deformasjon vil ikke forekomme. Koplingsstykker gjennom vegger og tak