Title: F_001_Brannkonsept_PP20 (2).pdf
Dører i rømningsvei skal slå ut i rømningsretning.ARKAvstanderAvstand fra dør i branncelle til nærmeste trapp eller utgang til sikkert sted må være:ARKMaksimum 50 meter. - Ved etablering av korridor som rømningsvei skal avstand til nærmeste trapp ikke være over 30 m. Korridor lenger enn 30 m må deles med bygningsdel og dør minst E 30 CSa.Maksimum 50 meter. - Ved etablering av korridor som rømningsvei skal avstand til nærmeste trapp ikke være over 30 m. Korridor lenger enn 30 m må deles med bygningsdel og dør minst E 30 CSa.Dører kan stå åpne langs korridor i normal situasjon og lokkes på lokal deteksjon.ARK/ RIEn:\517\57\5175708\5 arbeidsdokumenter\53 ribr\f_001_brannkonsept_pp20.docx2017-11-03 | Side 22 av 29Oppdragsnr.: 5175708 Dokumentnr.: F_001 Versjon: B01 Philip Pedersensvei 20 | BrannkonseptDørautomatikk Automatiske dører og dører derkraft til å åpne er mer enn 30 N skal ha dørautomatikk tilknyttet UPS. Rondeller skal være tilrettelagt for rømning.