Title: +038=249.001-#####._04-Lydtest plan 6 SPB1 Markets - Kontrollmålinger - Multiconsult.pdf
NOTATOPPDRAGDronning Mauds gate 1‐3DOKUMENTKODE102035183‐RIA‐NOT‐004EMNEKontrollmålinger i plan 6TILGJENGELIGHET ÅpenOPPDRAGSGIVERDronning Mauds gt 1‐3 AS c/o Pecunia ASOPPDRAGSLEDER Huy PhamKONTAKTPERSONMorten TvedtSAKSBEHANDLERHuy PhamKOPIProbea AS v/ Geir AntonsenANSVARLIG ENHET 10106020 AkustikkSAMMENDRAGKontrollmålinger av luftlydisolasjon i kontorbygget Dronning Mauds gate 1‐3 (DMG 1‐3) ble utført for to veggtyper i plan 6. Resultatene er angitt nedenfor:R’wKrav‐ Mellom møterom 6‐001 og kontor 6‐002, gipsvegg ‐ Mellom møterom 6‐001 og kontor 6‐002, gipsvegg etter tiltak ‐ Mellom kontorlandskap og møterom 6‐106, glassfront med lyddør42 dB44 dB37 dB≥ 44 dB≥ 44 dB≥ 34 dBEtter utbedringer mellom kontor og møterom, viser alle kontrollerte objekter tilfredsstillende verdi.Dokumentasjon av lydisolasjonen er vist i kapittel 7.1.1