Title: GUPEXs vent.Notat 18.09.15.pdf
SFP vil ligge lavere ved bruk av lavere eksternt trykk, men eksisterende kanalanlegg til eksisterende del av sykehjemmet skal gjenbrukes slik at trykkfallet ikke kan settes lavere enn for eksisterende anlegg.”Veid” SFP og virkningsgard for den relativt lille nydelen av sykehjemmet ligger séledes meget godt.Ved bruk av roterende gjenvinner kommer avkastviftene fra de to aggregatene nermere hverandre enn for eksisterende losning med batterivekslere.Dette gir relativt liten plass til avkastkanaler og lyddempere i forhold til dagens losning. For & ivareta lyddempning ma avkastkanaler fores opp gjennom tak og slas langs takflate med lyddemper.Forutsatte losning med gjenbruk av veggmonterte avkastrister kan séledes ikke benyttes. For ventilasjon innebeerer dette et tillegg som avklares nér endelig losning er avklart. Vi foreslar at kanal bygges inn med for eksempel trespiler eller lignende da dette blir synlig fra inngangparti for sykehjemmet.18.09.15Gupex AS