Title: SBR_Styrenhet for belysning.pdf
Anslutningar 1 st 24 VAC och kommunikation (CAN). 1 st ingång för tryckknapp. 1 st ingång för närvarogivare. 1 st 5 VDC för matning av närvarogivare. 1 st 10 VDC för matning av närvarogivare. 1 st 24 VAC för matning av närvarogivare. 1 st potentialfri reläutgång 230 VAC för belysning. 1 st modularjack RJ45 för anslutning av användarpanel.LINDINSPECT är ett Webbgränsnitt som är utvecklat för att användas med LINDINTELL.Tekniska specifikationerAllmänt Dimension 121 x 80 x 41 mm (LxBxH)Material Kapsling i termoplastFärgkulör VitIP-klass Kapsling håller IP44Livslängd > 15 årKompletterande produktdokumentation Tabell1: Redovisning av tillgängliga kompletterande dokument till SBR som kan nås via länkar på produktens hemsida under Produkter på www.lindinvent.seDokumentFinnsFinns ejKommentarInstallationsanvisningVisar inkopplingDriftsättningsanvisningMed komplett meny och beskrivning av belysningsfunktionerUnderhållsinstruktionBetraktas som underhållsfriYttre förbindningsschema