Title: 10226516-RIA-RAP-001 Brandengen skole, premissrapport.pdf.pdf
Aggregatene bør settes på en ramme slik at aggregatene kommer opp fra gulvet (typisk 20 cm). Rammen settes på vibrasjonsisolerende puter. Avstand og størrelse på vibrasjonsisolering må dimensjoneres av leverandør basert på vekt til aggregater, rystelsesfrekvens og dimensjoner.Det kan ikke være gjennomgående massivtrevegger ned til etasjen under.Veggoppbygning mellom LAP 324 og teknisk rom må bygges opp av massivtre elementer utforet med 2 plater gips på frittstående isolert stenderverk. To mulige oppbygninger er som følger:90 mm massivtre – min. 120 mm hulrom med min. 70-75 mm frittstående isolert stenderstender - 2x13 mm robust gips135 mm massivtre – min. 80 mm hulrom med min. 70 mm isolert stender - 2x13 mm robust gips. Denne konstruksjonen vil ikke være like god ved lave frekvenser (som er viktig for å dempe støy fra tekniske installasjoner).10226516-RIA-RAP-00116. desember 2021 / 00Side 16 av 261671 – Brandengen Skole Lydtekniske prosjekteringmulticonsult.no 5 Lydtekniske løsninger