Title: +038=360.021-#####._06-360.021 Gold RXF-12 Ventilasjonsaggregat Swegon - Installasjonsanvisning.pdf
Recirkulationsspjäll belastas max 2 mA vid 10 VDC. 35= 24 VAC (G), 36= 24 VAC (G0), 37= styrsignal 0-10 VDC, 38= återföringssignal 0-10 VDC .Plint 31-32, utgångar för Heat/Cool och spjällutgång (plint 28-30) får gemensamt belasatas med max 50 VA.23Specifications are subject to alteration without notice.Installation Instructions, 2021-03-011 0 - 3 0 - 1 2 0 2s n o i t c u r t s nIn o i t al la t s n