Title: +135.01=564.005-XS107T_02-Datablad P30 termostat.pdf
Mätområde Mätnoggrannhet vid 23 °C och 1013 hPa för mätvärde 400...2000 ppm för mätvärde >2000 ppm Temperaturberoende Tryckberoende Långsiktig drift Livslängd400..10000 ppm±(30 ppm +4% av mätvärdet) reducerad noggrannhet –2 ppm / °C normalt 0,14 % av mätvärdet / hPa –20 ppm per år 15 år) Anm. för CO2-givare •Funktion: Givaren mäter CO2-koncentrationen via icke-dispersiv infrarödabsorption (NDIR). Givaren är underhållsfri i normala miljöer, tack vare den inbyggda självkorrigerande ABC-algoritmen (Automatic Baseline Correction). Denna algoritm registrerar, inom 8 dagar, givarens lägsta avläsningar som upptäcks i eventuell drift och korrigerar dessa. Givaren använder sig av självdiagnostik för att garantera korrekt drift under dess livslängd.Användningsområde: Normala miljöer, till exempel kontor, klassrum, hotellrum eller andra utrymmen som inte har en permanent