Title: 30. Technoporten_Brannalarmutstyr datablad.pdf
Alle sirener på samme detektorsløyfe synkroniseres, slik at sirener plassert i nærheten av hverandre vil oppfattes som en.DimensjonerDet maksimale antall sirener pr. Detektorsløyfe må kalkuleres I henhold til systemets begrensninger.Den totale høyden avhenger av detektortype. Detektor er ikke inkludert.115116-P-BBR130/CGB, Rev. B, 2011-02-21 Vi verner liv, miljø og verdier…8856Sokkelsirene adresserbar – BBR-130Tekniske spesifikasjonerUtforming Vekt Farge Lens colour Utførelse Materiale Installasjon Kabeltilkopling Beskyttelsesgrad Detektor last til sokkel Driftsforhold Driftspenning område ( /s ) 17 - 25VDC Strømtrekk - Alarm total230 g Transparent Transparent Polert ABS FR Polycarbonate4 x 0.5 til 2.5mm2 MICC IP22 JaAlarm LP: 2,15mA Alarm HP: 4,3mA Max: 4,3mALydspesifikasjoner Operasjonell drift SPL@1m Lavt volum Volumvalg høyt/lavt Synkronisering Tonetabell / detaljerTonevalg Adressering Adresseringsmetode Godkjenninger