Title: Brannbok _ Egenkontroll Brannvern (månedlig) 18.12.2020 15_38.pdf
Brannbok / Egenkontroll Brannvern (månedlig) Tungasletta 2Eiendom:Tungasletta 2, TrondheimGårds- og bruksnummer:Besøksadresse:15 / 36Tungasletta 2#ERROR# Could not find a part of the pa th 'D:\webdomener\AgoraInAttika\Archiv e\Modules\images\ingen_bilde.gif'.Postnr / Poststed:7047 - TrondheimKommune:TrondheimAreal (tomt / bygg):/ 14730 kvmRapport skrevet av / dato:Hansen, Thomas O.Lerka Eiendom ASEnergimerking:18.12.2020Oppvarmingskarakter:OPPSUMMERING:Ingen oppsummeringKontroll RømningsveierOkAvvikDato / tid: 18.12.2020Kontroll BranndørerOkAvvikDør 3 etg bygg b, dør står opp er festet med kjile. Her skulle det vært type magnet bryter på dør. Dør har ikke automatisk dørpumpe eller dør bryter.Dato / tid: 18.12.2020Kontroll LedelysOkAvvikNødlys i rømningstrapp kjeller bygg A er defekt igjen. Lysrør byttes ofte. Bytter til led.Dato / tid: 18.12.2020Kontroll SprinkleranleggOkAvvikIkke aktuelt da det ikke er sprinkleranlegg på bygget.