Title: 370.001-JP401 TPE 100-170-4.pdf
indgang til start/stop af pumpe (potentialfri kontakt) fjernindstilling af sætpunkt via analogt signal, 0-10 V, 0(4)-20 mA 10 V-spændingsforsyning til sætpunktspotentiometer, Imaks = 5 mA én analog sensorindgang, 0-10 V, 0(4)-20 mA; den fabriksmonterede tryksensor er tilsluttet denne indgang 24 V-spændingsforsyning til sensor, Imaks = 40 mA én digital indgang ét potentialfrit fejlmelderelæ med skiftekontakt, for "Fejl", "Drift" eller "Klar"- - - RS-485 GENIbus-tilslutning.Tekniske dataMedie: Pumpemedie: Væsketemperaturområde: Medietemp.:Vand 0 .. 120 °C 20 °CUdskrift fra Grundfos CAPS [2016.04.035]2/8Firmanavn: Udfærdiget af: Telefon:Dato:Positionsnr. Antal BeskrivelseMassefylde:998.2 kg/m³Teknisk: Hastighed for pumpedata: Nominelt flow: Nominel løftehøjde: Primær akseltætning: Kurvetolerance:1455 omdr/min 93 m³/h 15.4 m BAQE ISO9906:2012 3BMaterialer: Pumpehus:Løber:Støbejern EN-JL1040 ASTM A48-40 B Støbejern EN-JL1030 ASTM A48-30 B