Title: asmicra100_dn.pdf
Hvis detektoren sitter midt i en SenseNET-kjede, med inngangs- og utgangskoblinger, kan være mer praktisk å koble felles Bus A, Bus B og skjermlederne til separate A, B og skjermledere for tilkobling til terminalblokken.Følgende illustrasjon viser strømtilførsels- og signaltilkoblinger til dokkingstasjonen for tilkobling til en enkelt SenseNET-kabel.Installasjonshåndbok, AutroSense Micra 100 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04, Autronica Fire and Security ASSide 33Installasjon7.3 Sluttinstallasjon