Title: DCV BL, RC, CF, MF.pdf
125 till 500. Övriga storlekar kräver kalibrering på plats.Kalibreringsförfarandet och en beskrivning av ärvärdesvisning och övriga inställningar åter- finns i driftsättningsanvisningen för flödesregulator RCC. Inloggning på regulatorn sker via DHP (IR alternativt trådbunden anslutning).Kalibreringsförfarandet och en beskrivning av ärvärdesvisning och övriga inställningar åter- finns i driftsättningsanvisningen för flödesregulator RCC. Inloggning på regulatorn sker via DHP (IR alternativt trådbunden anslutning).IR-fönster på regulator RCCDCV-RCDHP Notera: Vid IR måste DHP och regulatorn ha kontakt under hela tiden vid ändring av värden m.m.Åtkomst av inställningar i regulator RCC via IR-länk med användarpanel DHP och applikationen FakeSDU.1. INLOGGNING PÅ RCC Kod: 08192. MENY SNABBKONFIGURATIONAnge Nod-ID Ange Nod-ID (Ett unikt ID; 1-239 som inte får vara 0 och som väljs enligt Lindinvents rekommenderade indelning av Nod-ID.