Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
Hvis kalibreringen ikke var vellykket, må kontaktene, kabelen og sensoren kontrolleres og defekte deler skiftes ut om nødvendig.0 1 5 25 4 1 14 0 M T29O N( k s r o N)6.9 MengdemålingGjelder kontrollvarianten DDA-FCM. Pumpen måler den faktiske mengden nøyaktig og viser målingen. Via 0/4-20 mA analoge utgangen kan det faktiske mengdesignalet enkelt integreres i en ekstern prosesskontroll uten å måtte bruke ekstra måleutstyr (se avsnitt 6.5 Analog output). Mengdemålingen er basert på indikatordiagrammet som beskrevet i avsnitt 6.7 FlowControl. Den akku- mulerte lengden på utløpsfasen multiplisert med slagfrekvensen produserer den viste, faktiske meng- den. Feil, som for eksempel luftbobler eller for lavt mottrykk gir mindre eller større faktisk mengde. Når funksjonen "AutoFlowAdapt" er aktivert (se avsnitt 6.10 AutoFlowAdapt), kompenserer pum- pen for disse påvirkningene ved at slagfrekvensen korrigeres.Notat