Title: DM1-3-HEA-8_5-D-Luftinntak-avkast.pdf
Figur 12: Årsmidlet konsentrasjon av avkastluft for BREEAM-referanse. Summert konsentrasjon med bidrag fra alle 5 systemer. NB: logaritmisk skala. Svarte avlesningssirkler med radial avstand på 10 m.n:\519\10\5191019\4 resultatdokumenter\41 rapporter\cfd analyse dronning mauds gate 1-3 - breeam hea 8.docx2019-04-12 | Side 17 av 23CFD analyse Dronning Mauds gate 1-3 BREEAM Hea 8 Oppdragsnr.: 5191019 Dokumentnr.: CFD-01 Versjon: 014 KonklusjonKomparativ analyse viser at avkast- og inntaksløsningen på Dronning Mauds gate 1-3 basert på jethetter er bedre enn en referansesituasjon som overholder kravet i BREEAM Hea 8.Når det gjelder systemet med tradisjonell avkastrist (360.021-26) er årsmidlet kortslutning ved inntak høyere enn for en gjennomsnittlig verdi på en sirkel med en distanse 10 m fra avkast. Derimot er maksimal årsmidlet kortslutning langs sirkelen høyere enn ved inntaket. Slik vi vurderer standarden anser vi at den prosjekterte lokasjonen for inntaket tilfredsstiller BREEAM-kravet.