Title: 364_FICO-2 Installationsanvisning brannspjeld.pdf
Ingång för externt brandlarm: Spjällen stänger och fläkt- förreglingsreläet faller (fläkten stoppar) och A-larm av- ges vid utlöst externt brandlarm, går att kvittera först efter att brandlarmet är återställt. Kvittera med ”TEST / RESET” på kontrollenheten.OBS! Vid varje tryck på ” timer set ” aktiveras/deaktiveras timerfunktionen. Grön lysdiod indikerar detta!1.9 Termostat i spjällmotorIngång för extern förregling (Interlock): Spjällen stänger och fläktförreglingsreläet faller (fläkten stoppar). Återgår till normalläge efter det att förreglingen tagits bort.Elektrisk inkoppling av dessa med potentialfri reläkon- takt.Om termostaten som sitter i spjällmotorn ska användas: koppla in den i serien med 24 V:s matning till spjällmo- torn. Om spjäll stänger under normal drift, när det ska vara öppet så tolkas det som att termostaten i spjällmotorn har löst ut och brandlarm kommer att aktiveras.2/9060302SE1G5996sv3Building Technologies / HVAC Products2Inställningar2.1