Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
I vannsystemer som behandles med EnwaMatic® vil vannets pH ligge i området 9-10,5. På grunn av dette er ikke EnwaMatic® vannbehandling kompatibelt med systemer som inneholder aluminiumskomponenterDersom systemvannets temperatur overstiger 85°C, må EnwaMatic® Høy Temperatur (HT) installeres.