Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Kabler ≤ Ø21mm, singel eller i bunt, med eller uten kabelgate2 lag 60mm FR Brannplate 2-SAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 90 (E 120)BETONG - DEKKEMaks utsparing 1200 x 2400mmPlast trekkerør ≤ Ø16mm, med eller uten kabelgate2 lag 60mm FR Brannplate 2-SAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 20 C/C (E 120)BETONG - DEKKEMaks utsparing 1200 x 2400mmStålrør Ø114mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider1 lag 60mm FR Brannplate 2-S