Title: FDV - KSO avtrekksventil.pdf
Donet monteras in i monteringsringen så att båda ändar av x har stöd i monteringsringens spår. KSO och KSOV don passas in i monteringsringen genom att rotera armarna på ventilhuset tills fast kontakt med de upphöjda skårorna i ringen uppnås. Ljuddämparen DBL monteras mot donet genom att trycka ljuddämparen mot monteringsarmarna, med skårorna i ljuddämparen som riktmärke, sedan monteras donet på vanligt sätt.Mätning och reglering av luftflödeMätningen av luftflöde görs genom att jämföra tryckskillnaden med en separat mätslang. Reglering av luftflöde görs genom att ändra position s. Se separata diagram för mätning och reglering.Diagrammen är giltiga inom mätningmetodens onoggrannhetsgränser även vid installation direkt till 90° böj eller T-rör.BeskrivningstextFrånluftsdon KSO, ex. KSO-100-03-C tillverkat av FläktGroup.Rätt till ändringar förbehålles.KSO, KSOV och KSOS frånluftsdonProduktkodStandardfärg (RAL 9003):