Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
För att dränera enheten helt, se kapitlet “TÖMMA ENHETEN” under rubriken Underhåll.Kontroll När du startar enheten, kontrollera att pumpen avleder vattnet jämnt. Om inte, kontrollera lutningen på rören och titta om det finns några igensättningar.(jord) såsom indikeras Anslut nätströmmen L (linje), N (neutral) och i elschemat och följ de polariteter som indikeras på kopplingslådornas undersida, se fig. 36-38-39-40. Alla enheterna är utrustade med en säkring som skyddar maskinen och en som skyddar styrningen (typ gF 1A). Vid byte av maskinens skyddssäkring, se tabell I.a k s n e v SElskåp: elskåpet sitter utvändigt på enheten (fig. 1-2). Ta av elskåpets hölje och skruva av fästskruvarna. Inuti skåpet sitter de uttagsplintar som ska kopplas in enligt vad som indikeras i elscheman och fig. 36-38-39-4042 GW107(cid:19)(cid:25)(cid:18)(cid:20)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:20)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:20)(cid:21)(cid:29)(cid:23)(cid:28)minimala kabelsektioner som indikeras i tabell II.