Title: 360.018 GOLD  25 FRXHC +- 7500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
KjøleeffektAvtrekksside, sommarLufttemperaturRelativ fuktighet1Reversible trinnIntegrert reversibel varmepumpe, frekvensregulert1Batteri RX/HCAntall rørraderLamellavstandLuftsideTrykkfall, tørrTrykkfall, våtLufthastighetEleffekt, vinterEleffekt, sommerVarmeeffekt, vinterKjøleeffekt, sommerEER (kjølefaktor)EER [tot] (kuldefaktor kompressor + varmeveksler)COP (varmefaktor)COP [tot] (varmefaktor kompressor + varmeveksler)Type kjølemedieKjølemediemengde krets50AvkastPaInnInnInnInnDato: 04.01.2021 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 10000836635SFPeSFPvEtaTkW/(m³/s)kW/(m³/s)%1,801,6683,6Ut20,013,4°C8538%92,80kWUt20,013,4°C30100%Ut26,026,0°C5050%Ut26,026,0°C5050%42,5 mm19 Pa22 Pa1,65 m/s4,56 kW7,75 kW14,95 kW29,14 kW3,763,763,2823,63R410A10,0 kg12/25AHU Design Teknisk spesikasjon