Title: +135.01=544.001-XS001T_01-Pasientsignal operating_and_installation_instruction_2011.pdf
Zentrale Steuergeräte, Energieversorgungsgeräte und sonstige Teile ohne Bedien- oder Signalfunktion dürfen nur in trockenen Räumen (max. Luftfeuchtigkeit 75 % bei ca. 18 °C) montiert werden, jedoch nicht in Patientenzimmern. Sie müssen jederzeit gut zugänglich sein (Revisionsgang mit mindestens 60 cm Breite). Die Wärmeabfuhr darf nicht behindert werden. Beim Einbau in Schaltschränke o.ä. muss ge- gebenenfalls durch Zwangslüftung die Verlustwärme abgeführt werden.Die DIN 18024-2 „Barrierefreies Bauen“ schreibt darüber hinaus vor, Bedienelemente für Rollstuhlfahrer in einer Höhe von 0,85 m zu montieren.In WC und Nasszellen die besonderen Bestimmungen der DIN VDE 0100 beachten. In diesen Räumen dürfen nur die hierfür geeigneten Geräte eingebaut werden. Die herstellereigenen Hinweise beachten, die die Geräte für den Einbau in WC- und Nasszellenbereiche besonders kennzeichnen.