Title: +038=360.000-SF021T_01-GRC Gitterventil Swegon - Brosjyre.pdf
Komplett underlag på www.swegon.comBOC är både ett deplacerande och omblandande luftdon.631. Perforerad plåt för jämn luftfördelning.122. Lådan konstruerad av effektivt ljuddämpande material.3. Spjäll.4. Snören för justering av spjäll.5. Slang kopplad till tryckmätningsnippel i lådan.6. Okänslig mot kanalböj.k-faktorTomelilla SwedenR aEAGLE CR a EAGLE C a 200-600 200-600 ALSd 160-200/125-200 d +ALSc 160-200/ 125-200 k-faktor = 19,9/17,6 k-faktor=19,9/ 17,65 4 3 2 1 :R N O.45Luftflödet ut ur donetq⋅= kPManometer mäter injusteringstryckHitta balansen snabbt och precist Swegons anslutningslåda gör att injusteringen blir mycket enklare. Istället för att tvingas mäta luftflöde används en tryckmätningsmetod. Med det uppmätta trycket och en k-faktor, som finns på alla Swegons don, kan det önskade flödet beräknas.Fördelarna Reducerat energibehov • Ett välbalanserat system belastar ventilationsaggregatetmindre. – Lägre driftkostnad