Title: DM 1-3 Integrasjonstest Hovedkurs varme og kjøling.pdf
Sirkulasjonspumper: Drift og feilsignal. Drifstimer Vakuumutskiller: Drift og feilsignal Pådrag pumper Erverdi temperaturgivereAnsvarlig entreprenør Rør /aut.Aut.Aut..Pumpe JP401 går alltid og regulerer mot settpunkt differansetrykk. OKSignal inne på SD.OKDette er en kitisk pumpe som ikke må stoppes. Ikke venderposisjon i SD anlegget.Signaler inne på SD, Drifttimer 12362t.Vakumutskiller signal på drift og feil ligger inne på SD, temp og pådrag pumpe ok.Feil / manglerSide 4 av 1230.06.2021Prosjekt: Formål:Dronning Mauds gate 1-3 Integrasjonstest Hovedkurs varme- og kjøleanleggDato: Tidsrom:12.05.2021 08.00-15.00Hendelse:SystemFunksjon F-03 Frikjøling Start Endre setpunkt temperaturforskjell370.001 Hovedkurs kjølingEndre setpunkt på temperaturgiver.Styring fra SD-anlegg 370.001 Hovedkurs kjølingAvlesning på SD- anlegg370.001 Hovedkurs kjølingIntegrasjonstestObjekt