Title: Infiltrasjonssluk.pdf
Eiendom: Vargveien 1 Prosjekt DøliPrinsipp:Tegningsnavn: Skisse og beregning ov nordStatus:Dato: 11,4,16Oppdragsgiver: PeabAnsvarlig for prosjektering: Rune Romsdal M.Gultvedt entr. as Tlf: 95226339 E-post: rune@gultvedt.noMinimum 1,0meterMerknader:Beregning for infiltrasjonsskum Nordside døli. Nedbørsintensitet 20min 25 år kjeller = 138,7 l/s/hAvrenningsareal >150m2 X φ0,9 = faktor 0,0014Klimafaktor 20%I138,7x f0,0014 x k1,2 = 0,23l/s Infiltrasjonskapasitet i sand beregnet = >0,001m/s = 1l/s/m2.Det bør være vannvolum på minimum 0,3m3 og infiltrasjonsareal på minimum 1m2 i sandgrunn.Eventuelt brutt lokk hvis kum skal benyttes som slukEventuelt innløp monteres høyere enn inf rør.Kumkropp av plast eller betong. 600mm diameter.Drensrør som stikker ca50cm ut av kum og tettes med duk i ender. Disse kan gjerne ha litt motfall. På denne måten får de bedre selvrenseeffektStein/pukklag mengden pukk tilpasses infiltrasjonsareal og vannvolum fra beregning