Title: Service og kontrollpunkter fase 3 Nittedal EPC.pdf
Avvik dersom trykket på hovedsstokken er under 1 bar eller over 3 barVed COP < 1,0 har varmepumpen ingen effekt. Se også etter store endringer på ukentlig historikkAF Energi og MiljøteknikkDokument versjon 14.06.2018Vedlegg kontrakt EPC fase 3 "Beskrivelse av tekniske arbeidsoppgaver vedr service, drift og vedlikehold"SD anleggSD-anleggSjekk kalender for spesialdager (sparedager) slik at anlegg som skal være stoppet er det i ferier og fridager. Varme skal gå i nattsenk i ferier osv.VentilasjonsanleggSD-anlegg og teknisk romVurdere alarmer og temperaturer, og at gjenvinnere går for fullt før varmebatterier slår inn.KjøleanleggTeknisk romKjøleteknisk serviceIsolering rørFyrromSjekk at isolasjonsputer og faste rørinstallasjoner er satt på plass igjen etter arbeider med varmeanlegg.Kontakt ansvarlig utførende for arbeiderSjekk av opplastede rapporterIK-byggGjennomgang av byggdrifteres opplastede rapporter.Januar og før feriedagerDriftes som før