Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
RavinenRevisjon 1 19.05.202281.017 Musikk Mellomstort8.2 Sammendrag, 1.017 Musikk Mellomstort8.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 11197531 x [m]250300 Belysningsstyrke [lx]350400450Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 5.21 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (46.20 m²)46070.00 lm 470.0 W 10.17 W/m² (2.22 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 458 lx 274 lx 0.60 0.50 0.75 mHovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 119 lx 280 lx 219 lx 274 lx 320 lxUo 0.75 0.54 0.71 0.52 0.53Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5500Side 41/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202281.017 Musikk Mellomstort8.2 Sammendrag, 1.017 Musikk Mellomstort8.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1