Title: 2019-11-27 IK 1.år Elektro Termografi  BS1 AS Bytesteinen 1.pdf
TiltakAvvik ifølge termografering av fordeling må følges opp og utbedres. Lukkingsfrist27.11.2019 10:12:44 - www.norik.no2 - Må utbedres29/48AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1UF underetg., Bytesteinen 1ID: 51153Det er avdekket koblingspunkter med avvik: Fordeling F1, fyrrom. Leder tilkoblet rekkeklemme X1.0-36 har synlig tegn til varmgang. Rekkeklemme skiftes og leder kortes inn til frisk leder. Sjekk om tilstøtende rekkeklemmer X1:-35 og jordklemme har tatt skade.TiltakAvvikene må følges opp og utbedres.Lukkingsfrist25.01.2020ID: 51156Isolasjon og merking av beskyttelsesledere er ikke forskriftsmessig. Fordeling T tilfluktsrom, jordleder ikke merket med jordstrømpe.TiltakIsolasjon og merking av beskyttelsesledere må utføres forskriftsmessig (FEL §19). Lukkingsfrist25.05.202027.11.2019 10:12:44 - www.norik.noTG 2: Vesentlig avvik2 - Må utbedres30/48AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1UF underetg., Bytesteinen 1ID: 51157