Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
AUX-kort med I/O - U t o m h u s t e m p e r a t u r s e n s o r s o m s k a p l a c e r a s utomhusdelen.Kylmedelkylarens utgående köldbärartemperatur(fabriksmonterad)Vattenkretstemperatur (monteras på det allmänna röretföre ventilen)Styrenhet och 230 V nätaggregat för två tvåvägsventilereller en trevägsventilTemperaturskillnaden mellan kylmedelkylarens utomhustemperatur och vattenkretssensorerna avgör om frikyleläget kan aktiveras. 17.3-KonfigurationavfläktstyrningenFör att ställa in en konfiguration som överensstämmer med installerad kylmedelkylare (antal fläktar, styrning - fast varvtal eller v a r v t a l s s t y r n i n g ) s e i n s t a l l a t i o n s - , d r i f t s - o c h underhållsinstruktionerna (IDU) för TouchPilot-styrenheten. I enlighet med dessa parametrar kommer TouchPilot-styrningen att aktivera tillräckligt många digitala utgångar för att styra fläktarna.