Title: +135.01=370.001-JP503T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Sum av aktive driftstimer på pumpen (teller kan nullstilles via infrarødt grensesnitt)Energiforbruk i kWh/MWhTid frem til pumpeskifte i t (med en oppløsning på 0,1 t)Tid frem til neste pumpekick (etter 24 t stillstand på en pumpe (f.eks. via Extern off) set- tes pumpen automatisk i drift i 5 sekunder)VisningsbetingelserVises ikke for alle pumpevari- anterVises ikke ved manuell driftDriftsdataene refererer til den aktuelle betjente elek- tronikkmodulenVises bare ved dobbelt- pumpe-master og internt pumpeskifte. Kan stilles inn i servicemenyen <5.1.3.0>Vises kun ved aktivert pum- pekickWILO SE 11/2017Nr.BetegnelseTypeSymbol Verdier/forklaringer4.2.5.0Nett-på-tellerAntall innkoblinger av forsy- ningsspenningen (hver gang forsyningsspenningen opprettes etter et avbrudd telles)4.2.6.0Pumpekick-tellerAntall utførte pumpekick4.3.0.0Tilstander4.3.1.0Grunnlastpumpe