Title: Ø94, Medistim - Apollo XP 95 bisløyfe og I-O enheter.pdf
Spennings- Områder DCV ut InnStrømtrekk236001236002251422Bryter adr. Enhet/ Switch monitor plus Bryter adr. Enhet/ Svitch monitor plus Bryter adresse enhet/ Mini switch monitorEnhetene benyttes til alle formål Der av/på enheter skal tilkobles anlegget. Enhetene gir ikke drifts- spenning til detektorene.Boks/55000-809 Bilde 3DIN Skinne/55000-821 Bilde 1Miniatyr/55000-833 Bilde 2X1KohmX10KohmX20Kohm14-2814-2814-289-119-119-111,2 mA0,73mA1 mA242985.001 Bisløyfeenhet/Zone monitor unit251418Bisløyfeenhet m.isolator/Zone monitor unit w.isolBenyttes for tilkobling av Konvensjonelle detektorer som Krever spenning for å fungere, S20/S30/S60 etc.Boks/55000-813Bilde 3DIN Skinne/55000-812Bilde1X470ohmX6,2Kohm14-2814-2819+/-119 +/-14 mA + detektorlast4 mA + Detektorlast251401251402En kanal I/O enhetInput/output unitEn kanal I/O enhetInput/output unit