Title: DCV BL, RC, CF, MF.pdf
1 st 0-10 VDC analog ut för spjällmotor1 st 0-10 VDC analog in för återkoppling från spjällmotor1 st 0-10 VDC analog in för återkoppling från spjällmotorElsystem Matningsspänning 24 VAC1 st generell 0-10 VDC analog in1 st generell 0-10 VDC analog ut1 st relä (24VAC eller potentialfri brytare)Effekt 1,5 VACE-märkning Uppfyller EMC och lågspänningsdirektivet1 st IR-port (För trådlös kommunikation med DHP)1 st modular jack RJ45 - för anslutning av användarpanel DHP eller FLOCHECK P.Kompletterande produktdokumentation FBLTabell1: Redovisning av tillgängliga kompletterande dokument till FBL som kan nås via länkar på produktens hemsida under Produkter på www.lindinvent.seDokumentFinnsFinns ejKommentarInstallationsanvisningGemensam installationsanvisning för FBL och DCV-BL (Montage+inkoppling)DriftsättningsanvisningRedovisar den kompletta menystrukturen med inställningarUnderhållsinstruktionBetraktas som underhållsfriYttre förbindningsschemaMiljövarudeklaration