Title: +175=360.001_FDV - Døli Pleie- og Omsorgssenter.Beskrivelse.pdf
Temperaturmåler, GT11, holder tilluftstemperaturen konstanta via sekvensregulering. Tilluftsverdien justeres etter innstilt kurve. Om tilluftstemperaturen avviker fra utregnet verdi etter innstilt tid, aktiveres en alarm.Varmebatteriet styres i sekvenser. Ved økende varmebehov åpnes reguleringsventil SV11.Se for øvrig automatikkleverandørs egen FDV.Side 8Normalt ikke relevant for driftspersonell da anlegget er klargjort ved overlevering. Denne beskrivelsen kan være aktuell etter eventuell driftsstans på anlegget.Aggregatet er installert ihht. installasjonsveiledningen • Aggregatets ledninger og kabler er korrekt tilkoblet • Aggregatet er koblet til kanalene • Luftinntaket er plassert i god avstant til forurensingskilder • Alt eksternt utstyr er koblet • Følgende data er tilgjengelig: vifteregulering, eksterne kontrollfunksjoner osv. o Hvordan aggregatet skal betjenes ihht. en ukeplan.