Title: 310-Aiwell controll.pdf
10.4 Temperatur sensor rør 35mm / 65mmBrukes på vannbårne anlegg og festes med rørhylser i eksisterende vannrør.MonteringFor å bruke rørføler anbefales det å brukes rørpipe som følger med leveransen. To størrelser er tilgjengelig, TR-35 og TR65. Utvendig rørdiameter på hylsen er M20. Vitkig! Følere skal plasseres minimum 1,5 meter fra veksler, for å unngå smittevarme. Untaket er T24 retur primær som skal stå så nær så mulig grunnet frost sikring.10.5 Multi SensorMultisensorer har kun 3 ledninger (og ikke 4 slik som standard sensor) og må kobles via multisensor boksDet er bare følerne som tilkobles som har 3 ledninger. Selve Multisensoren må tilkobles en sensorbuss på vanlig måte.Multi temperatur sensorer tilkoblingSensor PortSensor kabel Grønn + Blå TS Hvit/Grønn og Hvit/Blå tvinnes sammen ÷Pin 1 (+5V) Pin 2 (TS) Pin 3 (Gnd) Multisensor vil alltid kobles til en multisensor boks og ikke direkte til AC3000 eller Sensor Interface.AC3000 Installasjon og Bruker ManualRevisjon 22