Title: Referat ITB 13 tester   - 27.01.2020.pdf
27.01.2020 Skjemaene for integrasjonstest av bygningsdelene 30 Røranlegg, 31 Sanitær og 33 Brannslokking er avklart.Driftsstart / integrasjonstester med SD-anlegg.31 Sanitær (pumpekummer)Egenkontroll, driftsstart og Integrasjonstest gjennomført 14 januar 2020.30 Røranlegg (varme):Egenkontroll, driftsstart og Integrasjonstest gjennomført 14 januar 2020.Resultat:31 Sanitær:System 310.001, 002, osv. Pumpekummer: Det ble gjennomført test på 2 pumpekummer. Flere vesentlige feil og mangler ble avdekket. Man antok at de samme feil og mangler også gjaldt for de andre pumpekummene, slik at testen av pumpekummer ble stanset. Når feil og mangler er utbedret og egenkontroll er gjennomført gjennomføres ny test av pumpekummer. Tidspunkt for ny egenkontroll og integrert testSystem 310.101 tappevann: Avvik /kommentar i ft. drift av pumpe 320.001- JP471 svares opp av RIV. RIV svarte 31.01.2020. Rev. funksjonsbeskrivelse utarbeides.