Title: Bruksanvisning-Servitec-30_394.pdf
Digitale innganger Vannteller • • Vannmangel 3-veis motor – kuleventil "CD" Analoginngang for trykk Ekstern ettermatingsbehov (kun ved Levelcontrol) Ventil for ettermating Pumpe NettinnmatingVakuum - sprayavgassing — 01.04.2014Norsk — 25MontasjeKlemmenu mmer1 2 3 4 5N 6 M1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32333426 — NorskSignalPE N L PE N M 1 Y2 N PE Y 1 N PE COM NC NO fri Ettermating (230 V) Ettermating (230 V) PE skjerm - Nivå (signal) + Nivå (+ 18 V) PE (skjerm) - Trykk (signal) + Trykk (+ 18 V) 0 – 10 V (pådrag) 0 – 10 V (tilbakemelding) GND + 24 V (forsyning) A B GND + 24 V (forsyning) E1 E1E2FunksjonSpenningsforsyning 230 V via kabel med nettplugg.Vakuumpumpe "PU" for avgassing.Overstrømningsmagnetventil ved standardvarianten ikke brukt3-veis motorkuleventil "CD" for styring av avgassingen fra ettermatings- og anleggsvann.Samlemelding (potensialfri).