Title: Luftport PAF250.pdf
Vær oppmerksom på at tilkoblingen av apparatet skal skje via reguleringsventil, se Fricos ventilsett.Ventiler må installeres utenfor aggregatet. Vær oppmerksom på at aktuatoren trenger strømtilførsel og styresignal fra det integrerte PC-kortet. Vannbatteriet er koblet til på oversiden av apparatet med et slett kobberrør (Ø 15) med egnet kobling og innvendig fôring. Lodding anbefales ikke. Koblingene til vannbatteriet må utstyres med avstengingsventiler, slik at det lett kan stenges av. Vannbatteriet er utstyrt med en avløpsventil. En lufteventil skal tilkobles ved et høyt punkt i rørsystemet. Luftventiler følger ikke med.MERK: Rørene må tilkobles med forsiktighet. Bruk alltid en innvendig fôring i rørtilkoblingene for å hindre belastningpå rørene og påfølgende vannlekkasje.Justering av luftporten og luftstrømmen Luftstrømmens retning og hastighet må justeres i forhold til belastningen på åpningen. Trykkrefter påvirker luftstrømmen slik at den