Title: +038=310.101-MO039._02-F-INNV med spyling, pumper, sondestyring.pdf
Fettutskiller innvendig / utvendig med spyle- og tømmesystem: 1. Tilkoble sugeslange til klokobling og sug utskiller fullstendig tom. 2. Åpne kranen for varmt vann og la det spyle 3-4 minutter. 3. Sug opp spylevannet. 4. Åpne inspeksjonsluke og forsikre at utskiller er tom og ren. 5. Rengjør alarmføler med Zalo. 6. Fyll opp fettutskiller med vann. 7. Monter inspeksjonsluke – skru til vingemuttere for hånd likt i hvert hjørne. 8. Frakoble sugeslange og monter blindlokk.Fettutskiller innvendig på gulv uten spyle- og tømmesystem: 1. Dra manuell sugeslange inn der hvor fettutskiller er plassert 2. Åpne inspeksjonsluker. 3. Sug utskiller fullstendig tom med manuell sugeslange. 4. Spyl fettutskiller ren innvendig med manuell spyleslange. 5. Sug opp spylevannet. 6. Rengjør alarmføler med Zalo. 7. Fyll opp fettutskiller med rent vann. 8. Monter inspeksjonsluke – skru til vingemuttere for hånd likt i hvert hjørne.