Title: +038=360.026-#####._09-360.026 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Ut26,0°C50%3 600 m³/h476 Pa430 Pa0,7 °C300 omdr/min1 667 omdr/min1 723 omdr/min2 250 omdr/min0,81 kW0,73 kW1,60 kW1DOMEL 748.3.292158,7 %94,0 %7466,8 %0,73 kW/(m³/s)1 Pa12Side: 11/22AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.026 GOLD RXF TOP-14 +/- 4.000 m³/h - 90% samtidighetAntall kretserAnslutningsnummerLamellavstandTrykkfallLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighetØnsket batterieffektBatteriets overkapasitetVæsketemperaturVæskemengdeVæsketrykkfallBatteriets væskevolumNominell rørtilbkobling, ventilVæsketrykkfall åpen ventilTilbehørAntallProdukt1Ventilsats, varme og kjølingAntall1Anslutningsgavl, AvtrekkStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x520-10)Lufthastighet i filterseksjonenAnbefalt dim. trykkfallStarttrykkfallSluttrykkfall1Roterende varmeveksler, GOLD014FRXP01Tilbehør og tekniske data, se tilluftAvtrekk