Title: +135.01=370.002-NT001T_01-Datablad AIR-SEP.pdf
1350DybdeMm49556079010201350VektKg20214065778695104129180330Trykk etterfylling nettvannbar4.0Påfyllingsmengdel/min5.0Tilkobling, "ekspansjon INN"R 1/2R 1Tilkobling, "trykkvedlikehold UT"R 1/2R 1Installasjon monteringGulv, VeggGulvSertifiserings merkeCeDriftsspenningVAC/Hz1x 220-240/50Gjeldende forbrukA2.92.9 3.8 4.4StrømforbrukKw0.60.6 0.7 0.8Sikring, elektrisk skapA10 Medium Forsinkelse10Air-Sep Norge ASAir-Sep Trykk vedlikehold med Air-Sep SmartKontroll4InstallasjonFare – Elektrisk støt!Livstruende skader gjennom elektrisk støt- -Systemer der enheten er installert, må kobles fra strømforsyningen, Kontroller at systemet ikke kan slås på igjen av andre personer Installasjonsarbeidet på den elektriske koplingen til enheten må utføres av elektriker som og i samsvar med regelverket for elektroteknikk.Forsiktighet – Fare for skade!