Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
När rumstemperaturen uppfyller termostatens krav, eller när kraftmatningen slagits ifrån, sluts ventilen efter cirka 3 minuter mot batteriet och öppnas mot bypass.Om ett nödläge skulle uppstå, kan ventilen öppnas manuellt: koppla ifrån elen och skruva av ringmuttern. När nödsituationen är över, kom ihåg att återställa ventilen till automatisk drift, återanslut därför elkopplingarna. Om detta ej utförs kan det resultera i kondensbildning orsakade av vattengenomströmningen, även om aggregatet är avstängtInstruktioner för fältanslutna ventiler Vattenanslutningar • Följ installationsinstruktionerna vid montering, här refereras till deskisser som visar aggregatets anslutning.Isolera rören, ventilsammansättningarna och batterianslutningarna noggrant (köldbärarsidan) för att undvika kondensbildning på dessa samt dropp på undertaket.Elektrisk anslutning • Anslut rumsstyrningen genom att följa de instruktioner som bifogasmed den styrenhet som används.