Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Paigaldus Lugege eespool antud ohutusalast informatsiooni. Paigaldamist, elektrisüsteemiga ühendamist ja esmakäivitust peab teostama ainult selleks volitatud vastava kvalifikatsiooniga personal kooskõlas kehtivate normide ja nõuetega. Elektriühendused tuleb teostada vastavalt klemmikarbis asuvale elektriskeemile ja klemmiliistul või kaablil olevatele märgistele. Kõik 3-faasilised ventilaatorid tarnitakse tehasest 400 V 3~ ühendusega. Sulgege tühjad kaablitopendid kattekorkidega. K-tüüpi ventilaator tuleb paigaldada koos ühenduskarbiga seadme peal ± 90 kraadi. Kui statsionaarse paigalduse teostamisel kasutatakse kaableid läbimõõduga 12-14 mm, tuleb sisenemisläbiviik välja vahetada (kehtib tüüpide K, KV, RVF ja KVK 125/160 kohta). IP44 säilitamiseks ei tohi RS ventilaatoreid paigaldada nii, et ühenduskarp/mootoriplaat on ülespoole (joonis 1).