Title: Sprinklerhode sidewall.pdf
2. Listad av Underwriters Laboratories, Inc. som quick response-sprinkler för användning i Kanada (C-UL) i låg- eller normalriskbyggnader vid 4" till 12" (100 till 300 mm) avstånd mellan spridarplattan och taket.3. Godkänd av Factory Mutual Research Corporation (FM) som quick response-sprinkler för användning i låg- eller normalriskbyggnader vid 4" till 12" (100 till 300 mm) avstånd mellan spridarplattan och taket.3. Godkänd av Factory Mutual Research Corporation (FM) som quick response-sprinkler för användning i låg- eller normalriskbyggnader vid 4" till 12" (100 till 300 mm) avstånd mellan spridarplattan och taket.4. Godkänd av Loss Prevention Certification Board (LPCB Ref. No. 007a/04) som quick response-sprinkler vid 4" till 6" (100 till 150 mm) avstånd mellan spridarplattan och taket. LPC klassar inte värmekänsligheten för horisontella väggsprinkler.