Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
Tilbakeføringssignalet avviker fra styresignalet. Kontroller klemmetilkobling 2(Y) og 4(U) på I/O- modul 3. Kontroller at spjeldet ikke blir tregt eller at motoren slurer på spjeldakselen. 10 minutter alarmforsinkelse. PLATEVARMEVEKSLER (MOTSTRØM), AVRIMINGS- TRYKK OVER ALARMGRENSE Behov for full avriming har eksistert kontinuerlig i 2 timer.B13)4)2 h0Kontroller trykkgiveren for å sikre at slangetilkob- linger korrekte, og at det ikke har kommet fukt i slangene. Alarmen kan oppstå ved ekstreme driftstilfeller med høy luftfuktighet i avtrekksluften, i kombinasjon med svært lav utetemperatur.16www.swegon.comPrioritetStoppForsinkelseNullstillingAlarmnr.Alarmtekst Funksjon0=blokkert0=drifts=sekund0=manuelly a p s i Dl.m m o CA=A-alarm 1=Stopp B=B-alarmm=minutt h=time1=automatisk15:14224PLATEVARMEVEKSLER, AVRIMINGSGIVER NR. C KOMMUNIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommu- nikasjon med avrimingsgiver C for platevarmeveksler.B010 m