Title: +175=364.001_MR001_Jethette.Produktinformasjon.pdf
Dråbe(2) - blÍnker gront / Lyn(l) - konstant grøn Når dråben blinker grønt o*s þet lyser konstant grønt indikerer dette, at aggregatet firngerer, men der ha¡ været en fejl på aggregatet via kondensatorføleren.Den blinkende dråbe slukkes ved at afbryde og genindkoble aggregatet ved afbrydelse og tilslutring af stømmen.4.5 AfrimningFalder temperaturen til under 20oC kan fordamperen efter kort tid rime til. Når fordamperføleren registrerer en temperatur på under 5oC iader den aggregatet køre i affrgtningsmodus i yderligere 30 minutter. Herefter standser kompressoren og passiv afrimning begmder, idet ventilatoren suger rumluft ind over fordamperfladen, som derved langsomt afrimes. Nar fordamperføleren igen registrerer en temperatur over 5oC genindkobles kompressoren.4.6 Eftervarmefladefil disposition i aggregatets sgning er der mulighed for at tilkoble en eftervarmeflade via et tillægsprint og klemme 23124.4.7 Sikkerhedskredsløb