Title: GUPEXs vent.Notat 18.09.15.pdf
MaksturtallReservekapasitetMaksfrekvensTemperaturgkningViftetypeKfaktor for luftmengdemaling2,44 KW/m?®/s 2 560/2 740 mm 2935 mm 4080 mm 2946 kg Tilluft Avtrekk 28000 28000 m%h 2,5 25 mis 7 7 Pa 116 116 Pa (76) (76) Pa (156) (166) Pa 221 221 Pa 31 Pa 171 Pa 22 22 Pa 568 366 Pa 350 350 Pa Tilluft Avtrekk 918 716 Pa 1594 1490 v/m 76,0 740 % 81,0 80,0 % 9,39 7,563 kw 85,1 846 % 64,7 626 % 11,05 8,90 kw 10,57 8,40 kW 2 x 5,50 2x5,50 kW 2x11,4 2x11,4 A 1630 1630 1/m 6 24 % 56 56 Hz 1,18 095 °C 063G-1E2F1-0550 063G-IE2F1-0550 4,50 4,50Our reference: RA20150908 16:39:23IV Progukt Designer G3 Versjon 305.4.0.0[ Envistar Flex Tekniske dataWRODUH Prosjekt Dgli Sykehjem Air handling with the focus on LCC Aggregat Aggrwa& 28000 m3h Storrelse 850 28 000/28 000 m*h LYDDATA (lydeffekt)