Title: GUPEXs vent.Notat 18.09.15.pdf
Prosjekt Dgli Sykehjem Air handling with the focus on LCC Aggregat Aggr%atz 28000 m3h Storrelse 850 28 000/28 000 m*hLUFTKJ@LER V/AESKEInndata Lufttemp inn 26,0 °C Relativ fuktighet inn 60 % Temperatur ut gnsket 18,0 °C Veesketemp inn 12,0 °C Vaesketemp ut gnsket 17,0 °C Frostveeskemengde 30 % Frostbeskyttelse EtylenglykolUtdata Temperatur ut standardmodul 18,0 °C Relativ fukt ut 91 % Lufthastighet 2,7 m/s Vaesketemp ut 18,2 °C Vasskemengde 4,11 I's Vaeskehastighet 06 m/s Trykkfall vesske 8,4 kPa Effektvariant 06 Kjoleeffekt standardutst. 97,9 kW Kondensutfall 35,3 Ith Rartilkoplings-side Inspeksjonsside Kobling Lang Lamelideling 2,0 mm Rartitkopling 80 Innvendig volum 107 |Data for luftkjelerveeske (varmefall)inndata Lufttemperatur inn 12,8 °C Lufttemperatur ut gnsket 20,0 °CUtdata Lufttemperatur ut 20,0 °C Vassketemp inn 235 °C Vaesketemp ut gnsket 19,3 °C Vaeskemengde 4,1 Ifs Trykkfall vaeske 8,0 kPaANBEFALT AVSIKRINGVentilasjonsaggregat63A Type C 3x400V+NOur reference: RA201509