Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
brannalarmanlegg og låsesystemet åpnes automatisk ved alarm. I tillegg må det være tydelig merket knapp for manuell åpning av døren. Det kan aksepteres inntil 10 sekunder tidsforsinkelse på den manuelle åpningsmekanismen. Evt. dører til rømningsvei fra og areal med større forsamlinger må utføres med panikkbeslag. Automatisk skyvedør, dør med dørautomatikk eller annet elektromagnetisk åpne- og lukkesystem som ikke har brann- eller røykskillende funksjon, for eksempel dør til det fri, kan benyttes som dør i rømningsvei dersom døren har sikker funksjon ved bortfall av strøm og a) døren ved alarm eller strømbrudd åpnesautomatisk til den bredde som er nødvendig, ellerb) døren manuelt kan føres til åpen stilling medåpningskraft på maksimum 30N.Rømningsvindu  Rømningsvindu må ha høyde minimum 0,6 meter og bredde minimum 0,5 meter. Summen av høyde og bredde må være minimum 1,5 meter. Svingvinduer med dreieakse, må ha tilsvarende effektiv åpning.  Rømningsvindu må være lett å åpne uten bruk avArk