Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
Steinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge sider9 – 25mm gjennomgående cellegummiFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderKOBBER ELLER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 90)Maks lysåpnings- bredde 30mmMASSIVTRE - VEGGERKobber eller stålrør ≤ Ø12mmSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge sider9mm gjennomgående cellegummiFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0046 & 21/0035Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 35 (37) 2020 12 7Detaljtegninger Protecta® FR AkrylKOBBER ELLER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 30 C/C (E 60)Maks lysåpnings- bredde 30mmMASSIVTRE - VEGGERKobber eller stålrør ≤ Ø54mmSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge sider9mm gjennomgående cellegummiFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 90)Maks utsparing Ø180mmMASSIVTRE - VEGGERAlupex rør ≤ Ø75mm