Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Platen limes mot veggen med FR Dekkmaling og festes med ≥ 5x80mm skruer og skiver i hvert hjørne, 25mm fra kant og med c/c ≤ 300mmKOMPOSITT WAVIN SITECH RØR BRANNMOTSTAND EI 60Maks utsparing 900mm bredde og 1200mm høydeProtecta Rørstruper på begge sider≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERPlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-S montert i senter av veggGjennomføring Ø 32mm Wavin SiTech rør Ø 40mm Wavin SiTech rør Ø 50mm Wavin SiTech rør Ø 75mm Wavin SiTech rør Ø 90mm Wavin SiTech rør Ø 110mm Wavin SiTech rørFR Rørstruper 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag)Kompositt- rørAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider