Title: 30 Drift og vedlikeholdsinnstruks Brandengen skole.pdf.pdf
Det bør foretas ukentlig inspeksjon av aggregatet. Temperatur og trykkavlesninger foretas. Det lyttes etter ulyder i vifte etc. Det ettersees for evt. lekkasjer av luft og vann fra aggregatet.28Brandengen skole Beskrivelse, drift og vedlikeholdsinstruks.FEILSØKINGDårlig virkning/ opplevd kvalitet på tilluft fra ventilasjonsanlegg:1. 2. 3.Avles temperaturer på luft. Sjekk filter, Avles trykkfall over filtre. Lite/mye luft. Skift ev. filter.Alarm fra aggregat:1. 2. 3.Sjekk driftsinnstillinger på SD anlegg Sjekk styring i SD anlegg Les av alarmlogg i SD anleggLav/høy lufttemperatur i ventilasjonsanlegg:1. 2. 3. 4. 5.Sjekk varmebatteri Avles temperaturer på luft og vann. Se feilsøk under rørteknisk anlegg. Sjekk gjenvinner. Avles temperatur. Sjekk driftsinnstillinger.For brosjyremateriell henvises det til FDV-dokumentasjon.29