Title: 370.011 OE521,2,3,4,5 - Kamstrup Multical_602.pdf
Driftsoptimering Ved eventuelt strømsvigt sker der back-up af data, hvormed afregningen af forbrugsdata er sikret. Forsynes måleren med batteri, er batterilevetiden forlænget op til 13 år inkl. Wireless M-Bus. Endelig garanterer MULTICAL® 602 med ULTRAFLOW® og de præcist parrede temperaturfølere nøjagtige måleresultater selv ved minimale temperaturforskelle. Flowmålerens lang- tidsstabilitet og nøjagtighed påvirkes ikke af flowhastighed, flowforstyrrelser eller slid, hvilket sikrer optimal drift.Måleren kan udstyres med LON, SIOX, M-Bus, et datamodul2Kamstrup A/S • 5810938_L1_DK_11.2015RegneværksfunktionerEnergiberegning MULTICAL® 602 beregner energi i henhold til prEN 1434-1:2014, som anvender den internationale tempera- turskala fra 1990 (ITS-90) og trykdefinition på 16 bar. Energiberegningen kan i forenklet form udtrykkes som: Energi = V x ∆Θ x k. V ∆Θ k Regneværket beregner altid energi i [Wh]. Derefter omregnes til valgt måleenhed.