Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Funksjonene børverdiforskyvning og sommernattkjøling kan også påvirke innstilte temperaturer.Tilluftsregulering Med tilluftsregulering holdes en konstant tilluftstempera- tur uten hensyn til belastning i lokalene. Denne reguleringen kan brukes når lokalenes belastning og temperaturer er forutsigbare. Det kreves som regel at luftvarmer for ettervarming er installert, eventuelt også luftkjøler. Innstillinger:l l i ti153d r e v r ø B = Y41091215202527X = Avtrekkslufttemperatur °CKnekkpunkt iht. fabrikkinnstilling innebærer:Ved avtrekkslufttemperatur under 15 °C (X1) er børverdien for tilluftstemperatur konstant 20 °C (Y1).Ved avtrekkslufttemperatur mellom 15 °C (X1) og 20 °C (X2) reguleres børverdien for tilluftstemperatur ned fra 20 °C (Y1) til 18 °C (Y2) iht. kurve.Ved avtrekkslufttemperatur mellom 20 °C (X2) og 22 °C (X3) reguleres børverdien for tilluftstemperatur ned fra 18 °C (Y2) til 14 °C (Y3) iht. kurve.