Title: +038=360.011-#####._05-360.011 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Installasjon- og vedlikeholdsanvisning.pdf
Ved mistanke om lekkasje av kjølemedium, kontroller kjø- lemedienivået i seglasset som er plassert i varmekretsens strømskap.Hvis det bobler kontinuerlig og kraftig i seglasset og den reversible varmepumpen gir merkbart lavere effekt, er det mest sannsynlig en lekkasje. Enkelte bobler ved oppstart, drift med redusert effekt eller normaldrift behøver ikke være tegn på at det er mangel på kjølemedium.Hvis det bobler i seglasset, og anlegget gir merkbart lavere effekt, bør du tilkalle godkjent servicehjelp.OBS! Inngrep i kjølemediesystemet må kun utføres av et akkreditert kontrollorgan (virksomhet med relevant god- kjenning).www.swegon.com159. MÅLRX/HC 011/01276K16ø38018ø=K=76/HC525245J4535035045J45ESkissen viser RX/HC integrert i et GOLD standard aggregatoppsett. Byggelengde for RX/HC tilsvarer E-målet. Avhengig av valgt variant kan plassering av aggregatseksjoner, kanaltilkoblinger, tilkoblingsdeksel, dreneringsrør osv. variere.