Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
UppåtFramåtFramåtTilluftsfläkt, vänster, uppe Tilluftsfläkt, vänster, nere VänsterutförandeUteluftTilluftFrånluftAvluftMNO52*ElanslutningVid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel. Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör).5252121 761200452485115076StorlekABDEFGHIJKLMNOVikt, kg070/0801273,52637565162100018002640320160418,53112750118,524002219-2575Delning för intransportDelning kan ske till tre sektioner på byggplats. Mått: Se A och D i tabell ovan. Vikt: A = 786-956 kg, D = 647-663 kg.Inspektionsutrymme 1100 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet.Märkdata per fläkt Storlek 070: Motoraxeleffekt 2 x 4,0 kW alt. 2 x 6,5 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz Storlek 080: Motoraxeleffekt 2 x 6,5 kW alt. 2 x 10 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 HzADAElanslutning Se tabell Elektriska data i slutet av detta avsnitt.82