Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
Se afsnit 7.9.2 Relæudgange for at få flere oplysninger om relæ- udgange.8 1 5 14 6 3 07 0 M T11)K D(k s n a DD a n s k(D K)3.10 Tilslutning af strømforsyning, stiktilsluttedeudførelserTrin HandlingIllustration7 mm1Montér kabelforskru- ningen og stikdæks- let på kablet. Afisolér kabellederne som vist.12 mm 17 mm0.5 - 1.5 mm2 Ø 5.5 - 10 mm2Forbind kabelle- derne til strømforsy- ningsstikket.3Bøj kablet med kabel- lederne opad.4Træk ledepladen til lederne ud, og smid den væk.C li c5Klik stikdækslet på strømforsyningsstik- ket.C li c6Skru kabelforskrunin- gen på strømforsy- ningsstikket.126 1 2 38 3 5 55 0 M T2 1 8 39 3 5 55 0 M T2 1 8 30 4 5 55 0 M T2 1 8 31 4 5 55 0 M T2 1 8 32 4 5 55 0 M T2 1 8 33 4 5 55 0 M TTrin Handling7Sæt strømforsynings- stikket i hanstikket i pumpens kontrol- boks.IllustrationClick3 1 3 24 5 4 85 0 M T3.11 Tilslutning af strømforsyning, klemmetilsluttede