Title: +038=360.021-#####._10-360.021 Gold RXF-12 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Hastighet m/sLufttemperatur inn/ut vinter °CLufttemperatur inn/ut sommer °CInntakskanalSpjeldAnslutningsgavlFilter1,37Roterende varmeveksler2,0520,0/14,026,0/26,0VifteAnslutningsgavlVarmebatteri, vann2,4714,8/20,0TilluftskanalAvtrekkskanalAnslutningsgavlFilter1,67Roterende varmeveksler2,0520,0/-14,026,0/26,0Ekstra trykkfallVifteAnslutningsgavlSpjeldAvkastkanalLydeffekt til kanal målt iht. ISO 5136 Innsettingsdempninger medregnet til kanal. Lydeffekt til omgivelsene målt iht. ISO 3741Frekvensband631252505001k2kTil tilluftskanal797473717271Til inntakskanal757269595048Til avtrekkskanal757269595048Til avkastkanal807575737474Til omgivelser726455554444GOLD - aggregat med integrert automatikkKomponenter ordnet etter luftretningenAntallTillu(cid:756)1Spjeld, TBSA-3-000-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfall1