Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Maks 400mm bredt mellom gulvplater eller mellom gulvplate og veggBETONG - DEKKE1 lag 60mm FR Brannplate 2-S1 lag 100mm FR Brannplate 1-SAlle åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følgeav bruk med produkter som dette dokument beskriver.Montasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032www.protecta.noPolyseam ASTlf.: 3330 6700 54 (65) 2021 2 9Detaljtegning Protecta® FR BrannplateLINEÆRE FUGER BRANNMOTSTAND EI 180 (E 180)Maks 400mm bredt mellom gulvplater eller gulvplate og veggBETONG - DEKKE2 lag 60mm FR Brannplate 2-S