Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Tilluft under/over børverdi Hvor mye tilluftstemperaturen tillates å understige hen- holdsvis overstige tillufttemperaturbørverdien før alarm avgis, kan stilles inn. Alarm for tilluft over børverdi er nor- malt blokkert. Benyttes i tilfeller der kjøling er installert. Avtrekksluft under alarmgrense Alarmgrense for avtrekkslufttemperatur kan stilles inn. Når avtrekkslufttemperaturen kommer under alarmgrensen, avgis alarm 12:6.Utetemperatur, stoppgrense Ved utløst alarm for varmeveksler, alarmnummer 15:1- 15:4, 16;1-16:4, 17:1, 17:4-17:9 (se Manual for alarmer og informasjonsmeldinger): Ved utelufttemperatur over denne stoppgrensen avgis bare alarm, og under stopp- grensen stoppes aggregatet og alarm avgis. Innstillinger:VerdiForvarme under børverdi Tilluft under børverdi Tilluft over børverdi Avtrekksluft under alarmgrense Utetemperatur, stoppgrenseInnstillings. område 2 - 15 K 2 - 15 K 2 - 15 K -10 - +20 °C -40 – +50 °CFabrikk- innstilling 5,0 K 5,0 K 7,0 K 12,0 °C 5,0 °C