Title: +038=621.001-NI009T_01-1. Brukerveiledning for heis_Jan. 2018_N_br.pdf
Etter at bryter er satt på BYPASS, påse at den settes tilbake til AUTO.Om operasjonen er aktivert ved å sette bryteren på ON påse at den settes tilbake på AUTO.(B) Prosedyre for to-trinnsbryter: -Sett bryteren tilbake til OFF.(C) Prosedyre uten bryter (aktivering av byggetsbrannalarm) -Heisen får et resetsignal fra byggets brannalarm.Før heisen settes tilbake til normal drift, kontakt heismontør for en inspeksjon av heisen.© Uniheis AS – 2020101 -(B0329-332 Dronning Mauds gt. 1 - 3)D50102(No)-b Utgitt Nov. 20193.3.3.15. Brannmannsheis (FE) (Firefighters’ Emergency Operation)Denne operasjonen er ment for brannslukking og redningsoperasjoner utført av brannmenn.Om det er levert bryter for Brannmannsheis, er denne plassert i henhold til opprinneligbestilling.Ved Brannmannsheis er returetasjen (der hvor bryteren er plassert) bestemt ved bestillingav heisen.Følgende innretninger er utkoplet under operasjonen.