Title: +038=360.024-#####._09-360.024 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffektMotoropsjonMotorbetegnelseAntall motorer/vifter i hver luftretningTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 91,5%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, AvkastStatisk trykkfall1Spjeld, TBSA-5-100-040-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfallAntallTilbehør1TrykkgiverDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-100005347143 600 m³/h448 Pa407 Pa0,6 °C300 omdr/min1 711 omdr/min1 759 omdr/min2 250 omdr/min0,84 kW0,77 kW1,60 kW1DOMEL 748.3.292159,1 %94,0 %7466,8 %0,70 kW/(m³/s)8 Pa1 PaSide: 13/22AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.024 GOLD RXF TOP-14 +/- 4.000 m³/h - 90% samtidighetTBLZ123101TrykkgiverTBLZ123101Elektrisk anslutningssatsTBLZ-1-27-2