Title: +038=360.002-#####._03-360.002 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Vedlikeholdsinstruks.pdf
Vedlikehold Skovlehjulet rengjøres for støv og belegg.M12 Evt. lagerbytte i motor må utføres av kvalifisert personell.LUFTMENGDEMÅLER Funksjon Luftmengdemåleren består av dyser plassert i viftas innløps kon. Målemetoden baseres på trykkdifferansen i måledysen. Plastslanger overfører trykkdifferansen til styringsenheten eller til separat manometer.Kontroll Kontroller at slangene sitter fast og er tette. Kontroller at slangene ikke har knekk som tetter slangen.M6MANOMETER Funksjon Manometeret registrerer trykkdifferansen i luftmengde dysen og viser luftmengden direkte på skala.Kontroll Kontroller at slangene sitter på og er tette. Kontroller væskenivået og nullpunktet. Eventuelt justere nullpunktet med nullstillingsknappen.Kople fra slangene ved justering.Randem & Hübert A/S, Stansevn. 11, 0975 Oslo - Tlf.: 22900700 – epost: post@hybra.noSide 7VedlikeholdsinstruksMOTOR Ved direktedrift er motoren alltid en hastighet.