Title: Firestopp Gipsmasse.pdf
Fire Stopdybde 50mmpa begge siderKabler <= @50mm I og kabler i bunt I 100mm 1STAL- 0G KOBBERR@R BRANNMOTSTAND A 90 GIPS OG BETONG - VEGGER MED TYKKELSE >= 120MMVelges en annen typererskal, begrensesbrannmotstanden tilden valgte isolasjonsNFire Stopke dybde 26mmpa begge sider40mm Rorskal avsteinull 80kg/m? ellertilsvarende, min. 60cmpé begge sider. Festesmed fre stykk staltrad.PLASTRZR BRANNMOTSTAND A 90 GIPS OG BETONG - VEGGER MED TYKKELSE >= 120MMFire Stopdybde 30mmpé begge sider5 . - — D VP plastrar j T ‘ | <=@16mm i |VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND A 60 GIPS OG BETONG - VEGGER MED TYKKELSE >= 120MMFire Stopdybde 26mmpa begge siderVentilasjonskanal <=400x250mmGodkjent isolering, someksempel nettingmatte,brannspjeld ellerliknende.Brannmotstandenbegrenses til den valgteisolasjonsmetoden.ThermaxDOKUMENTERT BRANNSIKRING