Title: 743 Ladeanlegg for el-biler.pdf
FDV dokumentNavn: Type: Revisjonsdato: Revidert av:FDV – 743 FDV 08.11.2019 PN743 Ladeanlegg for elbilerSysteminformasjonAnleggstype, betjening og omfang Smart wallbox montert på søyle tilkoblet egent utvending skap for ladestasjoner. 6 stk. på parkering nord. 2 stk. ladeuttak mod 3, type 2, per søyle. Benyttes med separat ladekabel som tilkobles ladestasjon og bil.Uttak og effekter/styring Maks uttak per kontakt, 11kW. Total effekt begrenset til 80kW via effektstyring EVlink energistyring. Dersom totaleffekt oppnås reduseres effekten per uttak parallelt. Anlegget kommuniserer til SD via KNX spaceLYnk Multigateway.Betalingsløsning Ladestasjoner klargjort med RFID leser.Leverandør og type Schneider Electric. Smart wallbox med EVlink effektstyring.Driftsinformasjon