Title: +038=360.000-LC007T_03-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Drifts- og vedlikeholdsinstruks.pdf
Påse at himlingsplater inntil enheten enkelt kan fjernes for tilgang til service og vedlikehold NB! Ved tett himling må det lages serviceluke for tilgang til rør og elektriske koblinger Fancoil enheten henges i taket med 4 gjengestenger (Ø6mm eller Ø8mm, medfølger ikke). Disse festes i de 4 opphengs brakettene på enheten. Det kan brukes vibrasjonsdempere (Fig.3-a), eller kun skive og mutter på over- og underside av festebraketten (Fig. 3- b)I esken til Coadis Line enheten finnes det en MAL som kan brukes for å merke riktige festepunkt for gjengestengene i taket. Enheten må plasseres i vater, og justeres slik at den hviler lett på opphengs profilene i den senkede tak himlingen (Fig. 3- c) eller alternativt mellom profilene (Fig. 3- d)NB!