Title: 03 - Døli pleie- og omsorgssenter 18.03.2016.pdf
Div tekniskKontorAntallEffekt (kW)br.tid/ukePC150,10020Printer30,10020Kopimaskin31,00020Servere + telesentraler 21,000168Diverse23,00040Sum kontor6kWh/m²årDiv annetAntallEffektt/ukeVaskeri51030Kjøkken6520Sum div annet18kWh/m²årDiverse teknisk24kWh/m²år92,8kWUtendørsSnøsmelting AntallEffekt (kW)Timer/år- 4,03 000Utendørs pumperAntallEffekt (kW)Timer/årTaknedløp utvendig AntallEffekt (kW)Timer/år011 000Diverse utvendigAntallEffekt (kW)Timer/årUtendørs belysningAntallEffekt (kW)Timer/år01,006 00000,004 000Utendørs0,00kWh/m²år0,0kWAF Energi og Miljøteknikkside 29Døli pleie- og omsorgssenter5.2 EnergiregnskapVEDLEGG ENERGIRUKSREGNSKAPBygg - saksnummerKodeBeskrivelseOppvarmingVentilasjonVarmtvannVifter/pumperBelysningDiverseKjølingSum