Title: +175=312.001_KN001_KJ-MAsystemet.Produktinformasjon.pdf
Tilkobling av klosett. For å unngå innspyling fra overliggende apparater, skal vegghengt klosett med P-lås aldri monteres med noen type av 88'grenrør direkte på den stående ledningen. Selv med en kod ekstra stuss kan problemet med innspyling fra overliggende apparater oppstå om ikke høydeforskjellen mellom horisontal ledning og vertikal samleledning skal være en rørdiameter. Normalt 110 mm for klosett.Til MA-systemet har vi derfor konstruert flere nye rørdeler (1. kvartal '1998) som gjør tilkoblingen av vegghengte klosetter og klosetter med P-lås på en mindre plasskrevende måte. Rørdelene eliminerer muligheten for innspyling. På følgende illustrasjoner viser vi hvordan nevnte typer klosetter kan tilkobles ved forskjellige typer av installasjonerog hvilke rørdeler som skal brukes. Tilkoblingen av klosett med Piås eller vegghengt klosett på siden v den vertikale samleledningen er alltid å foretrekke i stedet for\- -rnslutning rett bakover. Montering på siden er også mindre