Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
Firesafe har med bakgrunn i forståelsen av prosjekteringsprosessen og Organisasjonen for rådgivere[54] (RIF) sin ansvarsmatrise foreslått ansvarlige fag for de ulike ytelseskravene. Dersom aktører i prosjektet oppfatter at ansvaret er feil plassert meldes dette tilbake til Firesafe sammen med den disiplinen som er riktige ansvarlige.5.1 Brannprosjekteringstegninger og vedleggDato 25.08.2021 25.08.2021 25.08.2021 25.08.2021Revisjon 1.1 1.1 1.1 1.1Type Plan Plan Plan Fasade SørFilnavn 218063-00_BRANN-TEGN_Bytesteinen1_Rev1-1 218063-01_BRANN-TEGN_Bytesteinen1_Rev1-1 218063-02_BRANN-TEGN_Bytesteinen1_Rev1-1 218063-FAS_BRANN-TEGN_Bytesteinen1_Rev1-15.2§ 2-1 Dokumentasjonsform☐Løsningsform PreakseptertKommentar☒Preakseptert med fravikFravik særskilt dokumentert i kapittel 6 og omhandler:- -Størrelse av brannseksjon Trapperom Tr1 Avstand fra stige med ryggbøyle til terreng☐Analyseløsning5.3§§ 11-2 og 11-3 Risiko- og brannklassePlan Sokkel 1. etasje 2. etasje