Title: 360.004 Teknisk underlag.pdf
Konstruksjons-gate:Revisjon:1Kontruksjons-by:Side:7 / 8Utførelse/Tilbehør 1 SettLabber Standard feet 120,0 mm Fast høydeLeveringsseksjonerNr.BreddeHøydeLengdeVekt1 2 3 41 880 1 880 1 880 1 8801 840 1 840 1 840 960806 706 1 306 1 106324 336 495 341Automatikk deleliste1xCovent AS automatikk integrert i aggregat med fri konfigurerbar regulator, CORRIGO CO-E283W-3, VERSJON 3.7, med displayenhet og 3 m kabel.Regulatoren er forberedt for følgende kommunikasjon: - Modbus TCP/IP. - EXOline via TCP/IP. - BACnet IP, nivå B-AAC, via UDT/IP.Aggregatet leveres ferdig internt kablet og funksjonstestet. Grensesnitt for Covents leveranse er TCP/IP port på regulator i EL-tavle i aggregat. For utfyllende informasjon: www.covent.no/automatikk1xUtetemperaturstyrt veksling mellom utekompensert tilluft og avtrekksregulering med min/maks begrensning (kaskade).1xTrykkregulert tilluft og avtrekksvifte. (CAP)1xLuftmengderegulering av tilluft og avtrekksvifte. (CAV)1