Title: +175=560.001_JV001_Johnson Controls Norden AS.Produktinformasjon.pdf
.9-Kel-.e¡.erglç wt 2 -.. - Min. Max. følerverdi I Min. følerverdi 2 Max. følerverdi 211 2 2 2 2 2 2 2 2 2 200200Pa 200Pa -100Pa p-¿r-n- -1 00Pap-¿ry]-50Pa 0Pa 330Pa 0Pa 330PaTvpe: T0002Applikasion: 66tekstSkal-verdi 1 Skal-verdi 2 P-bånd2 2 Skal-alarm 1 Skal-alarm 2Differanse 2 Min. følerverdi I i1 i2 Min. Max. følerverdi 2lnnstillinqer ntvadefault11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2500Pa 500Pa -1 00Pa-----Q$9Bp-4rr- -100Pa-----Q'-Q-oBp/-rn- 200Pa 20OPa 50Pa 50Pa 0Pa 750Pa 0Pa 750PaNVJohnson Gontrols Norden ASsc9l00Version:4FunksionsbeskrivelseUtetermostat skifter mellom sommer og vinter.Sommer: Romregulering styrdr kjøleutgang (3pkt) og min. tilluft styrer gjenvinner.Vinter: Utekompensert tiluftsregulering styreri sekvens gjenvinner og varmebattri.Reguleringen aktiveres av driftssignal fra vifte