Title: 2209 Elektro - NEK 405-3 Næring Oppdelt Lofotsenteret.pdf
2 - Må utbedres2 - Må utbedres63/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 05 Installasjonen generelt26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no64/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 05 Installasjonen genereltId: 1773Belysningsutstyr er ikke funnet i orden.TiltakBelysningsutstyr må utbedres (FEL §10).LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar Ved Zicco.26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no2 - Må utbedres65/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 05 Installasjonen genereltId: 1774Kabler og ledninger er ikke korrekt installert.TiltakKabler og ledninger må installeres korrekt.LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar Ved Kid.26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no2 - Må utbedres66/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 05 Installasjonen genereltId: 1776Belysningsutstyr er ikke funnet i orden.TiltakBelysningsutstyr må utbedres (FEL §10).LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar Utenfor Norli.