Title: +038=360.000-LH006T_03-Parasol Zenith Komfortmodul Swegon - Produktdatablad.pdf
Andelen resirkulert romluft som suges gjennom varme- veksleren er typisk ca. 3-5 ganger andelen primærluft. Det vil si at hvis det kommer 20 l/s tilluft fra aggregatet, kommer ca. 60-100 l/s romluft til å passere gjennom veksleren og tempereres.Tørr kjøling Parasol Zenith er utviklet for å arbeide kondensfritt og krever dermed verken dreneringssystem eller filter. Tilløps- temperaturene som brukes for kjølevannet, ligger normalt på mellom 14-16 °C.Høy komfort – i dag og i morgen Et bra inneklima kjennetegnes av god luftkvalitet og riktig romtemperatur uten trekk og ulyder. Avhengig av hvilken type bygning det handler om og hvordan denne er tenkt brukt, stilles det også forskjellige krav til luftmengde, kjølekapasitet og varmekapasitet.