Title: +038=360.000-ST027T_02-Colibri Ceiling Ventil Swegon - Injusteringsguide.pdf
K-Faktor 8,7 6,6 6,6 4,1 3,4 2,1 1,0 6,2 5,8 4,9 4,2 3,0 2,0 1,0 7,0 6,1 5,2 4,2 3,0 2,0 1,0Applicering av remsor R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6Utan magnetremsor Täcker 3 översta hålraderna Täcker 3 översta samt 3 understa hålraderna Täcker 6 översta samt 3 understa hålraderna Täcker 6 översta samt 6 understa hålraderna 5 rader i mitten öppna 2 rader i mitten öppna32KanalluftdonKanalluftdonIBIS ControlStorlekIBIS Ca – regler- och mätenhet160-150014,8200-150022,5250-150036,1315-150061,2400-150096,0Antal mätslangar: 2 (mätmetod: A22)Typ av störningRaksträcka (L) före IBIS CEn 90° -böj.före IBIS CFör m2= 5% 3 x ØdFör m2=10% 2 x ØdTvå 90° -böjar i samma plan.4 x Ød2 x ØdTvå 90° -böjar i plan vinkelräta mot varandra.4 x Ød2 x ØdEtt spjäll 45°.6 x Ød3 x ØdEtt T-stycke.4 x Ød3 x Ødm2 = metodfel A22, Byggforskningsrådets skrift, "Metoder för mätning av luftflöden i ventilations- installationer".Figur 7. Projektering.33Kontrollventiler