Title: +038=433.002-FS042._05-Eaton Tavlebyggeren FDV.pdf
Støtstrøm Is >25kA Samleskinnesystem 3-pol., skinne avstand 60mm. 12x10mm kobber. Max avstand skinneholder 500mm, montert på standard moduler. • Strøm In=355A • Støtstrøm Is >40kA Samleskinnesystem 1/3-pol., skinne avstand 60mm. 12X10mm (355A), 12/20x10mm 500A, 20/30x10mm (630A) kobber. Max avstand skinneholder 500mm, montert på bakvegg i skap. • Strøm In=355/500/630A • Støtstrøm Is 57kA (250mm skinneavst.) / 58kA (500mm skinne avst.) • Samleskinnesystem 1/3-pol., skinne avstand 185mm. 2X20X5/10mm kobber. Max avstand skinneholder 500mm, montert på bakvegg i skap. • Strøm In=800A • Støtstrøm Is >70kA Standarder • Testet etter EN 60 439-1 • Dimensjoner i h.h.t DIN 43870 • IP55 i h.h.t. EN 60529 • IP3X med åpne dører • Isolasjons koordinasjon for lavspenningsutstyr i h.h.t. IEC664-1 • Isolasjonsspenning AC 690 V • Overspenningskategori III i h.h.t. EN 60 947-1 • Forurensningsgrad i h.h.t. EN 60 947 -1 • Isolasjonsklasse II og IIIa i h.h.t. EN 60 947-1 Plassering • For innendørs bruk • +35° C (24h) • +40° C max.