Title: DrM 1 og 3 Wat 3 BREEAM.pdf
Vannmålerne er installert med pulsgiver som registrerer antall liter. SD-anlegget får varsel om større vannlekkasjer når vannstrømmen over vannmålere overstiger gitte verdier. Verdiene er beregnet ut ifra erfarte grenseverdier. Grenseverdiene vil ikke være reelle før bygget er satt i fullstendig drift og vannmengdene er erfart over tid (døgn, tid på året, etc.). Entro kommer med erfaringstall og kontinuerlig tilbakemelding på forandringer av erfaringstall til SD-anlegget. Erfaringstall på vannforbruk + en sikkerhetsmargin = varsling. Varsel gir hørbar lyd i etasje U2, samt varsel til Pecunias vakttelefoner (SMS). Det forventes at Entro og Pecunia samarbeider om erfaringstall og at dette er et kontinuerlig arbeide. F.eks. første året med spyling av utvendig areal, varsler Pecunia til Entro om når (fra klokka til klokka, dag og dato), som registrerer dette. Samme med bruk av takterrasse, spesielle arrangementer, eller nye/flytting av leietakere, etc.