Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
Pakken inkluderer en ekspansionsbeholder (A) med etiketten (B) og en vejledning (C) (fig. 1). Se etiketten for det maksimalt tilladte systemtryk og fortryk.Sikkerhed • Ekspansionstankbeholderen leveres med fortryk:skader kan forårsage alvorlige skader.Anvendelse Ekspansionsbeholdere er udelukkende til brug i lukkede centralvarmeanlæg og kølesystemer (med additiver baseret på maks. 50 % glykol). Se etiketten vedrørende den minimalt/maksimalt tilladte temperatur på membranen og vedrørende det maksimalt tilladte driftstryk.Beslaget skal kunne bære vægten af en fuld ekspansionstankbeholder.Beslaget skal kunne bære vægten af en fuld ekspansionstankbeholder.Undgå overtryk i anlægget. Monter en sikkerhedsventil (f.eks. Prescor).Undgå overtryk i anlægget. Monter en sikkerhedsventil (f.eks. Prescor).Indstil åbningstrykket til en værdi lig med eller lavere end det maksimale driftstryk vist på beholderens etiket.