Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
Nadmierna ilość czynnika chłodniczego może się objawiać: - zbyt wysoką wartością wysokiego ciśnienia, - częstym włączaniem i wyłączaniem się sprężarki, - znacznym przechłodzeniem, - niewystarczającym przegrzaniem lub powrotem czynnikaciekłego.5 - KONSERWACJANie wolno wykonywać modyfikacji agregatu WINTSYS® bez zgody firmy TECUMSEH. Elementy uszkodzone należy bezwzględnie wymieniać na elementy oryginalne, a konser- wację należy wykonywać zgodnie z lokalnymi przepisami. w celu utrzymania niskich poziomów hałasu agregatu zalecamy wymianę zewnętrznych mocowań antywibracyj- nych po stwierdzeniu wzrostu poziomu hałasu. Dostęp do podłączeń oraz zespołów wentylatora i sprężarki jest możliwy od strony drzwiczek bocznych lub od przodu urządzenia, bez zdejmowania pokrywy.Wykaz czynności kontrolnych przed uruchomieniem 1. Sprawdzić zgodność napięcia zasilania z napięciemagregatu.2. Sprawdzić kalibrację elektrycznych urządzeń zabezpiecza- jących.