Title: Luftport PAF250.pdf
areal* [mm2] 1,5 1,5 2,5 2,5 4 1,5 1,5 2,5 2,51) Aggregater på 2 m tilkobles med to strømforsyninger. *2) Dimensjonering av eksterne kabler skal samsvare med gjeldende bestemmelser, og lokale avvik kan forekomme.Oppstart (E) Når apparatet brukes for første gang eller etter et lengre opphold, kan det komme røyk eller lukt fra støv eller smuss som har samlet seg på elementene. Dette er helt normalt og forsvinner etter en liten stund.Tilkobling av vannbatteriet (W) Installasjonen må utføres av en autorisert installatør.Vannbatteriet har kobberrør med flenser av aluminium og er beregnet for tilkobling til et sluttet vannoppvarmingssystem. Vannbatteriet må ikke kobles til et hovedtrykkvannssystem eller et åpent vannsystem.Vær oppmerksom på at tilkoblingen av apparatet skal skje via reguleringsventil, se Fricos ventilsett.