Title: 370.011 NT100 Statico-montage_SV-NO-DA-FI_low (12).pdf
Lokala brandbestämmelser måste iaktas. Endast fackpersonal bör ha tillgång till undercentralen. Golvet måste vara tillräckligt hållbart för kärlet både under idrifttagning och vid drift.Kärlet är trycksatt under transport och under drift.Planpackningar (min. tjocklek på 2 mm) rekommenderas för anslutning av Statico SU (exempelvis en flexibel slang med union). Grafit packningar skall icke användas! Vid anslutning av kärlet rekommenderas även att en avtapp ning och en säkrad avspärrning ansluts. Avtappningsventil DLV: SD: DLV 15 (artikelnr. 535 1432) upp till VN 12 liter, DLV 20 (artikelnr. 535 1434) upp till VN 80 liter, SD/SU: Anslutningsset DLV 20 A (artikelnr. 746 2000)för VN 18 upp till 800 liter,