Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
Tabell II.26* Brannmotstandsklasse E 240/EI 240 Gjennomføring av enkelt rør.Rørisolasjon: Type, densitetRørisolasjon: Tykkelse (mm), Lengde, FordelingTykkelse GPG (mm) i plan med overkant dekke.Annet tilleggs produkt.Kobber og stålrør: Ø 12 mm - Ø 18 mm, Veggtykkelse (t): 1.0 mm. U/CGlassull 75 kg/m320, Helisolert, CSGPG 1301 lag FS Wrap LXKobber og stålrør: Ø 22 mm - Ø 54 mm, Veggtykkelse (t): 1.0 ≤ t ≤ 1.5. U/CGlassull 75 kg/m330, Helisolert, CSGPG 1302 lag FS Wrap LX_______________________ * Avstand mellom utsparingskant og rør må være minimum 22 mm (Inkl. Wrap). Avstand mellom rørene ved flere rør i samme utsparing må være minimum 22 mm (Inkl. Wrap). FIRESAFE Wrap LX skal være installert i flukt med branntettingen på undersiden av dekke og skal være synlig i tettingen ved ferdig branntetting.RISE Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 TrondheimBesøksadresse Tillerbruveien 202 7092 TillerTelefon 464 18 000E-post / web post@risefr.no www.risefr.no