Title: Serviceavtale TILSYN.PDF
Funksjonskontroll væskebatteriEvt. dråpefanger kontrolleres, evt. skiftes. Batteriet luftes og etterfylles. Trykkfall måles. Evt. glykolfrysepunkt måles (høst) og glykol etterfylles ved behov. Frostsikring testes. Rørføringer kontrolleres m. h. p. oppheng, isolasjon og korrosjon. Mangler og skader utbedres for kundens regning etter avtale.Funksjonskontroll el-/sone- batteriKontroll av kabel gjennomføring, overoppheting/brann termostat og tilkobling av ledninger i elbatteriet. Måle effekt pr. gruppe. Kontrollere stemplet og målt effekt. Sonebatteri kontrolleres på samme måte.Funksjonskontroll måling av virkningsgradVed mistanke om lav virkningsgrad på varmegjenvinner kan denne måles vha. temperaturene (tilluft-inntak)/(avtrekk-inntak) ved maksimalt pådrag. Vær oppmerksom at måleresultatet må kun brukes som indikator, i det målingen ikke gir noe eksakt måleresultat.Funksjonskontroll luftbehandlingsaggregat/ isolasjon