Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund-1.pdf
ARKSIDE 12Kledning i sjakter ogYtelseskrav K₂10 A2-s1,d0 [K1-A]hulrom5 Gulv i rømningsvei 7 Demonterbar himling8 Nedforet himling i rømningsvei9Isolasjon vegger10Isolasjon takD(fl)-s1 [G] Overflater og kledninger i hulrom over himlingen må ha minst like gode branntekniske egenskaper som overflatene og kledningene i rømningsveien for øvrig. Himlingen må tilfredsstille klasse A2-s1,d0 [In 1 på begrenset brennbart underlag] og ha et opphengssystem med dokumentert brannmotstand minst 10 minutter for den aktuelle eksponering, eller himlingen må bestå av kledning som tilfredsstiller klasse K₂10 A2- s1,d0 [K1-A]. A2-s1,d0 [ubrennbart/begrenset brennbart] A2-s1,d0 [ubrennbart/begrenset brennbart] B-s3,d0 [Ut 1]12 Fasade, utlekting ogvindsperre13 Tak