Title: +038=360.011-#####._05-360.011 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Installasjon- og vedlikeholdsanvisning.pdf
trykksgiver måler en for høy verdiFor høy avkasttemperatur.Kontroller avkasttemperatur.Høytrykksgiver defekt.Kontroller, bytt ut.Kraftig rimdannelse på fordam-Defekt eller feil innstilt ekspansjonsventil.Kontroller, bytt ut eller still innper.Ingen eller for liten luftmengde over fordamper.Kontroller luftmengde.8.2 Lekkasjesøk Som et forebyggende tiltak bør det gjennomføres lekka- sjesøk på anlegget minst én gang i året. Lekkasjesøket skal dokumenteres.Hvis anlegget lekker, viser dette seg i første omgang ved redusert effekt, eller ved større lekkasjer ved at anlegget ikke virker.Ved mistanke om lekkasje av kjølemedium, kontroller kjø- lemedienivået i seglasset som er plassert i varmekretsens strømskap.