Title: SANITÆRUTSTYRSmartline rør.pdf
Smartline skjøtenippel kan monteres mot den mer tykkveggede rørserien S 14, men monteringskraften øker.Tar mindre plass i skjulte opplegg– for eksempel er 110 mm hele1. Kapping av rør20 mm slankereKapp røret vinkelrett med en fintannet sag eller annet utstyr for formålet. Ved40 mm som minste dimensjonkapping med sag anbefales å bruke gjerdekasse eller lignende. Rørender skalEt visuelt pent produktrengjøres og fases med Pipelifes faseverktøy, kniv eller lignende.Alt - i - ett90°Kapp røret vinkelrettGjerdekasseFasing132. Montasje2.1. GenereltRørdeler har samme utvendig mål som rørene. Skjøten skjules av hatten på nippelen.De fleste rørdeler leveres med en eller to faste koblinger. Noen leveres med spissender.Se oversikten foran. For å koble sammen rør og deler med spissender benyttes enskjøtenippel som tetter mot rørets innerflate. Materialet i tetningselementet er i henholdtil NS-EN 681-2.