Title: FDV Simployer.pdf
Tabell 3, mål og vekttabellMATERIALE OG OVERFLATEBEHANDLING TDT er produsert i galvanisert stål, lakkert i standard RAL 9003, glans 30. EPDM gummipakning. Andre farger på forespørselHURTIGVALG, TDTVentil ØD 200 250 315 400 500m³/h 30 dB (A) 476 710 1243 1653 290425 dB (A) 412 611 1081 1430 251335 dB(A) 550 824 1429 1910 3355Tabell 1, Hurtigvalg TDT med innstilling bred stråleVentil ØD 200 250 315 400 500m³/h 30 dB (A) 415 590 1058 1463 256725 dB (A) 356 498 910 1237 217035 dB(A) 485 699 1230 1731 3038Figur 1, målskisse TDTTabell 2, Hurtigvalg TDT med innstilling smal stråle06.08.20Bestillingskode TDTBESTILLINGSKODE, TDTTDT – 315 – 0Produkt:SL = SpesiallakkDimensjon:Ø200 – Ø500Eksempel:TDT, dimensjon Ø315, lakkert RAL 9003, glans 30225TLG-LØV med Luna plenumskammer TDTEksempel: Det velges å bruke 5 stk. tilluftventiler TDT Ø400 med innstilling av spredningsbilde som bred stråle. Aktuell luftmengde er 600 l/s på hver ventil.AKUSTISK DOKUMENTASJON