Title: Testrapport FST 16.06.22.pdf
Innbruddsalarm avstilles Brannalarm avstilles Test avsluttesNrTypeBeskrivelse100Punkt549.001 Brannspjeldsentral10Punkt237 solavskjerming130Punkt564.102 KNX plan 220Punkt249 branngardiner80Punkt443.101 NødlyssentralForventet resultatNormal drift Åpne spjeldSolavskjerming skal kunne betjenes som normalt.Normal lysstyringSjekk at branngardiner åpner. Skal stå i øvre stillingNødlys slukker Ta tiden fra spenning er tilbake til nødlys slukkerKontrollområdeFST plan2FST plan2FST plan2FST plan2FST plan2TestetJaJaJaJaJaKommentar17/06/202235Fullskalatest1671 - Brandengen skoleLag: 3. etasje17/06/202236Fullskalatest1671 - Brandengen skoleLag: 3. etasje01 - Normal driftBygget i dagmodus. Ingen alarmer på brannsentral og SDNrTypeBeskrivelse100Punkt549.001 Brannspjeldsentral105Punkt554.101 Talevarsling140Punkt564.103 KNX plan 3150Punkt621.001 Personheis20_4PunktBranngardin 249.301 Garderobe