Title: +038=249.001-#####._01-10203518-01-RIA-NOT-007 Lydmålinger Collier_rev01.pdf
Målestandarden anbefaler i utgangpunkt måling fra av lydisolasjon fra rom med større volum til rom med mindre volum. Det er målt inn til flere mindre telefonrom, og to telefonrom med romvolum 7,2 m3 som er noe mindre enn minste volum som målestandarden gjelder for. Lite volum og skilleflater med lite areal kan påvirke resultatene. Måleresultatene uten korreksjon for minimum skilleareal 10 m2, indikerer at lydisolasjonen på noen av de minste rommene, kan oppleves som noe dårligere enn standardiserte måleresultater etter NS8175:2012 skulle tilsi. Dette gjelder for 6 av konstruksjonene.I dette tilfellet er det derfor relevant å gjøre tilleggs målinger for to av konstruksjonene, fra telefonrommene 5-210 og 5-211 til kontorlandskap for å få mer informasjon om opplevd lydisolasjon. Måleresultatene indikerer at lydisolasjonen kan oppleves som tilfredstillende, til tross for påvist svakhet i frekvensbånd 1,6 kHz.