Title: Tekniske data Novema aggregat.pdf
Prosjekt: @kernveien 94 Side 2 Aggregat data Prosjekt Pkernveien 94 System nummer: 360.01 Aggregat type SMART-3-RK-NA2-3-1 Aggregatnavn: Luftmengde Eksternt trykk Tilluft 5300 m3/h 1.47 m3/s 250 Pa SFP 2.0 KW/(m3/s) Avtrekksluft 5300 m3/h 1.47 m3/s 250 Pa Strom 3x400 v Totalvekt 1232 kg Lydeffektniva Oktavband 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total Utekanal 55 57 69 64 60 52 43 28 dB 66 dB(A) Tilluftskanal 54 60 8 79 79 68 60 53 dB 82 dB(A) Avtrekkskanal 57 57 69 63 60 52 42 29 dB 65 dB(A) Avkastkanal 55 61 86 80 80 69 61 54 dB 83 dB(A) Omgivelser 61 61 69 62 63 5 49 42 dB 67 dB(A) Kontrolisystem Integrert digitalt (MODBUS-basert) styresystem type NOVAGG AIR2 med variabel viftehastighet. Konstant trykk (VAV) Styresystemet betjenes via en brukervennlig handterminal med et grafisk display. Standard TCP / IP settings: IP Address: 192.168.2.100 Gateway: 192.168.2.1 Netmask: 255.255.255.1 DNS server: 192.168.2.1 Tilbehar NOVAGG AIR2: SD / Nettverk tilknytning Modbus TCP/IP Trykkgiver Kanal PTH-6202 ModBus PTH-6202 2