Title: 360.003 Teknisk underlag.pdf
1 stk Stengespjeld på inntak, montert inni aggregat.TILKOBLINGMå tilkobles en spjeldmotor eller påmonteres manuell regulering.OPPSTART •Kontroller at spjeldet går fritt og lukker tett. •Kontroller at pakninger er uskadd. •Kontroller spjeldmotorens funksjon eller manuell regulering hvis dette benyttes. •Kontroller og eventuelt ettertrekk skruer og overføringer.VEDLIKEHOLD •Anbefalt vedlikeholdsintervall er hver 6. måned under normale forhold. •Kontroller at spjeldet går fritt og lukker tett. •Kontroller at pakninger er uskadd. •Kontroller spjeldmotorens funksjon eller manuell regulering hvis dette benyttes. •Kontroller og eventuelt ettertrekk skruer og overføringer.RENGJØRING •Spjeldblad kan rengjøres med såpe og vann, eller rensemiddel. •Pakninger sprayes med gummi mykner. i •Eventuelt smøre opplagringen. Opplagringen er utgangspunktet smørefri, men i utsatte miljø kan dette være nødvendig.Trykkfall Dimensjon5 Pa 1200x600 mm