Title: Philip_Pedersensvei_20_Aggregat_Norsk_Teknisk_Installasjon_AS_1000646_20201207154912206_SDS_816.pdf
Inbyggnadens påverkan på fläkten (systemeffekten) är inkluderad i fläktens prestandaDimensionerande statiskt tryck (våta förhållande)Statiskt tryck vid SFPv beräkningTemperaturhöjning p.g.a. fläktMin varvtalVarvtal vid SFPv beräkningDimensionerat varvtalMax varvtalInInInInDatum: 2020-12-07 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 10000824583SFPeSFPvEtaTkW/(m³/s)kW/(m³/s)%1,891,7684,31,341,2485,60,930,8586,40,660,6186,20,490,4682,9Ut20,013,7°C9018%122,26kWUt20,013,7°C25100%Ut15,115,1°C8989%Ut25,025,0°C5050%10 000 m³/h595 Pa541 Pa0,8 °C250 varv/min1 340 varv/min1 376 varv/min1 635 varv/min5/29AHU Design Teknisk specikationObjekt: Philip Pedersensvei 20 (1000646) Aggregatnamn: 360.006 - GOLD RXF 35. +/- 10.000m³/h - Nominell luftmengdeDimensionerad eleffekt till motor/-erEleffekt till motor/-er vid SFPv beräkningMärkuteffekt/motorMotoralternativ