Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-SKabler ≤ Ø14mm singel eller i buntProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bredde på begge siderPVC-U & PVC-C rør ≤ Ø110mm med vegg- tykkelse 2.7-6.6mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderPP TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 90 U/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-SKabler ≤ Ø14mm singel eller i buntProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bredde på begge siderPP rør ≤ Ø110mm med veggtykkelse 2.7-15.1mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 24 (65) 2021 2 9Detaljtegninger Protecta® FR BrannplatePVC TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 90 U/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGER