Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Bromstadveien 59, Trondheim kommuneAJEH p:\166\15466001 bromstadveien 59\08 rapporter\rapporter\15466001_bromstadveien 59_pro-rapport_rev c_25.20.2016_x.docxFravik 1: Bygget prosjekteres i brannklasse 2 Fravik 2: Flere bruksområder i samme branncelle. Fravik 3: Det benyttes røykskiller med krav E 30 [F 30] mot korridor i 3.etasje. Fravik 4: Isolasjon av ventilasjonskanaler kan unnlates pga. fullsprinkling. Fravik 5: Lengde på fluktvei i kjeller overstiger 50 meter (se Notat 03). Fravik 6: To rømningsdører aksepteres oppført med slagretning mot rømningsretning (se Notat 04).Fravik 1: Bygget prosjekteres i brannklasse 2 Fravik 2: Flere bruksområder i samme branncelle. Fravik 3: Det benyttes røykskiller med krav E 30 [F 30] mot korridor i 3.etasje. Fravik 4: Isolasjon av ventilasjonskanaler kan unnlates pga. fullsprinkling. Fravik 5: Lengde på fluktvei i kjeller overstiger 50 meter (se Notat 03). Fravik 6: To rømningsdører aksepteres oppført med slagretning mot rømningsretning (se Notat 04).