Title: +038=66.007-##009._02-UR200S-I - Brukermanual.pdf
Presser ce bouton pour garder le nouveau réglage, l’afficheur clignote avec la nouvelletempérature, puis il retourne à l’indication normale.25‘P1’Clignotant dans l’afficheur signifie que la sonde du thermostat est défectueuse. L’armoire va tendre à maintenir la température réglée jusqu’à réparation.‘P2’Clignotant dans l’afficheur signifie que la sonde de l’évaporateur est défectueuse. Cela n’influence pas le fonctionnement de l’armoire, mais l’erreur doit être réparé dès que possible.DégivrageLes modèles UR dégivrent automatiquement quand le compresseur arrête.Les modèles UF doivent être dégivrés manuellement. Nous recommandons de le dégivrer tous les 3 mois ou si la couche de givre atteint une épaisseur de plus de 5 mm.Les modèles UF/V: L’armoire se dégivre automatiquement avec des intervalles programmés. Si l’armoire est exposée aux ouvertures de la porte ou remplacements des marchandises très fréquents, un dégivrage manuel peut être nécessaire.