Title: DM1-3 plan 07 lysberegningsrapport.pdf
490046.046.0Samlet: 19600 Samlet: 19600184.0Spesifikk tilkoblet effekt: 11.85 W/m² = 1.60 W/m²/100 lx (Grunnflate: 15.52 m²)Side 15Prosjekt 117.01.2020Designer Telefon Faks E-PostPlan 7 cellekontor / SammenfatningTakhøyde: 2.800 m, Montasjehøyde: 2.899 m, Vedlikeholdsfaktor: 0.80Verdier i Lux, Målestokk 1:46FlateArbeidsplan Gulv Tak Vegger (4) [%]/ 20 70 50Em [lx] 688 435 119 254Emin [lx] 479 293 80 109Emax [lx] 811 545 148 500Emin / Em 0.696 0.675 0.674 /Arbeidsplan:Høyde: Målepunkter: Yttergrense:0.850 m 32 x 32 Punkter 0.500 mPå langs- 18 18UGR Venstre vegg Nedre vegg (CIE, SHR = 0.25.)På tvers 18 18til armaturakseArmatur-stykklisteNr.AntallBetegnelse (Korreksjonsfaktor) (Armatur) [lm]  (Lamper) [lm]P [W]12Fagerhult 22226-402 Notor Rec Delta 3K 2400 white HL Single (1.000)4893490046.0Samlet: 9787Samlet: 980092.0Spesifikk tilkoblet effekt: 10.21 W/m² = 1.48 W/m²/100 lx (Grunnflate: 9.01 m²)Side 16Prosjekt 1Nr.