Title: 32 Sikkerhetsdatablad Parok Rørskål.pdf.pdf
BRUKSOMRÅDE PAROC Hvac AirCoat er utviklet og tilpasset for både varme- og kondensisolering av ventilasjonskanaler . Ved kondensisolering skal skjøtene tapes . Yttersjiktet gjør det også egnet ved ønske om en estetisk tiltalende ytterkledning .PAROC HVAC AIRCOAT BEND 45°, PAROC HVAC AIRCOAT BEND 90°, PAROC HVAC AIRCOAT T-JOINT50–Tilpasset for kanalstørrelser fra 100 til 200 mm100–120–PAROC HVAC AIRCOAT BEND 90°DEKLARERT VARMEKONDUKTIVITETVANNOPPTAKSEVNE, (WS1) ≤1 kg/m2 i henhold til EN 13472 .Gjennomsnittlig temperatur °C10l, W/m °C0,034DENSITET Ca . 80 kg/m3HØYESTE BRUKSTEMPERATUR (DEKLARERT), (ST+)DAMPGJENNOMGANGSMOTSTAND YTTERLAG MV2 i henhold til EN-13469 .Produkt°CMaks. temp. ytterlag °CPAROC HVAC AIRCOAT25080PAROC HVAC AIRCOAT T-SKJØTBRANNKLASSE Euroklasse A2L-s1, d0 . Godkjent for utvendig isolering av ventilasjonskanaler i brannklasse El 30 for 50, 100 og 120 mm tykkelse .UTVENDIG BRANNISOLERING SIRKULÆRE VENTILASJONSKANALERBrannklasse