Title: +038=453.004-LZ001._03-Installasjonsveiledning Varmematter Devi.pdf
Ne helyezzen rá hőterjedést blokkoló tárgyat – pl. bútort, vastag fűtőszőnyeget stb. Legalább 6 cm-es légrés szükségesközben elkerülhetetlen az elemeken történő sétálás, azt csak puha talpú cipőben tegye.A padlózat hővezetési ellenállása (R) nem lehet magasabb 0,18 m² K/W, azaz 1,8 tog értéknél.Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a fűtőszőnyeget éles vagy hegyes eszközzel (ásóval, vödörrel stb.).Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a fűtőszőnyeget éles vagy hegyes eszközzel (ásóval, vödörrel stb.).A fűtőszőnyegek nem érintkezhetnek szigetelőanyaggal, egyéb hőforrással, illetve kompenzátorral.A fűtőszőnyegek nem érintkezhetnek szigetelőanyaggal, egyéb hőforrással, illetve kompenzátorral.A fűtőszőnyegek vezérlését csak olyan termosztáttal szabad megoldani, amely a padló hőmérsékletét max. 35 °C-ra korlá- tozza (DEVIreg™ Smart, DEVIreg™ Touch, DEVIreg™ Opti vagy DEVIreg™ 530M). • Soha ne lépje túl az adott alkalmazásmaximális teljesítményét (W/m²).