Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
ADAmotorstyrning 3 x 400 V, 50 HzElanslutning Se tabell Elektriska data i slutet av detta avsnitt.64Dimensionering, installation, mått och viktGOLD RX Top, roterande värmeväxlare, storlek 014/020 Storlek 014 (Frånluftsfläkt storlek 020 kan väljas, se nästa sida) Vänsterutförande HögerutförandeLuftflöde, m3/hLuftflöde, m3/hSFPv2.5SFPv2.52.02.01.51.5Frånluftsfläkt90Frånluftsfläkta P,g n n k ö s k c y r t l a t o ti321Eff.-var. 2Eff.-var. 1a P ,g n n k ö s k c y r t l a t o ti312Eff.-v Eff.-var. 1ar. 2l e b n o p s i DiL w,tot70dB7580908590Tilluftsfläktl e b n o p s i DiL w,tot75dB8085Tilluftsfläkt312Eff.-var. 2Eff.-var. 1312Eff.-var. 2Eff.-var. 190L w,tot70dB758085L w,tot75dB8085Luftflöde, m3/sLuftflöde, m3/sUndre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering.Undre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering.