Title: FDV Simployer.pdf
15,820,0°CRelativ fuktighet1411%Ønsket batterieekt15,43 kWMerkeeekt21,00 kWEltilkobling230AntallAvtrekk1Anslutningsgavl, AvtrekkStatisk trykkfall8 Pa1FilterFilterklasse ePM10 60% (M5)3x(592x592x520-10), 3x(592x287x520-10)Luhastighet i lterseksjonen1,67 m/sAnbefalt dim. trykkfall58 PaStarttrykkfall29 PaSluttrykkfall87 PaSwegon AS Fossegrenda 7 7038 TRONDHEIMTelefon: 73956400trondheim@swegon.no swegon.no5 (8)19AHU Design Teknisk spesikasjonDato: 15.07.2021 22 / 1.0.20210630.1120626 Aggregat ID: AD- 10000961343Objekt: Tilbudsforespørsel Aggregat (1060889) Aggregatnavn: GOLD-40 - +/- 11000 m3/h - Design data1Roterende varmeveksler, GOLD040FRXP01Tilbehør og tekniske data, se tillu1VieVie av typen GOLD Wing+Fan size: 40Uttrekkbar vie med integrert lumengdemålingDirektedri med turtallsstyrt EC motor. Eektivitetsklasse tilsvarende IE5.Vibrasjonsisolert med eksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.