Title: Philip_Pedersensvei_20_Aggregat_Norsk_Teknisk_Installasjon_AS_1000646_20201207154912206_SDS_816.pdf
Varvtal vid SFPv beräkningDimensionerat varvtalMax varvtalDimensionerad eleffekt till motor/-erEleffekt till motor/-er vid SFPv beräkningMärkuteffekt/motorMotoralternativMotorbeteckningAntal fläktar/motorer i luftströmAllomfattande statisk verkningsgrad inklusive drivenhetMax motorverkningsgrad (inkl. motorstyr 91,5%)FMEG, kammarfläkt inkl. motorstyrFörordning(EU)Nr 327/2011 allomf. verkningsgradSpecifik fläkteleffekt1Kylmaskin, DX, COOLDX-40-G-2-2-2-0-0EffektvariantKondensorbatteriDatum: 2020-12-07 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 100008245831,21 m/s41 Pa20 Pa61 Pa8 000 m³/h470 Pa450 Pa0,6 °C250 varv/min1 190 varv/min1 205 varv/min1 635 varv/min1,79 kW1,71 kW4,00 kW1DOMEL 749.3.392163,1 %94,5 %6865,2 %0,71 kW/(m³/s)217/29AHU Design Teknisk specikationObjekt: Philip Pedersensvei 20 (1000646) Aggregatnamn: 360.006 - GOLD RXF 35. +/- 10.000m³/h - 80% SamtidighetTillbehör och övriga tekniska data, se tilluft