Title: p1019131pfxp1cu5g16.pdf
PFXP1CU.doc 17.07.2006 Page 1 of 1PFXP 1kVInstallasjon- og jordkabel med kobberlederMax ledertemperatur : 70°C Driftspenning Uo/U Cenelec betegnelse: 0,6/1kV : N1VV-R (S)Bruksområde ”Dobbeltisolert” kabel for faste installasjoner i åpne anlegg, røranlegg og kanaler. Tillatt innendørs, utendørs og i jord hvis den gis ekstra beskyttelse.NORMER KonstruksjonSelvslukkende Halogenfri: CENELEC HD 603-3J -uten skjerm : IEC 60332-1 : NeiGODKJENNINGER NEMKO CE-merket, oppfyller LVD.OPPBYGGINGKODELeder Isolasjon Fyllkappe/båndering (Skjerm) Ytre kappe Farge MerkingLeveringsformP F X PFlertrådet kobberPVC PVC eller båndert Ingen. PVC Grå Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår. TrommelDIMENSJONERRev.5.Tverr- snitt mm² *)Leder- type **)EAN-nr.El-nummerYtre diameter ca.mmVekt Pr 1000 m ca kgLeverings lengde m3G 10 3G 16FR FR7021524420108 70215244201221019110 101911118 21590 840500 5004G 10 4G 16 4G 25 4G 35 4G 50 4G 95