Title: +038=360.000-LC007T_03-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Drifts- og vedlikeholdsinstruks.pdf
COADIS LINE har et integrert inntak for friskluft som består av en Ø100mm tilkoblingstuss (med plugg) for slange eller rørkanal (Fig. 6- a). Anbefalt maksimal frisklufttilførsel er 90 m3/h. Kanalene kan isoleres med fiberglass (12-25 mm tykkelse), som er et antikondenserende materiale. o Fjern dekkpluggen i tilkoblingsstussen for friskluft o Plasser en rørkanal for friskluft på tilkoblingstussen o Koble rørkanalen med friskluft til koblingsstussen med en slangeklemme o Stram til slangeklemmen og sjekk at tilkoblingen er fast og tett o Dersom friskluftkanalen går direkte ut, må den ikke overstige 5 meter lengde. Et luftfilter og en regnbeskyttende rist må festes på rørkanalen for å hindre at vann og partikler kom- mer inn fra utsiden