Title: asmicra100_dn.pdf
Man må imidlertid være klar over at fordi alarmnivåene er basert på de få dataene som er samlet inn i løpet av FastLearn-perioden, er det fare for uønskede alarmer som skyldes normale variasjoner i røyknivået i omgivelsene. Derfor må ikke detektoren bli stående i demomodus under normal bruk når den er tilkoblet en brannalarmsentral.Installasjonshåndbok, AutroSense Micra 100 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04, Autronica Fire and Security ASSide 15Programmere detektoren4.11 Tidsinnstilling for dag- og nattfunksjon –Kategorien “Day/Night switching”