Title: +038=360.021-#####._10-360.021 Gold RXF-12 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Temperaturheving p.g.a. vifte0,8 °CMin. hastighet300 omdr/minTurtall i SFPv beregning1 734 omdr/minDimensjonerende hastighet1 793 omdr/minMaks. hastighet2 500 omdr/minDimensjonert eleffekt til motor(er)0,90 kWEleffekt til motor(er) ved SFPv beregning0,82 kWMerkeeffekt2,40 kWMotoropsjon2MotorbetegnelseDOMEL 748.3.496Antall motorer/vifter i hver luftretning1Total statisk virkningsgrad inklusiv drivenhet60,6 %Maks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 91,5%)94,0 %FMEG, kammervifte inkl. motorstyring72Forordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgrad66,0 %SFP0,89 kW/(m³/s)1Anslutningsgavl, AvkastStatisk trykkfall20 Pa1Spjeld, TBSA-3-000-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertSide: 22/24AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 (877695) Aggregatnavn: 360.025 GOLD RXF-12 +/- 3.000 m³/h - 100% samtidighetStatisk trykkfallAntallTilbehør