Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
m=minutt h=time0=manuell1=automatiskAlarmgruppe 10: Aggregat, interne temperaturgivere10:1 TILLUFTSTEMPERATURGIVER DEFEKTA13)3 s1Tilluftsgiver er defekt eller ikke tilkoblet.10:2 TILLUFTSTEMPERATURGIVER FOR DENSITETSKOMPENSE-B03)3 s1RING DEFEKT Tilluftsgiver i tilluftviftens innløp oppnår ikke riktig kommu- nikasjon eller viser feil verdi.10:3 AVTREKKSLUFTTEMPERATURGIVER DEFEKTA13)3 s1Avtrekksluftgiver er defekt eller ikke tilkoblet.10:4 AVTREKKSLUFTTEMPERATURGIVER FOR DENSITETSKOM-B03)3 s1PENSERING DEFEKT (GOLD RX/PX/CX) Temperaturgiver i avtrekksviftens innløp oppnår ikke riktig kommunikasjon eller viser feil verdi. GOLD RX Avkastregulering er valgt, men temperaturgiveren i avkastet er defekt eller ikke tilkoblet.10:5 AVTREKKSLUFTTEMPERATURGIVER FOR VARMEVEKSLERAV-A13)10 s1FROSTING DEFEKT Temperaturgiver, for varmeveksleravfrosting defekt. 10:6 AVTREKKSLUFTTEMPERATURGIVER FOR DENSITETSKOM-A13)10 s1