Title: 563-Belimo-Motor til kuleventil DN25-32 NR24A-SR.pdf
Omgivelsestemperatur Lagringstemperatur OmgivelsesfuktighetVedlikeholdIIISikkerhetekstralavspenning ULKlasse2tilførsel IP54 NEMA2,ULkapslingtype2 CEihenholdtil2004/108/EC IEC/EN60730-1ogIEC/EN60730-2-14 cULusihenholdtilUL 60730-1A,UL 60730-2-14og CAN/CSA E60730-1:02 Type1 0.8 kV 3 -30...50°C -40...80°C 95%r.h.,ikke-kondenserende VedlikeholdsfriVektVektca.0.75 kg!Denneenhetenerdesignetforbrukivarme-,ventilasjon-ogluftbehandlingssystemerog måikkebrukesutenforangittebruksområder,spesieltiflyellerandreluftfartøy.Denneenhetenerdesignetforbrukivarme-,ventilasjon-ogluftbehandlingssystemerog måikkebrukesutenforangittebruksområder,spesieltiflyellerandreluftfartøy.Installasjonskalgjøresavtrenetpersonell.Vedinstallasjonskalgjeldendeloverogregler følges.Installasjonskalgjøresavtrenetpersonell.Vedinstallasjonskalgjeldendeloverogregler følges.Bryterenforåendrerotasjonsretning,kanbareopereresavautorisertpersonell. Rotasjonsretningenmåikkeendresienkretsmedfrostfunksjon.