Title: +175=562.001_UK001_SC-9100 Easy DDC.Drift.pdf
Ved å bla med (ll)-pil opp tasten, så kommer alle parametre som kan endres, etter hverandre. Disse innstilles på samme måten som. skalverdiene ( se foregående sider).I kapitlet Funksjonsbeskrivelse for den aktuelle applikasjonen vises en oversikt på parametrene.Siste tekst vil være <Trykk kode nivå 3>, et nivå kun for JGN eller spesielt opplærte personer da uheldig forandring í nivå 3 kan gjøre den valgte applikasjonen ubrukelig.@Johnson Controls Norden ASaSC-9100 EuJDDC. Utgave: 1200 Versjon: 4Gå tilbake til Nivå IFor å komme tilbake til Nivå 1 igjen, trykkes (C)-knapp og deretter (E)-knapp for JA, at du vil forlate nivä2.Side 3(a\Endring av kompenseringskurverVi tar for oss en endring av kompenseringskurven. Først må verdiene regnes ut for følgende: "Start utekomp" alternativt "Skal-romtemp", "Min.tilluft" og "Kaskadefaktor" (Se eksempeler).OBS! Romkompensering (Kaskade) benytter "Skal-romtemp.", mens utekompensering benytter "Stañ utekomp."Start utekomp15"Co@