Title: +038=310.101-SG007T_02-Produktdatablad - Satcom1 Integration Services Aps - VA_VVS 5543841 med flere - ba295s-pd-no0h1252ge23r0219-V4.pdf
(cid:129)Installer avløpsrør med tilstrekkelig kapasitet(cid:129) Det anbefales å opprette en permanent, profesjonell avløpsvanntilkobling for å unngå oversvømmelse på gulvet(cid:129) Disse ventilene må gjennomgå regelmessig vedlikeholdProduktspesifikasjon ark (cid:129) NO0H-1252GE23 R0219 (cid:129) Kan endresInstallasjonseksempelTEKNISKE EGENSKAPERKapasitetsdiagramΔp [bar]1,71,61,5D N15D N25 1B D N20D N25 1AD N32D N401,41,31,21,110,90,80,70,60,50,40,30,20,100 24681012141618202224Abb. 1 Trykkfall inne i ventilen avhengig av vannmengden og tilkoblingsdimensjonen som er bruktProduktspesifikasjon ark (cid:129) NO0H-1252GE23 R0219 (cid:129) Kan endres2628BA295S - TilbakeslagsventilD N503032 Vannmengde [m³/h]34363BA295S - TilbakeslagsventilDIMENSJONEROversiktHRhØDLBetingelser Tilkoblingsdimensjon:Avløpsrørtilkobling: kvs-verdi: Vekt: Dimensjoner:RDN m3/h kg L I H h1 /2"