Title: Monteringsveiledning FS701 Brannakryl.pdf
Nullifire – System FS701Produktdokumentasjon: CE nr: 1121-CPR-JA5029 ETA 14/0109 Testet etter: EN1366-3:2009 Klassifisert etter: EN13501-1 og EN13501-2Produktbeskrivelse: Nullifire - System FS701 for tetting av små gjennomføringer for kabler, kabelstiger, metalliske rør samt utsparinger i brannklassifiserte vegger av gips, mur, lettbetong og betong. Nullifire FS701 er en vannbasert, brannklassifisert akrylfugemasse kombinert med en bakfylling av steinull eller AES fiberrimse, min. 80kg/m3.Monteringsanvisning:1: Rengjør utsparingen og alle tekniske gjennomføringer,slik at det er tørt og fritt for fett, støv og smuss. 2: I enkelte spalteåpninger over skal det dyttes med Steinull eller AES fiberremse, min. 80 kg/m3. Se anvisning i tabell side 1. 3: Spalteåpningen forsegles/fuges med Nullifire FS701 i henhold anvisning i tabell side 1 og 2. 4: Rør isoleres som anvist i tabell side 2.Gjennomføring for kabel:Tykkelse brannskille: