Title: GTQV, XPIR.pdf
Bedömd av Byggvarubedömningen och SundahusBrukarinformationEj relevantModbuslistaEj relevantAMA-text2(2)4RCC = Rumsklimatsregulator LCC = Labklimatsregulator CBX = Kopplingsbox (TTD, TTC, TTF, VTD)För RCC och LCC: AIN <Tempgivare> Param.1 sätts till 12 Param.2 sätts till 43 AIN <Koldioxidgivare> Param.1 sätts till 0 Param.2 sätts till 2000C A V 4 2 / + G0 / 0 GQ GT GSkärm Blå Vit Svart RödUtsignaler GQ: 2 - 10V (400-2000 ppm) GT: 0 - 10V (12-43°C)+ G0 G1 N AI3 N AIRCC+ G0 G1 N AI2 N AILCC+ G0 G3 N AICBX*) Inkoppling till CBX: Utsignal GT kopplas normalt inte in. Aktiva tilluftsdon är utrustad med rumstemperaturgivare.Observera: Skilj på fas(G+/24V) och nolla(0). Gemensam nolla för G+/24V och signaler (GQ och GT).1(1)5Installationsanvisning GTQV – Temp- och koldioxidgivare, Vägg GTQV version B12B12GTQV Version B12Kapsling anpassad för montage över apparatdosa i vägg.GTQV, Temperatur- och koldioxidgivare vägg, monterad.