Title: Brannkonsept.pdf
VTEK § 722 tabell 1VTEK § 722 tabell 33.2 Bareevne og stabilitet (§ 7-23)Etter VTEK skal bzrekonstruksjoner ha falgende brannmotstand (§ 7-23, tabell 1):Bygningsdel | Krav til brannmotstand | Merknader e Bzrende hovedsystem l R60 [B60] o B . ﬂ“~_390 [A90] | Beering av garasje i kjeller e Sekundzr, brende R60 [B60] | bygningsdeler, ctasjeskillere | ] __ _ » Trappelop R30 [B30] | Utvendig trappelop A2-51,d0 [ubrennbarMerknader:Takkonstruksjonen er & anse som sekundzr bzrende bygningsdel, nar den ikke er en del av byggets hovedbzaresystem eller medvirker til 4 stabilisere dette.P:\1245\124589 Lofolsenteret Leknes\03 - Rapporter-Notater\Brannteknisk konsept Lofotsenteret rev ADOC m9/213.3 Overflater og materialer (§ 7-24)De materialer / produkter som velges skal ha datablad eller annen dokumentasjon pa at de tilfredsstiller de gjeldende brannklasser. Det skal benyttes materialer / overflater som tilfredsstiller falgende preaksepterte losninger i VTEK: