Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
4.8.5 Serviceperiode Her kan aggregatets serviceperiode stilles inn. Tid som gjenstår til alarm kan avleses. Etter utgått tidsintervall avgis alarmen. Hvis alarmen tilbakestilles i alarmloggen, utløses alarmen igjen etter 7 døgn. Etter utført service skal alarmen derfor alltid tilbakestilles i denne menyen, og dermed påbegynnes et nytt serviceintervall.ServiceperiodeInnstillinger:VerdiServiceperiodeInnstillings- område 0-99 månederFabrikk- innstilling 12 månederwww.swegon.com294.8.6 AlarminnstillingEndring av alarmprioritet bør bare skje hvis det fore- ligger særskilte årsaker og man er klar over konse- kvensene. For visse alarmer med sikkerhetsfunksjon er innstillingsmulighetene begrenset.AlarminnstillingInnstillinger:Verdi Alarmnummer Aktiv Prioritet Stopp luftbehandlingsaggregatInnstillingsområde 1:1 - 60:10 On/Off Info*/A/B On/OffAlarm indikeres bare som blinkende rød LED på håndtermina- len, ingen sumalarm videreformidles.30www.swegon.com