Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
Tabell: II.48 Brannmotstandsklasse E 90/EI 60. Store rørgjennomføringer eller blandet gjennomføring ≤ 1200 x 1200 mm.Plastrør typeDiameter / Veggtykkelse (mm)Tykkelse GPG fra begge sider (mm)Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Annen tilleggsbeskyttelsePP Wavin Asto110 / 4,86 lag FS Wrap LX*, U/UPEØ160 / 146 lag FS Wrap LX*, U/UPEPPØ50 / 2Ø160 / 5,5GPG 40Steinull 150 kg/m3, 203 lag FS Wrap LX*, U/U6 lag FS Wrap LX*, U/UPPØ50 / 23 lag FS Wrap LX*, U/UPP Blue PowerØ110 / 56 lag FS Wrap LX*, U/UTilsvarer GLAVA Brannpakning på Rull / ISOVER Fire Sealing Strip. FS Wrap LX monters på røret på begge sider av veggen.Tabell II. 49 Brannmotstandsklasse E 120/EI 45. Gjennomføring av enkeltrør.Rørisolasjon, type, densitetRørisolasjon, tykkelse, lengde (mm), FordelingTykkelse GPG fra begge sider (mm)Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Stålrør: Diameter ≤ D = 48 mm. Veggtykkelse 2,6 mm. C/CUisolertGPG 40Steinull 40 kg/m3, 20BETONGVEGG ≥ 150 mm: