Title: +038=54.000-NI009._08-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet  Glastad Sluttrapport.pdf
Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest Brann og sikkerhet- Glastad 02.02.2023 05:00--07:00Navn Tormod Gjestvang Ween (ITB) Kim Larsen ( Ass. PL) Steffen Fonvig Frode AlmGjennomføring / Hendelser (scenario) 1. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft 2. Strømbrudd 3. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbruddKontroll før testSystemVed en detektor utløst skal det gå forvarsel slik at personell i bygningen (SMS-varsel) kan iverksettes tiltak/avstenge alarm eller varlse (manuell melder / ringe 110 sentralen. Rømningsdører Dører adgangskontroll Luftbehandling system 360.012 Solavskjerming1. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft Hendelse: System1. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft Hendelse: SystemLøse ut brannalarm Brannalarmanlegg.Utløst brannBranndetektorer FlashUtløst brannDører på holdemagnetUtløst brannLysUtløst brannVentilasjonssystem 360.012Utløst brannSolavskjermingLøse manuelt ut brann /røyk plassert i tilluft.