Title: Radiator.pdf
Konstruksjon EN 442-1 Materiale Kaldvalset stdl EN 10130 Lakkering Overflatebehandling utfgres i fem trinnAlkalisk avfettningFosfateringKataforetisk grunnmalingPulverlakkering med epoxypolyester« Herding i ca. 200 °CI henhold til DIN 55900. Farge Hvit RAL 9016. @vrige farger se s. 141-142. Trykklasse 10 bar Standardtilkopling 1/2"V4 gjenger — hgyre, under og siden Kvalitetsnorm SFS-EN 1SO 9001 og ISO 14001 Hoyder 300, 400, 500, 600 og 900 mm (900 mm endast TP standard) Lengder 400-3000 mm. Hgyde 900: 400 -1600 mm Typer TP11,TP21, TP22, TP33TPF 11, 21, 22, 33 —Plan-frontTPR 11, 21, 22, 33 — Ramo-front TilbehorToppgitter, sideplater, blindpropper, luftskrue, TIF ventilinnsatsog veggkonsoller fglger med i pakken.59| dlPANELRADIATORERRADIATORTYPERTP1160"[:=a1TP Plan og Ramo: + 2 mmTILKOPLINGERBUNNTILKOPLING L Takket veere den integrerte koplingen kan radiatoren koples til nedenfra.etB o |eyeyAnslutningsgjenger for koplingerM22x1,5