Title: +038=360.020-#####._09-360.020 Gold RXF-25 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Antall rørraderAntall seksjonerLamellavstandTrykkfall, tørrTrykkfall, våtLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighetSensibel batterieffektØnsket total batterieffektBatteriets overkapasitetAvrennt væskemengdeKjølemedieFordampingstemperatur (duggpunkt)Batteriets væskevolumAntallTilbehørInn26,848Dato: 12.08.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000498310412,5 mm63 Pa72 Pa2,18 m/sUt16,0°C86%23,76 kW28,55 kW16 %0,102 l/minR410a6,0 °C7 ISide: 23/36AHU Design ErP spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.020 - GOLD RXF-25 +/- 7.800 m³/h - 80% samtidighetDato: 12.08.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000498310GOLD F RXAggregatstørrelse025Tilluftsmengde6 240 m³/hAvtrekksluftmengde6 240 m³/h