Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
Overvågning af varmeenergi i flerpumpesystemerI et flerpumpesystem beregner masterpumpen varmeenergien uanset om master- eller slavepumpen er i drift.I tilfælde af en fejl på den eksterne sensor eller afbrydelse af strømforsyningen til masterpumpen medregnes den akkumule- rede varmeenergi ikke, før strømforsyningen til masterpumpen er genetableret, eller fejlen på den eksterne sensor er udbedret. Hvis masterpumpen udskiftes, nulstilles varmeenergiværdierne for anlægget.7.9.6 Ekstern sætpunktsfunktionDu kan bruge den analoge indgang til at påvirke sætpunktet eks- ternt.Den eksterne sætpunktsfunktion kan anvendes på to forskellige måder:"Lineær med Min.""Lineær med Stop" (fås til pumper med produktionskode fra 1838)I begge driftsformer påvirkes indgangssignalområdet lineært.2 1 6 37 6 3 55 0 M T"Lineær med Min."