Title: Oso-Nano-VV-Bereder.pdf
Jos takaiskuventtiili on tiivis, on asennettava paineenalennusventtiili ja paisuntasäiliö (estää tippumisen varoventtiilistä).Jos veden maksimipaine ylittää 6 baria vuorokauden aikana, on asennettava paineenalennusvent- tiili ja paisuntasäiliö.Kun asennus tehdään huoneeseen, jota ei ole rakennettu kosteiden tilojen normien mu- kaisesti, anturilla varustetun sulkuventtiilin lisäksi tuotteen alle on asennettava vedenpitävä tippalevy ja lattiakaivoa kohti laskeva ylivuotoputki, jonka sisähalkaisija on > 18 mm. Tämä ehkäisee mahdollisia aineellisia vahinkoja.3.5.7 Asennussuunnassa√√XX√X X X9103.6 Sähköasennus.