Title: +038=360.021-#####._10-360.021 Gold RXF-12 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Varmeeffekt38,15kWAvtrekksside, vinterInnUtLufttemperatur20,014,0°CRelativ fuktighet30100%Side: 11/24AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 (877695) Aggregatnavn: 360.023 GOLD RXF-12 +/- 3.000 m³/h - 100% samtidighetTilluftsside, sommerInnLufttemperatur26,0Relativ fuktighet50KjøleeffektAvtrekksside, sommarInnLufttemperatur26,0Relativ fuktighet501VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.TilluftsmengdeInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)Statisk trykkøking i SFPv beregningTemperaturheving p.g.a. vifteMin. hastighetTurtall i SFPv beregningDimensjonerende hastighetMaks. hastighetDimensjonert eleffekt til motor(er)