Title: +135.01=370.001-JP501T_02-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Q = væskestrøm H = differansetrykk (min./maks.) HS = differansetrykk-settpunktLES DETTE: For ytterligere informasjon om innstilling av reguleringstype og tilhø- rende parametere, se kapittel 8 "Betjening" på side 33 og kapittel 9.4 "Innstilling av reguleringstype" på side 49.LES DETTE: Det er nødvendig med en differansetrykkgiver for de oppførte regu- leringstypene Δp-c og Δp-v som sender den faktiske verdien til elek- tronikkmodulen.LES DETTE: Trykkområdet for differansetrykkgiveren må stemme overens med trykkverdien i elektronikkmodulen (meny <4.1.1.0>).Manuell drift: Turtallet på pumpen kan holdes på et konstant turtall mellom nmin og nmaks (Fig. 12). Driftsmodusen "manuell drift" deaktiverer alle andre reguleringstyper.PID-Control:Hvis de ovennevnte standard-reguleringstypene ikke kan brukes, f.eks. når man bruker andre sensorer eller avstanden fra sensorene til pumpen er for stor, er funksjonen PID-Control (Proportional- Integral-Differential-regulering) tilgjengelig.