Title: +175=364.001_MR001_Jethette.Produktinformasjon.pdf
Ved ønske om gentape gange at kunne justere luftfugtigheden anbefales det at montere en ekstern hygrostat.4.1.1 Tilslutning af ekstem hygrostatTilslutring af en ekstern hygrostat sker ved at frakoble den indbyggede hygrostat på klemme 27122, hvorefter den eksterne hygrostat monteres. Ledningen til hygrostaten føres ud i bunden af aggregatet hvorefter hygostaten kan monteres på den ønskede væg. Udgangen til en ekstern hygrostat er 72Y.4.2 VentilatorstyringNar hygrostaten sætter aggregatet i drift indkobles ventilatoren/ventilatorerne sammen med kompressoren.Ønskes der kontinuerligt ventilation - dvs. uaftrængig af affirgUringen kan der i qningen etableres en lus mellem klemme 25 o926.4i:,: --...¿-r--,*i:À;;1".-.o":'.-;ffi ffi4.3 KompressorstyringStart af kompressoren er begrænset af en timer på 6 minutter, der starter, når kompressoren tilsluttes. Afbrydes kompressoren, skal timeren være udløbet, før kompressoren kan starte igen.