Title: +038=360.011-#####._07-360.011 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
D1(M)ElanslutningGOLD F RX3-fas, 5-leder, 400V-10/+15%, 50Hz, 10AGOLD F HC3-fase, 5-leder, 400V +/-10%, 50Hz, 25ASide: 9/50AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.011 GOLD25FRXHC +/- 6.750 m³/h - 90% samtidighetFunksjonsdeler i luftretningenHastighet m/sLufttemperatur inn/ut vinter °CLufttemperatur inn/ut sommer °CInntakskanalSpjeldAnslutningsgavlFilter1,32Roterende varmeveksler2,1820,0/13,826,0/26,0Batteri RX/HC1,4813,8/20,026,0/16,0VifteAnslutningsgavlVarmebatteri, vann1,975,6/20,0TilluftskanalAvtrekkskanalAnslutningsgavlFilter1,26Roterende varmeveksler2,1820,0/-13,826,0/26,0Batteri RX/HC1,5213,8/-16,926,0/41,1VifteAnslutningsgavlSpjeldAvkastkanalLydeffekt til kanal målt iht. ISO 5136 Innsettingsdempninger medregnet til kanal. Lydeffekt til omgivelsene målt iht. ISO 3741Frekvensband631252505001k2kTil tilluftskanal777273757270