Title: 360.018 GOLD  25 FRXHC +- 7500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffekt/motorMotoropsjonMotorbetegnelseAntall motorer/vifter i hver luftretningTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 92,0%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringDato: 04.01.2021 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 10000836635Ut ved avriming8,0°C54%kWUt ved avriming7,1°C60%InnUt26,016,0°C5083%29,14kW0,143l/minInnUt26,041,2°C5021%6 750 m³/h545 Pa496 Pa0,7 °C280 omdr/min1 563 omdr/min1 604 omdr/min1 890 omdr/min1,62 kW1,48 kW2,40 kW1DOMEL 748.3.492163,2 %95,0 %7213/25AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.018 - 360.018 GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/h - 90%Forordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, TilluftStatisk trykkfall1Varmebatteri, vann, TBLA-5-120-050-2-2Ventilsats varme/kjøle