Title: 36 FDV - VAV-spjeld.pdf.pdf
overholdes.Brannspjeldet monteres inn i massive vegger og dekker, direkte på massive vegger,i lette skillevegger og brannvegger med lettvektskonstruksjon. Installasjon i horisontale ogvertikale kanalerVed brann lukker spjeldet automatisk når omgivelsestemperatur ellertemperatur i kanal når 72 °C. Spjeldet kan også bli stengt via signal fra en røykdetektor,brannspjeldstyring eller fra byggets brannvarslingssystem.Brannmotstandsklasse inntil EI 120 (ve, ho i ‹-› o) S, avhengig av bruksområdeSpjeldet består av et hus i galvanisert stål, spjeldblad laget i spesialisolerende materiale, ogaksling i rustfritt stål.Massive vegger: EI 120 (ve i ‹-› o) S, avhengig av bruksområdeLettvegger: EI 120 (vei ‹-› o) S, avhengig av bruksområdeVegger og tak: EI 120 (ho i ‹-› o) S, avhengig avbruksområdeTekniske data