Title: +038=621.001-NI009T_03-2.Vedlikeholdsveiledning heis.pdf
Forseglet bly-syre batteri (størr.: 12 V, 4 stk)Funksjoner, plassering og batteritype kan variere avhengig av heisens spesifikasjoner.© Uniheis AS – 2019130 -B0333-334 Gjerdrums vei 19D50103(No)-B Juni 2019(2) Inspeksjon av batterierOm det er noe unormalt med batteriene, skal de skiftes i overenssemmelse med pkt. (4).1) InspeksjonshyppighetForringelsen av batterier er avhengig av bruksfrekvens og -miljø. Inspeksjonshyppighetenbestemmes etter bruksmiljøet. Det anbefales at inspeksjonshyppigheten økes et år etter atbatteriet er skiftet.2) Visuell kontrollKontroller at det ikke er noe unormalt, slik som svelling, deformasjon, sprekker, lekkasje ellervarmgang i batteriene for nødstrøm installert i kontrolleren.3) FunksjonskontrollForsiktigFunksjonskontroll bruker strømen fra batteriene. Påse atbatteriene lades opp etter kontrollen.a) Slå av hovedstrøm og strøm til lys.b) Sjekk at intercommen fungerer med strøm fra nødstrømsbatteriene.