Title: 543 Kortleser.pdf
i næringsinstallasjoner. Utvidet garanti ertilgjengelig dersom vedlikeholdsavtale erinngått.Ja; p.t FG-200:3, FG-240:2NeiJaMinst 1 gang årligNeiAnbefalt 1 gang årlig. Skal dokumenteres.Sikkerhet ved brukǉ Denne enheten er tiltenkt for installasjon i et kontrollert miljø. Følgende forhold er forbudt:ǉ Brennbare gasser, korroderende stoffer eller mye støvǉ Ekstremt høye eller lave temperaturer.ǉ Stillestående eller rennende vann eller ekstrem luftfuktighet.ǉ Utsatt for direkte sollys eller nær varmeapparater.ǉ Store vibrasjoner.ǉ Utendørs.ǉ I tilfeller av brann i nærheten skal du bruke pulverslukkeapparat.ǉ Enheten er koblet til en styreenhet som strømforsynes fra sentral strømforsyning med reservestrømsbatterier. Selv om sikringen er slått av kan det fremdeles være strøm påanlegget, noe som potensielt er farlig. Ved behov for service, kontakt en kvalifisert tekniker.Tilsyn/vedlikeholdAlle kortlesertyper rengjøres jevnlig på overflaten med tørr klut. Enkelte typer