Title: Funksjonsbeskrivelse - 360.012 Luftbehandling.pdf
RH-føler ute 360.002-RH901 360.002-RH901 360.002-RH901 360.002-RH901RH-føler inne =563.U06-RH601 =563.U09-RH601 =563.U12-RH601 =563.U15-RH601Tilluft Rom Avtrekk =563.U05-SQ401 U06 =563.U08-SQ401 U09 =563.U11-SQ401 U12 U15 =563.U14-SQ401 Hvis luftfuktighet i et av rommene blir mer enn 5% over luftfuktigheten på føler –RH901 reguleres spjeldene til maks innstilt luftmengde, og reguleres etter dette i 30 minutter. Når sekvensen er over etter 30 minutter, gjenopptas normal regulering.=563.U06-SQ501 =563.U09-SQ501 =563.U12-SQ501 =563.U15-SQ501Assemblin AS Teglverksveien 1, 3413 Lier Tlf 09030, www.assemblin.com7 / 7