Title: GTQV, XPIR.pdf
Utsignaler 1 st 0-10V för området 12-43 ºC linjär. 1 st 2-10V för området ppm 400-2000 linjär.2 O C H C O R U T A R E P M E TE R A V G N R E T X EIV Q T GTekniska specifikationerAllmänt Termometer Termometer med termistor av typen NTC (negativ tempe- raturkoefficient) ansluten till elektronik som ger utsignal mellan 0-10V.Koldioxidgivare Självkalibrerande, Automatic Baseline Correction (ABC). CO2-modulen är ansluten till elektronik som ger utsignal 2-10V.Noggrannhet +/- 70 ppm +3%Dimension 103x82x30 mmMaterial Kapsling i ABSFärgkulör RAL9003LCR*Anslutningar till GTQV.1(2)Kompletterande produktdokumentation GTQV Tabell 1: Redovisning av tillgängliga kompletterande dokument till GTQV som kan nås via länkar på produktens hemsida under Produkter på www.lindinvent.seDokumentFinnsFinns ejKommentarInstallationsanvisningDriftsättningsanvisningEj relevantUnderhållsinstruktionBetraktas som underhållsfriYttre förbindningsschemaMiljövarudeklaration