Title: +175=324.001_SV001_TA HYDRONICS STS, STAM, STA, STAD, STADA, STA-DR.Produktinformasjon.pdf
501520253240501.752.563.304.200,362,193,O74,456,929,494.607.206.1011.71,O24,135,829,7513,418,48.8016.212.621.53,005,157,5112,918,226,216.026.519.233.04,015,958,2614,620,732,9OBS! Om vannmengden ligger utenfor diagrammet, kan man avlese på flg. måte. Hvis vi går ut fra eksemplet over som gir 10 kPa, Kv=s og vannmengde 1,6 m3/h. Ved 10 kPa og Kv=0,5 får man vannmengden 0,16 m3/h og ved Kv=50 får man 16 m3/h. Man kan alltså for kjente trykkfall lese av 0,1 eller 10 ganger vannmengde og Kv.5TilbehørSTAM, STAD, STADA Måleuttak maks 120'C (intermittent 150'C)LSTA-DB Måleuttak maks 120'C (intermittent 150"C)LM14x1\R1/4 -.-.--NRF nrTA nrLNRF nrTA nrL52179-014 44mm l stk52 1 79-009 52 1 79-60930 90mm mmSTA-DR Måleuttak maks 180'C + eldre STAD og STAFR114ESTAM, STAD, STADA, STA.DR Måleuttak, for 60 mm forlengelse (ikke til 52 179-000/-601) Kan monteres uten nedtapping av systemet