Title: DM3 plan 06 lysberegningsrapport.pdf
Prosjekt 125.04.2021Designer Telefon Faks E-PostRom 1 / En-sides komprimert rapportTakhøyde: 2.700 m, Vedlikeholdsfaktor: 0.90Verdier i Lux, Målestokk 1:339FlateArbeidsplanr [%]/Em [lx] 824Emin [lx] 3.88Emax [lx] 1554Emin / Em 0.005Gulv206935.3713450.008Tak701315.672290.043Vegger (28)502075.86848/Arbeidsplan:Høyde: Målepunkter: Yttergrense:0.850 m 128 x 128 Punkter 0.500 mArmatur-stykklisteNr.AntallBetegnelse (Korreksjonsfaktor)F (Armatur) [lm] F (Lamper) [lm]P [W]123221345FAGERHULT 13369-402 Notor 65 Delta Dir 800 D start HL hvit 3K (1.000) FAGERHULT 13377-402 Notor 65 Delta Dir 1200 D start HL hvit 3K (1.000) FAGERHULT 13393-402 Notor 65 Delta Dir 2400 D start HL hvit 3K (1.000)22163325665022163325665025.036.072.0Samlet: 391227 Samlet: 391227 4258.0Spesifikk tilkoblet effekt: 8.78 W/m² = 1.07 W/m²/100 lx (Grunnflate: 484.94 m²)DIALux 4.13 by DIAL GmbHSide 1