Title: Nødventilasjon.pdf
Sjekk at brannspjeldsentral og brannspjeld er i normaldrift. - Sjekk at sensor for nødventilasjon ikke er utløst. - Blås på sensor slik at man får en forhøyet CO2-verdi. - Sjekk at vifte starter. - Sjekk at brannspjeld til rom 122 stenger. - Når ventilasjonen har ventilert ut CO2 sjekkes det at brannspjeldene går tilbake til normaldrift. KommunikasjonI/OTestkommentarBrannspjeld og brannspjeldsentral står i normal posisjon. sensoren måler 380 ppm før test. blåst på føler så co2 nivået måler over 2000ppm, da startet vifta og aggregatene stopper pga av brannspjeldalarm. ( se avvik) brannspjeld til 122 stenger og vi mottar brannspjeldalarm på SD anlegget.CO2 nivået daler nedover og vifta slutter å gå. brannspjeld åpner til normalposisjon og brannspjeldalarmen blir borte.aggregatet starter opp igjen og alt er tilbake til normalt.se avvik på signal lampe utenfor dør til teknisk rom 122AvvikNrAvvikAnsvarligFristOppdatertStatusKommentarF01144