Title: +038=360.001-#####._09-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Dato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534430Filterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonen1,40 m/sAnbefalt dim. trykkfall89 PaStarttrykkfall45 PaSluttrykkfall134 Pa1Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G030FRXHCP01Kjølemaskinen leveres fylt og montert1Roterende varmeveksler RX/HCRoterende varmeveksler av typen RECOsorpticSorpsjonsbehandletTurtallsregulertTrykkfall, tilluft148 PaTrykkfall, avtrekk159 PaEkstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje497 m³/hTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(84,2% ved samme luftmengde) Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter84,2 %81,9 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer82,6 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold100,0 %Årsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annet