Title: firesafe_brannplate_monteringsanvisning_2011_no.pdf
NOTER (1) Brannplaten monteres midt i vegg og fuges fast med Firesafe Akryl. Gipsplatekanter i utsparing fuges også over med Firesafe Akryl. (2) Brannplaten monters i ytterkant vegg og fuges fast med Firesafe Akryl. (3) Brannplaten monters helt i ytterkant av vegg/gips og fuges fast med Firesafe Akryl. (4) Brannplaten monters helt i ytterkant av sjaktvegg/gipsplate og fuges fast med Firesafe Akryl.FIG. 1FIG. 2FIG. 3FIG. 4Firesafe BrannplateG N N S I V N A E J S A T N O MIDato: 19.05.2011 Reg.nr.: Utarbeidet av: PP Godkjent av: Rev.: Side: 4 av 12 Norge: 030-0272 Sverige: Danmark: El-nummer: 12178 09Tetting av åpne tomme utsparinger i betongdekke med tykkelse ≥ 150 mm.Type tetting, maks. dimensjon:Maks. utsparing:Brannmotstand: (EI)2 x 50mm Brannplate CB511. 1-Sidig malt1200x1200 mm120 minutter (1)2 x 50mm Brannplate CB511. 1-Sidig malt600x600 mm60 minutter (2)