Title: Rapport integrert test_IT 360.001.pdf
562.001 Aggregatet stoppes på tidskommando, kontroll av spjeld ogok8360.001542.001returvannsregulering. Røykdetektor i tilluftskanal og avtrekkskanal utløses med testgass, kontroll at aggregat stanser og at spjeld lukkerok9 10360.001 360.001562.001 Alarm resettes, kontroll at ventilasjonsanlegg kan starte i normal drift 562.001 Kontroll av bilde og alarmlogg på SD-anleggok Ok, ‘’)11360.001564.xxx Kontroll av romkontroll. Stikkprøver på romkontroll. Se egen rapportFORBEREDELSE FOR TEST / VARSLINGKalle inn testdeltagere - Varsle BM om forestående test - Testutstyr medtasDOKUMENTER FOR TEST Navn:Dokumentasjon på at systemet er MC.(mekanisk og elektrisk komplett) Dokumentasjon på utført egentest. Gjennomgang av testdokument Funksjonsbeskrivelse 360.001 El.skjema AVVIK Nr: Beskrivelse:Frist:10Ikke komplett, ny gjennomgang. Bl.a ikke verdier fra filtervaktOk 21.02.19Rapport integrert testTEST GODKJENT Sted og dato: 15.02.2019Testansvarlig: