Title: F_001_Brannkonsept_PP20 (2).pdf
heissjaktene samt alle dører til hver kontorfløy. Selvlukkende dører har normalt behov for dørautomatikk for å kunne klare 30 N.Åpningskraft på øvrige utganger skal ikke være over 67 N.Dørautomatikk skal normalt tilknyttes UPS.LåssystemDør til rømningsvei skal ha et låssystem som tillater rømning tilbake til branncellen.ARKRømningsveiRef.ForholdLøsningKommentarAnsvar§11-14 UtformingRømningsvei skal ikke benyttes til andre formål. Resepsjonslokaler på inntil 20 m² o.l. kan likevel være en del av rømningsveien.Hovedatkomst skal være tilrettelagt for sikker rømning.Utgang fra rømningsvei skal være sikret slik at rømning ikke blokkeres på grunn av f. eks. snø og is.ARKBreddeRømningsveier skal være minimum 0,86 m bredde i risikoklasse 2. Fri høyde på alle rømningsveier inkl. dører skal være minst 2,0 m. Rømningsveier skal ikke ha innsnevring.Merk imidlertid at strengere krav kan finnes f.eks. i TEK 10 kap. 12.ARKSlagretning