Title: 360.024 Swegon Gold RXF TOP-14 +-4000 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Ønsket batterieffektBatteriets overkapasitetVæsketemperaturVæskemengdeVæsketrykkfallBatteriets væskevolumNominell rørtilbkobling, ventilVæsketrykkfall åpen ventilTilbehørAntallProdukt1Ventilsats, varme og kjølingAntall1Anslutningsgavl, AvtrekkStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x520-10)Lufthastighet i filterseksjonenAnbefalt dim. trykkfallStarttrykkfallSluttrykkfall1Roterende varmeveksler, GOLD014FRXP01Tilbehør og tekniske data, se tilluftAvtrekkDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534714515 utv.3,0 mm11 Pa1,75 m/sInnUt16,720,0°C2218%2,80 kW93 %InnUt60,041,7°C0,037 l/s0,9 kPa2 I15 utv.11,2 kPaArtikkelbenevningTBVL-3-004-11 Pa0,81 m/s55 Pa28 Pa83 PaSide: 19/22AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.024 GOLD RXF TOP-14 +/- 4.000 m³/h - 63% samtidighet1Vifte