Title: Systeminformasjon, brannslukking, Døli.pdf
Påse at Hovedavstengningsventil holdes i åpen stilling med rem og lås. (A) Tømmeventil holdes stengt. (F) Prøveventil holdes stengt. (E) Påse at sprinklerhoder ikke overmales, tildekkes e.l. og at sprinklerhoder, rør og ventiler holdes rene og fri for uvedkommende ting som kan sperre hodets rekkevidde.Hver uke kontrollere vanntrykk over og under sprinklerventil. En gang pr. mnd teste ekstern alarmoverføring til brannsentral. Føre journal over foretatte kontroller og tester. Alle utløsninger av anlegget med angivelse av årsak, lekkasjer eller brudd i anlegget skal journalføres.Hver uke kontrollere vanntrykk over og under sprinklerventil. En gang pr. mnd teste ekstern alarmoverføring til brannsentral. Føre journal over foretatte kontroller og tester. Alle utløsninger av anlegget med angivelse av årsak, lekkasjer eller brudd i anlegget skal journalføres.