Title: +175=325.001_IK001_FDV luft_vann varmepumpe teknisk rom terapibasseng Manual-P-serien.Produktinformasjon.pdf
; Rengøring af varmeveksleren giver god funktion og fremmer energibesparelsen. Dette gøres nemmest i forbindelse med vinterdræningen. Skyl varmeveksleren igennem med f.eks. en haveslange og tøm den helt.B051806270010 Se ovenstående eksempel på serienummeretiket.Ved fejlmeddelelse, se nedenstående fejlkodetabel for mulig årsag og forslag til afhjælpning.FejlsøgningsskemaDriftsproblemÅrsagAfhjælpning1. Varmepumpen står på standby.1. Tryk på ON/OFF-knappen.Indstillet pooltemperatur nås ikke.2. Varmepumpen står på køleindstillning.3. Varmepumpen er for lille til poolen.4. Udendørstemperaturen er for lav.2. Skift driftsfunktion til varmeindstilling iht. afsnit 3.3. Der er behov for større varmepumpe.4. Sæsonen er ovre. Der er behov for større varmepumpe.4. Sæsonen er ovre. Der er behov for større varmepumpe.5. Poolens isolering er ikke tilstrækkelig.5. Overdækning kræves.1. Pooltemperaturen lavere end 15 °C.Varmepumpen iser til.2. Usædvanligt høj luftfugtighed.