Title: GUPEXs vent.Notat 18.09.15.pdf
[ Envistar Flex Tekniske dataWRODUH Prosjekt Dgli Sykehjem Air handling with the focus on LCC Aggregat Aggrwa& 28000 m3h Storrelse 850 28 000/28 000 m*h LYDDATA (lydeffekt)Frekvenshéand 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Tot Tilluft: 83 dB Til omgivelse 76 76 61 52 51 49 45 37 dB 62 dB(A) Friskluft 73 78 72 68 65 58 53 45 dB 70 dB(A) Tilluft 80 85 79 77 78 75 70 67 dB 82 dB(A) Avtrekk: 82 dB Til omgivelse 75 75 60 51 50 48 44 36 dB 61 dB(A) Avtrekk 72 77 71 67 64 57 52 44 dB 69 dB(A) Avkast 80 86 81 80 82 79 75 72 dB 86 dB(A) Totalt: Til omgivelse 79 79 64 55 54 52 48 40 dB 65 dB(A)ROTERENDE VARMEVEKSLER