Title: +038=265.001-QZ002T_01-Protecta A-og B-Plate Brannisolasjon - Datablad.pdf
Dette kan kun utfares i klasse R 60, og der det er montert 2 lag gips pa innersiden. P& utsiden mé& det ligge minimum Smm gips inntil stalet. Stalet ma vaere plassert unna apninger, som for eksempel vinduer, uklassifiserte dgrer etc. Utvending fasade ma ogsa veere kiassifisert som ubrennbar.Vindsperre av9mm gipsplate \i = WVed HUP profiler med kritisk staltemperatur mellom 400 og 600 °C, brannklasse R 60 og godstykkelser ned til og med 5mm, s& kan man benytte Protecta A-Plate 20 mm, 3-sidig.Brannisolering av stal | gipsveggVed brannisolering av stal som star montert inne i gipsvegger, fﬁwm i er det beregnet besparelse pa tykkelsen av Protecta A-Plate som folge av at selve gipsveggen ogsé bidrar med littbrannmotstand.Ved klasse R 60 er ikke dette sa interessant, da man allerede kan benytte 20mm pa HUP profiler med godstykkelse ned til og med Smm, men ved kiasse R 90 er det besparelse (se tabeller nedenfor).Gipsplatene frenger nedvendigvis ikke & ligge inntil