Title: F_001_Brannkonsept_PP20 (2).pdf
n:\517\57\5175708\5 arbeidsdokumenter\53 ribr\f_001_brannkonsept_pp20.docx2017-11-03 | Side 14 av 29Oppdragsnr.: 5175708 Dokumentnr.: F_001 Versjon: B01 Philip Pedersensvei 20 | BrannkonseptMaterialer og produkters egenskaper ved brannIsolasjonsmaterialerRef.ForholdLøsningKommentarAnsvar§11-9 Bygningsmessig isolasjonAll bygningsmessig isolasjon skal være ubrennbar og tilfredsstille klasse A2-s1,d0.Det tillates heller ikke bruk av brennbar isolasjon på tak.ARK§11-10 Rør- ogkanalisolasjonAll rør- og kanalisolasjon skal være ubrennbar og tilfredsstille klasse A2L-s1,d0RIVDersom den samlede eksponerte overflaten av isolasjonen utgjør mindre enn 20 % av tilgrensende vegg- eller himlingsflate/ takflate kan likevel følgende legges til grunn:Som tilgrensende vegg- eller himlingsflate/takflate regnes den flaten der rør eller kanal er innfestet. For vertikale rør og kanaler er det veggflaten som skal legges til grunn.