Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
FR Akryl dybde ≥ 25mm oversideProtecta Mineralfiber BIO dybde ≥ 48mm eller tilsvarendePE TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 180 U/C (E 180)Maks lysåpnings- bredde 30mmDEKKEKONSTRUKSJONERPE, ABS & SAN+PVC rør ≤ Ø40mm med veggtykkelse 2.0-2.4mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderKabler ≤ Ø21mm single eller i buntSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge siderSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.PP PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 90 U/C (E 90)Maks lysåpnings- bredde 30mmDEKKEKONSTRUKSJONER