Title: +038=360.020-#####._09-360.020 Gold RXF-25 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Ventilasjonsaggregat beregnet for annet enn bolig (unntak: boligkompleks) Aggregattype: balansert (dobbelrettet) ventilasjonsenhet Annen varmegjenvinning (roterende varmeveksler) Tilluftens tørre temperaturvirkningsgrad (Krav: 2018: 73 %): 84.3 % Maksimal intern lekkasje (sporgass) 1 %Kontroll mot kommisjonens forordning (EU) nr 1253/2014Luftbehandlingsaggregatet uppfyller krav 2018TilluftFronthastighet, filterdel1,96 m/sEnergiytelse, 6000 t (filterklasse ePM1 50% (F7) eller bedre)1 850kWh/årFilterklasse (ePM1 50% (F7) eller bedre)F7Referanse filter (rent); ePM1 50% (F7)62 PaHRS145 PaKabinett, innløp6 PaKabinett, utløp2 PaKabinett, viftens systemtap0 Pa(Innmonteringens innvirkning på viften (systemtapet) er inkludert i viftens ytelse)Altomfattende statisk viftevirkningsgrad i aktuelt driftspunkt62,9 %AvtrekkFronthastighet, filterdel1,29 m/sEnergiytelse, 6000 t (filterklasse ePM10 60% (M5) eller bedre)1 350kWh/år