Title: Swegon WISE IAQ Luftkvalitetsgiver -Produktdatablad.pdf
Innebygd kommunikasjonsenhet for kommunikasjon i Swegon WISE radionettverk.Innebygd kommunikasjonsenhet for kommunikasjon i Swegon WISE radionettverk.90Tilpasset for veggmontering, høyde fra gulv mellom 1,2–1,8 m.Tilpasset for veggmontering, høyde fra gulv mellom 1,2–1,8 m.Figur 2. Mål, IAQ.Giveren fås i 3 varianter:– WISE IAQ Multi: Inneholder giver for temperatur,relativ luftfuktighet, VOC og CO2.Vekt (kg)0,095– WISE IAQ CO2: Inneholder giver for temperatur,relativ luftfuktighet og CO2.– WISE IAQ VOC: Inneholder giver for temperatur,relativ luftfuktighet og VOC.Spesifikasjon:Temperatur 0–50˚ ± 0,5˚ • RH 20–80 rH % ± 3 % 0–100 rH % ± 5 %VOC 450–2000 ppm (korrelert mot CO2) • CO2 400–2000 ppmType:WISE IAQ a VOCxx stk.WISE IAQ a CO2xx stk.WISE IAQ a Multixx stk.3