Title: Referat ITB 13 Gjennomføring   - 07.10.2019 .pdf
Diverse 09.09.2019 UPS Ingen UPS, men reservekraft i form av batteribank. RIE beskriver og oppdaterer systemoversikten Ventilasjon øvre garasjeplan RIV avventer løsning etter befring mellom BH og Vent. Utarbeidelse funksjonsbeskrivelse og-tabell avventes til etter befaring Takterrasse RIE og RIV oppdaterer systemoversikten med systemer som er relevante for takterrassen. Fettutskiller Overvåking av spylefunksjon utgår. BH v /drift følger opp spylefunkjson via Entro 23.09.2019 UPS Ingen UPS, men reservekraft i form av batteribank. RIE oppdaterer systemoversikten uke 39 Ventilasjon øvre garasjeplan RIV avventer løsning etter befaring mellom BH og Vent. Vent purrer Utarbeidelse funksjonsbeskrivelse og-tabell avventes til etter befaring Takterrasse RIE oppdaterer systemoversikten med el.systemer Det er ingen VVS-systemer /- anlegg på takterrassen Back- up kjøling Vannmåler m/pulsutgang for varsel (alarm) på back-up kjøling med by-vann tegnes inn på systemskjema varme- og kjøleanlegg Funksjonsbeskrivelse og