Title: 10 FR Grafitt - Montasjeanvisning.pdf
PVC TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 90 U/C (E 90)Maks fuge- bredde 30mmBETONG DEKKERKabler ≤ Ø20mm single eller i buntPVC-U or PVC-C rør ≤ Ø110mm med vegg- tykkelse 1.8-6.6mmFR Grafitt dybde ≥ 25mm på begge siderSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge siderMontasjeanvisning iht. ETA 21/0040www.protecta.noPolyseam AS Tlf.: 3330 6700 7 (9) 2021 1 1Detaljtegninger Protecta® FR GrafittPE TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 60 U/C (E 60)Maks fuge- bredde 30mmBETONG DEKKERKabler ≤ Ø20mm single eller i buntPE, ABS & SAN+PVC rør ≤ Ø110mm med vegg- tykkelse 2.4-10.0mmFR Grafitt dybde ≥ 25mm på begge siderSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge siderISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 45 C/C (E 120)Fugebredde 10mmTRE DEKKERStålrør ≤ Ø114mmFR Grafitt dybde ≥ 25mm på begge sider9-24mm tykk gjennom- gående cellegummi, minimum klasse D-s3, d0Steinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge sider