Title: Dronning Mauds 1-3 360.006 Kontrollmålinger.xlsx
MÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3Anlegg: Dronning Mauds gt 1-3 Dato: 2020-12-17 00:00:00 System: 360.006 Ref: Harald JensrudAgregat innstilt : Luftmengde m3/h Trykk pA Anmerkning Prosjektert Tilluft 6690 Prosjektert Avtrekk 6690 Målt Tilluft 6463 Målt Avtrekk 6844 Tilluft frekv Hz Avtrekk frekv Hz Komentar :MÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3ANLEGG : Dronning Mauds gt 1-3 Dato : 2020-12-17 00:00:00 SYSTEM : 360.006 Ref. : Harald Jensrud TILLUFT AVTREKK ANMERKNING ROM NR. Prosjektert Målt Avvik Prosjektert Målt Avvik m3/h m3/h % m3/h m3/h % 6-430 750 765 2 6-431 100 99 -1 6-432 100 99 -1 6-433 100 99 -1 6-434 100 99 -1 6-435 100 99 -1 6-436 100 99 -1 6-437 100 99 -1 Bk/EL 50 50 0 6-136-1 2000 1843 -7.85 LD 414 måleuttak knekt 6-031 120 119 -0.833333 6-032 230 230 0 6-136-2 2000 1922 -3.9 6-137 230 238 3.478261 6-138 120 122 1.666667 6-135 140 140 0 6-134 220 223 1.363636 6-133 200 196 -2 6-508 200 198 -1 6-131 400 389 -2.75 Heis 80 78 -2.5FellesTotalMÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3