Title: Årskontroll gassanlegg-1.pdf
Er ikke avvik, men avdekker mulighet for forbedringer av sikkerheten selv om anlegg er i henhold til krav. Hvis anlegg er bygd for dagens krav og har forbedringspotensial er det ikke avvik, men observasjoner.VEDLAGTE RAPPORTER Tethetskontroll1 DOKUMENTASJON1.1 Sikkerhetsog Ingen avvikberedskapsinstrukserKOMMENTAR/TILTAK Ligger | perm. Henges opp pa egnet plass.1.2 Revisjonsrapporter, Ingen avvikservicerapporter og evt. andrerelevante rapporterKOMMENTAR/TILTAK Arlig kontroll utfert | 2014. Tetthetskontroll og arlig kontroll utfart 1 2015. 1.3 Sonekart Ingen avvikKOMMENTAR/TILTAK | perm.1.4 Evt. palegg/avvik fra Ingen avviktidligere kontroller erdokumentert utfortKOMMENTAR/TILTAK Tanken er na jordet.1.5 Uhell/ulykker er rapportert til Ingen avvik DSBVIBSTAD VVS AS | NAVARVEGEN 6, 7820 SPILLUM | 742 71 100 Page 2 of 10(WZ1BSTAD\/\/SAUT. RGRLEGGERARSKONTROLLKOMMENTAR/TILTAK Ingen ulykker 1.6 Foreligger innmelding av Ingen avvik farlig stoffKOMMENTAR/TILTAK