Title: 365 IV D - 2.1.2 001 Drift og vedlikehold Aggregater.pdf
ede rør fyltmedkj ølemedieere å renne nedigjen iavtrekksdelen..KontrollM6 Kontrolleroverflaten p å lamellpakkene på tilluft og avtrekk og rengjør om nødvendig.Kontrollerdryppkar rengj ør om nødvendig og sjekk at vannlås er påsatt utløpetfra dryppkar.VedlikeholdM6 Batteriene børstesog s tøvsuges.Eventuelt rengj øringmed s åpevann. Dryppanne på avtrekksbatteri rengjøres. OBS! Ved spylingmedvarmtvann f år vanntemperaturenikke overstige50 o CVARMEBATTERI Funksjon Varmebatterietvarmer opp luftenetter gjenvinnerentil ønsketinnbl åsningstemperatur.ELEKTRISKVARMEBATTERI Batteriet effektreguleres trinnløstmedTriac elleri trinnmed trinnkopler. For å sikre batterietmot overopphetning og brann,forlangerforskriftene atdet er utstyrtmedoverhetnings- og branntermostat.Vedstoppav anleggetskal viftene haforsinketstopp f or å kjøle ned varmeelementene.