Title: Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet  Pareto 10 og 11 etg. 28.02.2020..pdf
Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest Brann og sikkerhet- Pareto 10. og 11. etg 28.02.2020 04:30 -07:003. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbrudd Hendelse: System3. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbrudd Hendelse: SystemLøse ut brannalarm - brannalarmanleggetBrannsentralUtløst brannBranndetektorer flashUtløst brannNødlys / antipanikkbelysningUtløst barnnElektriske låste dører til og i rømingsveiUtløst brannDører på holdemagnetUtløst brannBrannmannsheisUtløst brannHeisUtløst brannTrykksettingsvifteUtløst brannRøyklukerFullskalatestObjektBrannalarmanlegg Røykdetektor …Branndetektor med flashNødlys med antipanikkbelysning av deteksjonDører med automatikk i rømingsveiDører med holdemagnetBrannmannsheisHeisTrykksettingsvifteRøylukerReaksjonVisning av alarm med angivlese av sone på betjeningspanel og sentral. Test av manuell melder. Blink og hørbar lydTenner 100% ved strømbrudd på lyskurs. Tenner kun ved strømbrudd