Title: +175=737.001_IL001_Sweco - Notat om varmeforsyning.Beskrivelse.pdf
På kort sikt – og av hensyn til varmeforsyning, vil det ikke være nødvendig å gjøre noen umiddelbare tiltak med varmeforsyningen på Døli, såfremt både grunnlast- og spiss- /reservelastkjeler er operative. Dette fordi planlagt utvidelse utgjør en mindre del av eksisterende BRA. Ved utfall/feil på kjeler vil det potensielt kunne oppstå en situasjon der det er et underskudd på varmeproduksjon, ettersom verken oljekjel eller elektrokjeler er dimensjonert for å håndtere både eksisterende bygningsmasse og planlagt utvidelse. Dette kan f.eks. løses ved installasjon av ytterligere elektrokjeler som spiss- og reservelast. En grundigere utredning av byggets eksisterende varmebehov må gjennomføres for å kunne fastslå dette med sikkerhet.Om oljekjeler