Title: FIRESAFE GPG MORTAR Produktdatablad.pdf
25 ltr sekk FS-artikkelnr: 100 000 El-nummer: 12 178 00BRUKSOMRÅDE • Brannsikre kabelgjennomføringer. • Brannsikre rørgjennomføringer • Brannsikker fuging mellom branncellerMONTASJE GPG tilsettes i en bøtte fylt med litt vann i bunnen, massen blandes med murerverktøy eller vispes i ca ½ minutt med en drill til en jevn blanding i ønsket konsistens. Initiell herdetid etter NS-EN 480-2 er 75 minutter, men kan variere avhengig av blandingsfor- holdet mellom vann og GPG. Det kan tilsettes FS retarder for å utsette herdetiden.Stiv blanding gjøres med 4 deler GPG og 1 del vann. Flytende blanding gjøres med 2 deler GPG og 1 deler vann.15 ltr sekk FS-artikkelnr: 100 100 El-nummer: 12 178 60Utsparinger må renses for støv og smuss før branntetting. Metallrør skal alltid rust- beskyttes før tettingen utføres. Det bør tapes rundt utsparinger med maskeringstape for et pent sluttresultat. Utsparinger bør forskales med løsull eller plate av mineralull før branntetting. Se egen montasjeanvisning.