Title: +038=360.000-JV049._03-KVK Silent 200 EC Kanalvifte Systemair - Bruksanvisning.pdf
Det kan være nødvendig med justeringer i koblingsboksen ved testing (dvs. justering av potensiometeret), men lok- ket må være lukket under drift.Ved igangsetting kontrolleres følgende:At oppgitte data på viftens typeskilt ikke overskrides: Maksimal tillatt spenning +6 %, –10 % jf. IEC 38. Merkestrøm må ikke overskrides med mer enn 5 % ved merkespenning.At oppgitte data på viftens typeskilt ikke overskrides: Maksimal tillatt spenning +6 %, –10 % jf. IEC 38. Merkestrøm må ikke overskrides med mer enn 5 % ved merkespenning.At det ikke kommer ulyder fra viften.Det kan forekomme lydnivåer som overskrider 70 dB(A), avhengig av størrelse (se www.systemair.no for nærmere informasjon).6Vedlikehold6.1ViktigFare • Kontroller at aggregatet er frakoblet nettstrømforsyningen før du utfører vedlikehold eller elektriskarbeid!Viftehjulet har stoppet.Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, serviceagenten eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.