Title: 10 Sprinkelkontrollboks v1_DB.pdf.pdf
Kontrollenheten har en inngang for overvåkning av sprinkler. Alarmsignal fra pressostat blir aktivert via en motstand (A-alarm), samt at inngangen overvåker også kran –og ventilposisjoner (B-alarm) via en kondensator som endeledd. På anlegg med boligsprinkler (flere vannuttak) benyttes flere kontrollenheter for å kunne gi separate signaler for hvert vannuttak.Kontrollenheten tilkobles adresserbar I/O modul av typen EM312SR for mottak av signalene inn til brannsentralen. Kontrollenheten behøver separat driftsspenning på 24VDC fra brannalarmsystemet, og denne driftsspenningen blir overvåket av EM312SR.EM312SR  I/O modulen vil få tildelt en kundetekst i systemet som forklarer hvem funksjon og området den dekker. Brannsentralen vil presentere følgende meldinger fra I/O modulen:STATUSMELDINGBESKRIVELSESTANDBY:Normal driftEnheten er i normal driftFEILSIGNAL:Brudd på inngangOvervåkningen indikerer at en kran eller ventil er betjent/stengt. (B-alarm)FEILSIGNAL:Brudd på utgang