Title: DCV BL, RC, CF, MF.pdf
Kontroll och larm System med LINDINTELL/LINDINSPECT kan logga flöden kontinuerligt och sätta larmflagga vid eventuell avvikelse. Genom att montera FLOCHECK P som fast panel kan larm indikeras både akustiskt via en summer och optiskt via lysdiod.3(12)Typlösning med DCV-MFFlödesmätning DCV-MF - konstanta frånluftsflödenDCV-MF mäter kontinuerligt det aktuella konstanta frånluftflödet från respektive våningsplan. Luftflödet kan läsas av övriga samverkande noder via CAN.Flödesmätning DCV-MF - variabla frånluftsenheterDCV-MF mäter kontinuerligt det aktuella frånluft- flödet från anslutna dragskåp, dragbänker etc. Frånluftsflödet kan läsas av övriga samverkande noder via CAN.4(12)69Byggmått DCV-MFBeställningsformat0 80 4m m 5 4Cirkulärt Ø125-630 Mätenhet, Lindinvent AB, typ DCV-MF-[Storlek][Material]-[färg]m m 5 8Flödesgivare FBLAnge storlek på mätdon SMED: Spjällstorlek = 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630