Title: +175=364.001_LX001_Døli pleie og omsorgssenter. Sweco rapport ventilasjonsanlegg.Protokoll.pdf
Jeg har fétt et systemskjema som skal illustrere hvordan anlegget er tenkt oppbygd. Jeg har fglgende kommentarer til skjiemaet:Skjemaet er tegnet for et anlegg pa Kringsja og ikke for Dgli. Skjemaet har slik det er tegnet kun oppvarming av tappevann. Slik skjemaet er tegnet vil en ikke kunne utnytte frikjpling.@vrige kommentarer:Det nevnes at kuldemediet er R134a. Etter 2022 vil det etter retningslinjer fra EU veere forbudt & selge maskiner med R134a. Mediet skal fases ut. Se vedlegg.Jeg vet ikke hva AF har tenkt for Dgli, men hvis det er kun tappevann og frikjgling det er snakk om ville en tappevannsvarmepumpe med CO2 vaere bedre egnet.Effektene det snakkes om kan tyde pa at det ikke er bare tappevann som skal forsynes med energi fra varmepumpen.Hvis det skal leveres varme til radiatorer etc. vil det veere begrenset hvor mye som kan tilfgres.Det kan lages mange fine simuleringer som viser teoretiske besparelser med varmepumpe i hgytemperatur varmeanlegg .