Title: +038=360.018-#####._07-360.018 GOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Statisk trykkøking i SFPv beregningTemperaturheving p.g.a. vifteMin. hastighetTurtall i SFPv beregningDimensjonerende hastighetMaks. hastighetDimensjonert eleffekt til motor(er)Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffektMotoropsjonMotorbetegnelseAntall motorer/vifter i hver luftretningTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 92,0%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, TilluftStatisk trykkfallDato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000340056InnUt26,016,0°C5083%25,89kW0,127l/minInnUt26,041,1°C5021%6 000 m³/h499 Pa456 Pa0,6 °C280 omdr/min1 445 omdr/min1 484 omdr/min1 890 omdr/min1,30 kW1,19 kW2,40 kW1DOMEL 748.3.492163,8 %95,0 %7266,7 %0,72 kW/(m³/s)6 PaSide: 21/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjon