Title: TA ventil.pdf
Fig.3 DN 20-50 DN 65-400 +% 16 £ % 20 I 14 1817 12 1 | 14 10 12 8 10 6 8 ” 6 1 4 24 2 04 0 o 0 20 40 60 80 100 *) *) Instdllning, antal varv # Innstilling (%) av helt &pen ventil Fig. 4 i ' , — ! ) 2D " 5D ‘2p° 10DKORREKSJON FOR FORSKJELLIGE VESKERMengdeberegningene gjelder for vann (20°C). For andre vaesker som har tiln@rmet lik viskositet som vann(€20 ¢St =3°E = 100 SU) er kun korrigering for volumvekten ngdvendig.Ved lave temperaturer blir viskositeten hgyere og laminar stramning kan opptre i ventilene. Dette gir opphav til en mengdeavvikelse som gker med sma ventiler, lave innstillinger og lave differansetrykk. Korreksjon for denne avvikelse kan gjores ved hjelp av dataprogrammet TA-Select eller direkte | TA’s innreguleringsinstrumenteDIMENS]JONERINGNd&r Ap gnsket mengde er kjent, beregn Kv etter formel eller diagram.qKv = 0.01 q I/, Ap kPa vap qKv = 36 qlls, Ap kPa Vapwe knowhow mSTAF, STAFSG[0 INNREGULERING