Title: 10 FR Trekker'n - Montasjeanvisning.pdf
som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.PLASTRØR OG TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 90 U/C (E 90)≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset lengde og 1200mm høyde2 lag 60mm Protecta FR Brannplate 2-SFR Trekker‘n Diameter 110mm Lengde ≥ 250mmPlastrør ≤ Ø32mm i bunt; tom eller med Kabler ≤ Ø21mm i bunterAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med Protecta FR Akryl på begge siderKABLER BRANNMOTSTAND EI 90 (E 90)≥ 100MM MASSIVTRE VEGGMaks utsparing Ø 180mmSteinull bakdytt dybde ≥ 25mm på begge siderFR Trekker‘n Diameter ≤ 110mm Lengde ≥ 250mmProtecta FR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderKabler ≤ Ø21mm i bunt ≤ Ø100mmPLASTRØR OG TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 90 U/C (E 90)≥ 100MM MASSIVTRE VEGGMaks utsparing Ø 180mmSteinull bakdytt dybde ≥ 25mm på begge siderFR Trekker‘n Diameter ≤ 110mm Lengde ≥ 250mmProtecta FR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderPlastrør ≤ Ø32mm i bunt; tom eller med Kabler ≤ Ø21mm i bunterMontasjeanvisning iht.