Title: Brannkonsept.pdf
P:11245\124589 Lofotsenteret Leknes\03 - Rapporter-Notater\Brannieknisk konsept Lofotsenteret rev A.DOC m20/21Kompenserende tiltak: e Sprinkleranlegg med fast respons hoder (RTI verdi < 50)Vurdering av fravikDen svenske brandskydds handboken [6] &pner i kap. 6.5 for at denne avstanden kan pkes med en tredjedet (10 m) nér et fast respons sprinkleranlegg med RTI verdi < 50 etableres. Sammenligningen med bestemmelsen i en anerkjent Svensk leerebok er i dette tilfellet relevant, siden avstandskravet i Sverige ogsa er 30 m for denne typen bygg.Et sprinkleranlegg med fast respons hoder vil vanligvis slokke/begrense en brann raskere enn vanlige sprinklerhoder. Det vil kunne bidra til at en gker den tilgjengelige remningstiden for bygget pa grunn av mindre brann- og reykspredning.P:\1245\124569 Lofotsenterel Leknes\03 - Repporier-Notater\Brannteknisk konsept Lofotsenteret rev A.DOC m(11[2]Bl4[5](6]7121/21KildehenvisningBSI, PD 79747: 2003