Title: Ø94, Medistim - VVS.pdf
Overvannsledninger - dimensjonering Overvannsledninger skal dimensjoneres med utgangs- punkt i sannsynlig regnvanns mengde. | grunnen skal dimensjonen veaere minst 75 mm.Overvannsledningens dimensjon skal ikke reduseres i stromningsretningen. Den sannsynlige regnvanns- mengden kan beregnes etter folgende formel: Q=isx(Y1 +y2xa2+y3xa3.)BetegnelserQ = sannsynlig regnvannsmengdeIs = sannsynlig intensitet (I/s m?) p& stedet, lavest bereg- net variet 10 min. og frekvens en gang pr. 5 &r.A = horisontalt prosjektert area (m?Y = overflatekooffisent ifolge nedenstdende tabell.Overflate type Area A (m?) YHagetomt < 1500 0,3 Grusbelagt plass =< 1500 0,6 Gress, mark = 1500 0,1 Tak og annen overflate dekket med for i 10 eksempel asfalt, betong 2Overflater med annen type belegg 1500 1,0Materialer til aviopssystemer,genereltMaterialer til avigpsledninger skal ha tilstrekkelig motstand mot de indre og ytre belastninger som de kan bli utsatt for.