Title: 2019-11-27 IK 1.år Elektro Termografi  BS1 AS Bytesteinen 1.pdf
Noen av de ubenyttede innføringer i fordelingen/sikringsskapet er ikke tette. VVS1 ventilasjonsrom, hull i membrangjennomføring ved tilførselskabel er ikke tettet.TiltakUbenyttede innføringer i fordelingen/sikringsskapet må tettes (FEL §10). Lukkingsfrist25.05.202027.11.2019 10:12:44 - www.norik.no2 - Må utbedres28/48AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1UF 2.etg, Bytesteinen 1ID: 51206Fordelingen/sikringsskapet er ikke klart og entydig merket. Fordeling VR og VVS1 ikke merket med spenningssystem 230V IT(blått skilt med hvit skrift). VVS1 ikke merket med ID på dør.TiltakFordelingen/sikringsskapet må merkes forskriftsmessig (FEL §32). Lukkingsfrist25.05.2020ID: 51211Det er avdekket elementer med avvik: Til informasjon. Det er gjennomgående lav eller ingen belastning på underfordelinger. Underfordelinger kan derfor ikke betraktes som fullverdig termografert, det er kun synlige tegn til varmgang som evt blir avdekkt.Tiltak