Title: 10226516-RIA-RAP-001 Brandengen skole, premissrapport.pdf.pdf
Teknisk rom i plan 1 vil inneholde en varmepumpe med lydeffektnivå Lw 76-79 dBA. Varmepumpe settes rett på 200 mm gulv på grunn (altså ikke på overgulv) med gode vibrasjonsdempere (90-95 % isoleringsgrad ved rystelsesfrekvens) imellom. Veggoppbygning mellom teknisk rom og helsesøster, må bygges opp med 135 mm massivtre + minimum 120 mm hulrom med min. 70-75 mm frittstående isolert stender med mineralull + 2x13 mm robust gips. Veggoppbygning mellom teknisk rom og WC/garderobe, samt mellom teknisk rom og korridor, må bygges opp med 135 mm massivtre + minimum 80 mm hulrom med 70-75 mm av frittstående isolert stender + 2x13 mm robust gips. Mot yttervegg bygges det opp en vegg med 2 lag gips - forskutte stendere i 120 mm isolert hulrom - 2 lag gips. Mot amfi-trapp etableres det et vertikal veggskall av 2 lag robust gips på frittstående isolert stenderverk (forutsatt tett trapp av minimum 60 mm massivtre).