Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Rekommenderat arbetsområde för dimensionering. Tillåtet driftsområde vid nedreglering. Undre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering, se svart streckad linje i diagram. Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa). Begränsningslinje Ecodesign, 2018Min- och maxflöden Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handter- minalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.StorlekMinflöde (vid luftflödesreglering)Maxflöde012m3/h 720m3/s 0,20m3/h 5040m3/s 1,40Korrektionsfaktorer KOK , dB. Fläkt i undre plan. Oktavband, nr/medelfrekvens, HzOmråde i diagramLjudväg1254387663250125500 1000 2000 4000 8000Till utlopps- kanalTill inlopps- kanal*Till aggregatets omgivning**1 2 3 1 2 3 1 2 31 3 6 4 -3 6 -10 -8 -59 -7 -3 -1 -8 2 -23 -21 -172 -7 -6 -14 -19 -14 -25 -30 -2911 -5 -10 -22 -17 -23 -32 -26 -3113 -9 -13 -32 -30 -34 -46 -42 -46