Title: 320.002_SC001.pdf
Feilsikker posisjon Helt forlenget eller tilbaketrukket posisjon når følgende feil oppstår; lav strømforsyning, linjebrudd, tilstopping av ventil eller feil ved kalibrering av slaglengde. Standardinnstilling: Helt tilbaketrukket posisjon.Diagnostisering / logging De siste 10 feilene (lav strømforsyning, linjebrudd, tilstopping av ventil, feil ved kalibrering av slaglengde) med tidsstempler kan leses av ved hjelp av HyTune app + TA-Dongle. Feil som er logget vil bli slettet ved frakobling av strøm.Plus-versjon:Binærinngang Hvis binærinngangskretsen er åpen, vil aktuatoren benytte en spesifisert slaglengde eller koble om til en annen innstilling for slaglengdebegrensning, se også Omkoblingsdeteksjon. Standardinnstilling: AvOmkoblingsdeteksjon Veksling mellom to forskjellige innstillinger for slaglengdebegrensning ved hjelp av binærinngangens omkoblingsfunksjon.3IMI TA / Reguleringsventiler / TA-Slider 160InstallasjonIP54XØ22.5NB!~20 mmX = 10.0 - 16.9KoblingsskjemaTA-Slider 160