Title: +038=365.013-JV001._03-EFC15 Vifte Exhausto - Monteringsguide.pdf
VVR kreves ekstra beskyttet i henhold til sterkstrømsreglementet, og det skal monteres reparasjonsbryter umiddelbart foran VVR som bryter alle poler. Min. bryteavstand 3 mm. Maks. forsikring 10 Amp.GarantiEXHAUSTO yter 2 års fabrikkgaranti på ventilatoren fra fakturadato.MotorenMotoren i VVR er plassert utenfor luftstrømmen. Det er en lukket asynkronmotor med vedlikeholdsfritt kulelager vedlikeholdsfrie spesialkulelagre.Eventuelt utskifting av lagrene bør kun foretas av EXHAUSTO SERVICE.Motoren har tetthetsklasse IP54 og isoleringsklasse F (155°C).3.2 Ventilatorer med EC-styringGenereltAlle ventilatorer med typebetegnelsen "EC" er regulerbare via den innebygde EC- styringen.KablerKabler til styresignaler skal være skjermet. De ledningene som skal kobles til styresignal-inngangene skal i hele sin lengde ha en forsterket isolering i forhold til forsyningsnettet.ESDElektrikeren skal være ESD-beskyttet:når lokket på EC-styringen demonteres • under arbeidet med EC-styringen18/52