Title: ÅRSKONTROLL.pdf
1.2 Revisjonsrapporter, servicerapporter og evt. andre relevante rapporterIngen avvikKOMMENTAR/TILTAKÅrlig kontroll utført I 2014. Tetthetskontroll og årlig kontroll utført I 2015.1.3 SonekartIngen avvikKOMMENTAR/TILTAKI perm.1.4 Evt. pålegg/avvik fra tidligere kontroller er dokumentert utførtIngen avvikKOMMENTAR/TILTAKTanken er nå jordet.1.5 Uhell/ulykker er rapportert til DSBIngen avvikVIBSTAD VVS AS | NAVARVEGEN 6, 7820 SPILLUM | 742 71 100Page 2 of10ÅRSKONTROLLKOMMENTAR/TILTAKIngen ulykker1.6 Foreligger innmelding av farlig stoffIngen avvikKOMMENTAR/TILTAK2 TETTHETSKONTROLL AV ANLEGG2.1 Hele anlegget lekkasje testesIngen avvikKOMMENTAR/TILTAKTett2.2 Utført ihht. Sjema/dok./prosedyre TETTHETSKONTROLLIngen avvikKOMMENTAR/TILTAKTestet I 30 min.3 KONTROLL AV TANK OG RØRSYSTEM3.1 Ingen skaderIngen avvikKOMMENTAR/TILTAKVentiler under tanken er I sort utførelse. Det er rustdannelse. Dette tas opp med Flogas.