Title: +175=364.001_MR001_Jethette.Produktinformasjon.pdf
6. Driftsforstyrrelser og afhjælpning,A.ffugteren fungerer ikkg og der er ikke lys i lysdioderne på diSplayet:1. Kontroller eksterne silcringer2. Kontroller om strømforsyningen til aggregatet er i orden.6På grund af for høj temperatur over kondensatoren er kompressoren automatisk blevet standset. Sta¡ter aggregatet ikl<e efter 45 min. bør følgende kontrolleres3. Kontoller om ventilatoren(erne) kører4. Kontrolle¡ om kondensatorfladen er tilsmudsede5. Konholler om lufttemperaturen er mellem l0 og 36oC. Er lufttemperaturen udenfor dette område bør aggregatet afbrydes.5. Konholler om lufttemperaturen er mellem l0 og 36oC. Er lufttemperaturen udenfor dette område bør aggregatet afbrydes.6. Konfioller at frontkappen ilJ<e er blokeret af f.eks. handklæder.A.ffugteren fungerer ikLe, og þet på displayet lyser grønt