Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
3.8 4.1 4.1 4.7 5.0 5.4 7.0 7.5 7.8 8.2 9.3 13.1 15.0 16.7 16.4 18.9 20.6Obs! Drift tillåten upp till ett värde på 20 K. (1) Enheter med eller utan pumpmodulLägsta flöde för en vattentemperaturskillnad på 18 K(2) Enheter utan pumpmodulMaximalt flöde för ett tillgängligt tryck på 20 kPa (enhet med lågtryckspumpmodul) eller 50 kPa (enhet med högtryckspumpmodul)(3) Enheter utan pumpmodulMaximalt flöde för ett tryckfall på 100 kPa i plattvärmeväxlaren395 - APPLIKATIONSDATA5.6.2 - 30WG med tillbehör 6Lägstaflödeavglykollösningförförångare,l/s30WGMin.(4)Min.T20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 110 120 140 150 170 190Lågtryck 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 2.5 2.2 2.2 2.3 2.5 2 2 2 2 2 2Högtryck 1.3 1.3 1.3 1.5 1.5 1.5 2.2 2.3 2.4 2.4 2.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.40.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 1.0 1.1 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5