Title: Lockzone Ceiling Ventil Swegon - Montering, inregulering og vedlikehold.pdf
Injustering Injustering skall göras med fronten monterad. Mätslang och spjällreglage dras ut genom fronten, därefter ansluts mano- metern till rätt mätslang. För tilluft används röd respektive blå slang för anslutningslåda ALS i en- eller tvåstegsutfö- rande. För frånluft används alltid transparent slang. Med hjälp av luftdonets k-faktor kan önskat injusteringstryck beräknas. Slutligen justeras spjället till rätt läge och injuste- ringsknut knyts på spjällsnörena för att indikera spjälläget, se figur 1.Skötsel Luftdonet rengörs vid behov med ljummet vatten och diskmedel alternativt dammsugare och borstmunstycke. Kanalsystemet nås vid rengöring genom att fronten öppnas. Då ALS anslutningslåda används fälls fronten åt sidan så spjällröret kan greppas i spjällhandtaget och vridas ur sitt fäste, se figur 6.MonteringFigur 2. Quick Access.Figur 4. Montering av don och anslutningslåda med låg bygghöjd.0xD / ±5%0xD / ±5%2xD / ±10%Figur 3. Monteringsalternativ.Figur 5. Demontering av spjäll.2