Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Vanne chauffage (4 tuyaux)Vanne refroidissement (4 tuyaux)Résistance électriqueProtection antigelContact externeSonde température d’eau minimumÉchantillonnage d’air (mise en marche périodique du ventilateur)Ventilation continueBlocage de la températureTest automaChauffage additionnel4842 GW(cid:20)(cid:21)(cid:28)(cid:43)(cid:28)(cid:23)(cid:66)(cid:41)(cid:16)(cid:23)(cid:17)(cid:76)(cid:81)(cid:71)(cid:71)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:23)(cid:27)Unités avec résistances électriques Les résistances électriques sont pilotées par le système de commande CARRIER Type B. L'unité est équipée de deux thermostats de sécurité, un à réarmement automatique et un à réarmement manuel réactivable fig. 32 (réf. A), pour protéger l'unité contre les surtempératures dues à un nettoyage insuffisant des filtres ou à des obstructions du flux d'air. Le réarmement du thermostat manuel doit être réalisé par le personnel spécialisé après avoir éliminé la cause qui a provoqué son déclenchement.