Title: 280818_DM_1_3_komplet_underlag_G30.pdf
Trykkfall, tilluft171 PaTrykkfall, avtrekk180 PaEkstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje101 Pa381 m³/hTilluftens temperaturvirkningsgrad, EN308 (83,3% ved samme luftmengde) Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter83,3 %81,0 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer80,8 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold87,2 %Annual efficiency according to NS3031: 2016 calculated for office or other Year average temperature efficiency, NS3031 (min. exhaust air temp. - 10,0 °C)83,0 %AirflowExternal presureTilluftAvtrekkUteluftTilluftAvtrekkAvkastSFPeSFPvEtaTPercentm³/hm³/hPaPaPaPakW/ (m³/s)kW/ (m³/s)%1006 9986 99850150150501,931,7483,3805 6025 60232114114321,391,2585,0604 2014 201188686180,970,8686,2402 8002 8008666680,640,5686,3201 4001 4002545420,520,4883,6Tilluftsside, vinter