Title: 365 R›ykmeldere i ventilasjon monteringsveiledning.pdf
Isolerad, plan kanal. Insulated rectangular duct.SLUTKONTROLLFINAL CHECKSKontrollera att riktningspilarna pekar i flödesriktningen.Check that the air flow direction arrows have the same directionKontrollera att pluggen till testhålet sitter i ordentligt.as the air flow in the duct.Kontrollera att flödesindikatorn visar på flöde (vippar).Check that the plastic plug of the test hole is properly mounted.Fullskaleprov med rökgenerator rekommenderas för kontroll av rökdetektorns funktion.Fullskaleprov med rökgenerator rekommenderas för kontroll av rökdetektorns funktion.Check that the flow indicator oscillates ensuring proper air flow through the detector.Check that the flow indicator oscillates ensuring proper air flow through the detector.It is recommended that smoke from a smoke generator is introduced into the duct to check the detector’s function.Felsökning. Rökdetektorn larmar utan rökpåverkan. • Rökdetektorn är trasig, smutsig eller placerad så att kondens bildas.