Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
AB13)03)3 s10 m10www.swegon.com7PrioritetStoppForsinkelseNullstillingAlarmnr.Alarmtekst Funksjon0=blokkert0=drifts=sekund0=manuelly a p s i Dl.m m o CA=A-alarm 1=Stopp B=B-alarmm=minutt h=time1=automatisk7:494Xzone, AVTREKKSLUFTTEMPERATUR UNDER BØR- VERDIENS ALARMGRENSE Avtrekkslufttemperatur under innstilt alarmgrense i over 20 minutter (fabrikkinnstilt 12 °C)A03)20 m07:57:69596Xzone KJØLING, ALARMINNGANG 1 UTLØST Alarminngang 1 Xzone Kjøling har løst ut. Kontroller klemmetilkobling 17-18 på I/O-modul B. 20 sekunder alarmforsinkelse. Xzone KJØLING, ALARMINNGANG 2 UTLØST Alarminngang 2 Xzone kjøling har løst ut. Kontroller klemmetilkobling 19-20 på I/O-modul B. 20 sekunder alarmforsinkelse.AA0020 s20 s00Alarmgruppe 8: Kjøling 1108:5B03)10 s08:68:7111112