Title: DrM 1 og 3. Beslutningsplan Byggherre.xlsx
plan 2 akse 0-5 i fremdtiden\n17.11.20: 400V kabel trekkes frem, men skap avventes til det er kjent hva som skal utføres i plan 2. 124 Tavle plan 1 - Seasport Besluttet å beholde 230V inntil videre. Skal det klargjøres for 400V for tavlen i Seasport? 2020-10-23 00:00:00 x 17.11.20: BH ønsker at kabel er klargjort for 400V 125 Driftskurser plan U1 RIE ser behovet for en ekstra fordeling av driftskurser i plan U1 – Ønskes plassert teknisk rom (gammel brannsentral) 2020-10-23 00:00:00 x I dag er driftskurser spredt over flere tavler, RIE etterspør om det er ønkselig at disse samles i en felles tavle i teksink rom\n17.11.20: Plassering ny tavle avklart. Tavle plasseres i lager U1 126 Pullerter takterrasse To alternativer 2020-10-23 00:00:00 x 2020-11-01 00:00:00 \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n17.11.20: BH har akseptert braketter \n\n\n\n\n\n\n\n\n 127 Kanal fra telebutikk til gamle sølvfunn Det er planalgt for et Ø400, men dette vil ikke holde om det kommer konferasesal i dette arealet. uavklart avhengig av når man ønsker