Title: 370.011 NT100 Statico-montage_SV-NO-DA-FI_low (12).pdf
Drift | Vedlikehold Vedlikeholdsintervallene gjelder for «vanntette anlegg» med årlige lekkasjer ≤ 3 liter eller ≤ 0,5 % av anleggsvolumet. Anlegg  med større lekkasjer trenger en vurdering av en sakkyndig og kortere vedlikeholdsintervaller. Avvik fra innstillingsverdiene ved oppstart bør ikke utgjøre mer enn ∆ = − 0,2 bar i vedlike holdsintervallet. P0: Vedlikeholdsintervall ≤ 5 år: ∆P0 ≤ − 0,2 bar pa: Vedlikeholdsintervall ≤ 1 år: ∆pa  ≤ − 0,2 barBytte av bagKontakt ansvarlig IMI Hydronic Engineering kundeservice. For SD og SU blir hele ekspansjons karet byttet, for SG kun bagen.KontrollAvhengig av bestemmelsesland er Statico underlagt forskrifter når det gjelder installasjon og regelmessig kontroll. Varslingen påligger som regel operatøren.I Sveits er Statico ikke pålagt godkjenning gjennom SVTI, hvis anlegget er sikret på en slik måte at PSCH ikke blir overskredet.svnodafiWSMOSVNODAFI03 01.2015Statico Ekspansionsbeholder med fast fortryk Montering | Drift