Title: +038=40.001-NI###._01-Overordnet FDV kapittel 4 DM 1-3.pdf
Overordnet FDV kapittel 4.DM1-3411-Føringsveier: Det er montert kabelbakker og bruer av typen Øglænd system, Vibe og MP som føringsvei for tilførsler over himling i korridorer, samt i sjakter (akse 1,5,9 og 16) og tekniske rom i U1 og U2. Det er montert gulvkanaler fra Obo Bettermann samt nedfelte gulvbokser for stikkontakter og datauttak i utleielokalene.412-Jording: Det er lagt utjevningsforbindelser til utsatte ledende deler som Kabelbroer, bakker og gulvkanaler i hele bygget.431- Inntak, Stigeledninger, Skinnepakker: Trafo og hovedtavle er plassert i U2. Skinnepakker med avgangsbokser er plassert i sjaktene E1,4,6 og7. Disse forsynes av kabler fra hovedtavle. Hovedtavla er i hovedsak forsynt med 400V, men det står fremdeles en eldre 230V. fordeling på høyre side i hovedtavlerommet. Merk, kun sakkyndig personell skal ha tilgang til hovedtavlene. All feilsøking og retting må utføres av godkjent elektrobedrift.