Title: firesafe_brannplate_monteringsanvisning_2011_no.pdf
BRUKSOMRÅDE Brannsikring av alu-PEX rør ≤ lik Ø75mm. • Brannsikring av plastrør type PVC/Friaphon/PE/PP ≤ Ø160mm. • Brannsikring av isolerte stålrør ≤ Ø220mm. • Brannsikring av isolerte kobberrør (Cu-rør) ≤ Ø88,9mm. • Vegg av murte/støpte eller gipsplate konstruksjon med tykkelse ≥ 100mm. • Dekke av murte/støpte konstruksjon med tykkelse ≥ 150mm. • Ved gjennomføring av plastrør kan utsparingen være ≤ 1000x800mm (0,8m2). • Ved gjennomføring av Alu-PEX- og metalliske rør kan utsparingen være ≤ 800x600mm (0,48m2). • For brannmotstand, se tabell under.Enkeltstående pakningTabeller for forskjellige rørtyper, isolerte eller u-isolerte Pakning tilpasset plastrør (PVC, PP, PE, Friahon)Pakning tilpasset Alu-PEX rørRør- diameter:Tykkelse på vegg og dekke:Brannmot- stand:Rør-dia- meter:Tykkelse på brannskille:Brannmot- stand:Ø160V≥100, D≥150120 minutterØ75Ø63V ≥ 100V≥ 10060 minutter120 minutterPakning på rullØ125V≥100, D≥150120 minutterØ63Ø63D ≥ 150D ≥ 150