Title: Monteringsanvisning - FR brannplate.pdf
Standard konstruksjonsdetaljer for Protecta FR Brannplate, tilhørende Produktdokumentasjon SINTEF AA-098www.protecta.noPolyseam AS tlf.02944 8 (11) 2014 5 22Detaljtegninger Protecta® FR BrannplateSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 20DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparingsmål 1200 x 2400mmStålrør ≤ Ø114mmAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge sider60mm Brannplate 2-SSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparingsmål 1200 x 2400mmStålrør ≤ Ø165mm19mm gjennomgående cellegummiAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge sider60mm Brannplate 2-SProtecta Rørstruper 2 lag 50mm breddeISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparingsmål 1200 x 2400mmStålrør ≤ Ø165mmGjennomgående 25-40mm rørskål av steinull ≥ 80 kg/m3Alle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge sider60mm Brannplate 2-S