Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
17:3 ROTERENDE VARMEVEKSLER, AVFROSTINGSTRYKK OVERB13)4)2,4 h0ALARMGRENSE Avrimingsbehovet har oversteget 95 % kontinuerlig i 144 minutter.17:4 ROTERENDE VARMEVEKSLER, ROTASJONSVAKT UTLØST Impulser fra rotasjonsvakt til varmeveksler uteblir.A1)13)4)3 s017:5 ROTERENDE VARMEVEKSLER, MOTORSTYRING OVERSTRØM Varmevekslerens motorstyring har registrert for høy strøm til drivmotor.A1)13)4)3 s0www.swegon.com9PrioritetStoppForsinkelseNullstilling. Alarmtekst r n m r a AFunksjonl0=blokkertA=A-alarm B=B-alarm0=drift1=Stopps=sekundm=minutt h=time0=manuell1=automatisk17:6 ROTERENDE VARMEVEKSLER, MOTORSTYRING UNDERSPEN-A1)13)4)3 s0NING Lav matespenning til den roterende varmevekslerens motor- styring.17:7 ROTERENDE VARMEVEKSLER, MOTORSTYRING OVERSPEN-A1)13)4)3 s0NING Høy matespenning til den roterende varmevekslerens motor- styring.17:8 ROTERENDE VARMEVEKSLER, MOTORSTYRING OVERTEM-A1)13)4)3 s0