Title: 360.02_Kjoring Aggregat.pdf
Resultat Tilluft trykkfall 1 Aktuelt trykkfall tilluft 1 Tilluft Front hastighet Avtrekk trykkfall Aktuelt trykkfall fraluftAutronica BRV59EXselectPRO Versjon 1.0.28.120-04-2016 12:24Konstant flow (CAV) Modbus TPC/IP Håndholdt terminalUtvendig montert Spjeldmotor modulerende5 Pa 2,1 m/s 44 kgSM24A-MOD18620 m³/h1 PaF7 - Pose Standard (Ende) 520 mmNei123 Pa 1,6 m/s 200 Pa 45 Pa 1,4 m/s V1 55 kgKondensasjonsrotor 1.5 mm (XL) 200mm Ja Nei133 Pa 115 Pa 2,0 m/s 133 Pa 134 Paside 3 av 13Exhausto A/S Industriveien 25 N-2020 SkedsmokorsetTelefon: +47 63 87 07 70firmapost@exhausto.noAktuelt trykkfall fraluft Avtrekk Front hastighet Luftmengde inn 1 Luftmengde ut Rotor dybde Rotor hastighet Tilluft temperatur virkningsgrad Tilluft fuktighet virkningsgradResultat, vinter Tilluft temperatur inn, vinter Tilluft temperatur ut, vinter Avtrekkluft temperatur inn, vinter Avtrekkluft temperatur ut, vinter Varme gjenvinning, vinter