Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16.pdf
Gjennomsluppet strømB100100010000100000 [A]Anlegg: Døli Pleie og OmsorgshjemDato:19.04.2016 15:12:12Gruppering GRUPPEBRYTERNEK 400:2014400 V TN-S5.5.06Side6(63)29.04.2015av26HOVEDTAVLE PLAN UIkmax [kA] : 7,300AIkmin [kA] : 3,500Ikmax [kA] : 7,300BIkmin [kA] : 3,500Ikmax [kA] : 4,447Ikmin [kA] : 1,575[s] 1E41E31001010,10,010,00110Anleggets adresse:Sørum Elektriske ASSørumsandvegen 931921 SØRUMSANDTel: 63825575Selektivitetsanalyse Kurs nr.:F17VernAFabrikatSCHNEIDERTypeNS630 630 H STR23SEIn [A] 630BSCHNEIDERNSX100 100 B TM80D NSX80VernSelektivitet [A]SelektivitetskriterieBestemmende vernA - B6010Gjennomsluppet strømB100100010000100000 [A]Anlegg: Døli Pleie og OmsorgshjemDato:19.04.2016 15:12:12Gruppering GRUPPEBRYTERNEK 400:2014400 V TN-S5.5.06Side7(64)29.04.2015av26HOVEDTAVLE PLAN UIkmax [kA] : 7,300AIkmin [kA] : 3,500Ikmax [kA] : 7,300B