Title: 05.1 Brukermanual Hovedur.pdf
Datum: 2012-12-21Sida:58 av 61Beräkning av kabelarea i tidanläggningarAllmänt För att en tidanläggning med impulsdrivna analoga och digitala sekundärur ska fungera tillfredställande måste kabeln från huvudur till sekundärur dimensioneras på rätt sätt. Tillåtet spänningsfall i ledningen är 10%. Det som påverkar spänningsfallet är ledningens längd, area och den ström (belastning) som finns på ledningen.FormelA = l x I x kA = Area [mm2] l = kabellängd [m] I = ström [A] k = 0,015 [konstant]Strömförbrukning Analoga ur minut ≤ 400 mm: 7,5 mA Analoga ur minut ≤ 900 mm: 15 mA Analoga ur minut + svepande sekund ≤ 400 mm: 25 mA Digitala ur: 4 mATidkodsurverk Analoga ur minut ≤ 400 mm: 14 mA Analoga ur minut ≤ 900 mm: 20 mA Analoga ur minut + svepande sekund ≤ 400 mm, för inomhusbruk: 12 mA Analoga ur minut + svepande sekund ≤ 400 mm, för utomhusbruk: 20 mA Analoga ur minut + svepande sekund ≤ 900 mm: 27 mA