Title: +038=432.001-XQ001._01-147397-NZMN2-4-VE160 Eaton Produktblad.pdf
10.13 Mekanisk funksjonKravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.Tekniske data etter ETIM 7.0 Startapparater (EG000017) / Eﬀektbryter for trafo-, generator- og anleggsvern (EC000228)Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Circuit breaker for power transformer, generator and system protection (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])Nominell kontinuerlig strøm IuAmp160MerkespenningsområdeVolt690 - 690Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 HzKilo-Amp 50Innstillingsområde for overlastutløserAmp80 - 160Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløserAmp160 - 1600Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløserAmp1920 - 1920Integrert jordfeilvernNeiTilkoblingstype hovedstrømkretsRammeklemmeApparatkonstruksjonInnbyggingsapparat, fastmontertEgnet for montasje på DIN-skinneNei