Title: 542 Brannalarm- Montering av aspirasjon.pdf
Anbefalt lengde mellom festepunktene er fra 0.75 m til 1 m. - Maks lengde mellom festepunktene er 1.5m. Rør på rull maks 1m. - Korte rørlengder mellom bend festes minst i ett punkt. - Rørklammer monteres minst 10 cm fra skjøt eller bend. -Installer ett «flytende» røranlegg der rørklammene tillater termisk ekspansjon av rørene.Skjøting av ulike rørtyper:Flexirør leveres med hylse i hver ende. Når det benyttes som vist under fjernes hylsen i en ende.Bruk skarpe bor for å åpne rene hull - Bruk samme avstand som for punktdetektering ved generell romsikringBruk skarpe bor for å åpne rene hull - Bruk samme avstand som for punktdetektering ved generell romsikringAvstand fra rør til tak er lik som ved punktdetektering - Siste og første hull kan ha samme avstand til vegg som en punktdetektor.Bor 20-30% i forhold til rett ned på røret - Husk å støvsuge alle rørene etter at alle hull er gjennomboret