Title: +038=30.001-NI003._28-V20-04-01 VVS-anlegg plan 4 - DM1.pdf
XC89LD018T Maks:125 m³/h Kjøling: 300 W 0.024 L/s Varme: 185 W 0.005 L/sLD018T Maks:125 m³/h Kjøling: 300 W 0.024 L/s Varme: 185 W 0.005 L/sLD018T Maks:125 m³/h Kjøling: 295 W 0.024 L/s Varme: 185 W 0.005 L/sLD018T Maks:125 m³/h Kjøling: 295 W 0.024 L/s Varme: 185 W 0.005 L/sSTAP/STAD DN20320.102: 54 mm+04 = 320.102 - OE 042 0.052 L/s0.520 L/s28 mm +c 2770370.101: 42 mm +c 2770 370.101: 42 mm +c 2770 320.102: 28 mm +c 2770 320.102: 28 mm +c 2770310.001: MA 75WISE RTA WISE IAQWISE RTA WISE IAQ0 6 : 1MA 75 oppSF002T-160 125 m³/hSF002T-160 125 m³/hSF002T-160 125 m³/hSF002T-160 125 m³/hø160 UK=2665PW til kjøkkenø160 UK=2665ø160 UK=2665ø160 UK=2665ø160 UK=2665ø160 UK=2665ø160 UK=2665 ø160 UK=2665ø160200x100 UK=2610ø160 UK=2665200x100 UK=2610 200x100 UK=2610ø200 UK=2645 ø200 UK=2645ø200 UK=2645ø200 UK=2645200x100 UK=2610Pure waterSe tegning V20-04-02200x100 UK=2610200x100 UK=2610 200x100 UK=2610 ø200 UK=2645 ø200 UK=2645