Title: FDV (1).pdf
Vedlikehold av anlegget skal utføres i samarbeid med ansvarshavende for anlegget.12M1Ansvarshavende for anlegget skal underrette Entreprenøren om bruksendringer.12M1Ansvarshavende for anlegget skal underrette Entreprenøren om bygningsmessige forandringer.12M1Ansvarshavende skal opplyse om uregelmessigheter siste år/periode.12M14 -2.5. 54 Alarm og signalsystemer 2.5.1. Utførelse-dimensjonering - 542 -Utvidelsen av brannalarm-anlegget er prosjekter og levert av Eltek Honeywell.Det er levert et adresserbart brannalarmanlegg basert på røykdetektorer med optiskdeteksjon. I rom som bad er detlevert Varmedetektorer. Detektorer og alarmorganer er valgt og plassert i samsvar med FGs regelverk.Branndetektorene i de nye fløyene er tilkoblet de nærmeste sløyfene i det eksisterende brannalarmanlegget, medunntak av Sør-Vest fløy Plan U som er tilkoblet etasjen over.Det er lagt nye 3 kurser for alarmorganer (Summere) i fra brannsentral i tavle 2.2 i plan 2. En til hver av de nye