Title: +038=433.002-FS002. Tavlebyggeren Testskjema.pdf
) 35 =18 al° @« HEBEH = oAR HEEE HEEEHEHEol 3 2 2lala |33|X o @ HEREN ES) = g 4 =133S @ 3 o Slz|z|%=& T 5 =3 B ER N] < 3 = sl=|2|x] T Sla|a |34 N Qlolol|ZHEEEHEE= Q 31313o 3 Awjlon= e ooSide 1Ordre nr. : 1649023Prosjekt : Dronning Maudsgate 1-3 ﬂ TaVIe byggefnTavle :+DM1.5=433.11.02Verifikasjon av beskyttelsesleders effektivitet:Dette gjgres ved at motstanden mellom beskyttelsesleder og utsatte ledende deler males med instrument som gir en teststrém pa minimum 10A gjennom en impedans pa 0,20hm Motstanden skal ikke overstige 0,20hmVerifikasjon av beskyttelsesleder Ihht EN 61439:Milested oK | [Fovedjord -Jordskinne topp avskap | \/ | [Fovedjord -Jordskinner T kabelfelt | O Dorerjord | 0|Hgyspenningsprgving:Utfgres pa all hovedstrgm med alle vern pa.All styrestrgm, overspenningsvern, instrumentering og kWh-malere ma veere avslatt eller frakoblet fgr test!