Title: 127861-RIB-RAP-001 (Oslo Areal - Fasader) - Endelig versjon.pdf - Adobe Acrobat Pro.pdf
Den utvendige visuelle besiktigelsen av fasadene avdekket kun mindre avvik som noen klemlister som siger på fasaden mot nord og enkelte løse/manglende fuger i fasade mot syd og gavl mot øst, se bilde 6 og 7. Begge avvikene er av et beskjedent omfang, og kan enkelt utbedres. I tillegg ble det registrert noe svarte merker på innsiden i vindussmyg som kan indikere luftlekkasjer. Dette var ikke gjennomgående, men kan tyde på mangelfull utførelse enkelte steder. Ved en termografering eller trykktesting kan eventuelle luftlekkasjer dokumenteres.I henhold til Sintef byggforskblad 700.320 Intervaller for vedlikehold har vinduer en teknisk levetid på 40 år forutsatt middels langt utskiftingsintervall. Det ble ikke registrert antydninger som tilsier at den tekniske levetiden reduseres med hensyn til dette.Forventet resterende teknisk levetid ca. 20 år.127861-RIB-RAP-00111. august 2015 / 01Side 7 av 13Philip Pedersens vei 20 - Kontroll av fasader Glassfasadermulticonsult.no