Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.ISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/U (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 1100mm x 1100mm (mellom vegg og dekke 550mm høyde x 1100mm bredde med innfestning på 3 sider)Protecta Rørstruper 1 lag 50mm bredde på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-S monteres med 50mm overmål på begge sider. Kantene males med FR Dekkmaling15mm gjennomgående fenolisk isolasjonAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderStålrør ≤ Ø16mmPlaten limes mot veggen med FR Dekkmaling og festes med ≥ 5x80mm skruer og skiver i hvert hjørne, 25mm fra kant og med c/c ≤ 300mmISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 45 C/U (E 45)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 1200mm bredde og 600mm høyde2 lag 30mm FR Brannplate 1-SStålrør ≤ Ø324mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider20-30mm gjennomgående steinull ≥ 80 kg/m3