Title: +038=744.004-UN003T_02-Montering og vedlikehold av Teknoware armaturer Nortek FDV.pdf
Röd LEDGrön LED OFF OFF Ingen matning ON OFF OK 2Hz OFF Låg laddningsnivå 1Hz ON Felltillstånd på ljuskällanON1Hz Feltillstånd med drifttidstestBatteri/Superkondensator urkopplad Felltillstånd på ljuskällan och med drifttidstest 1Hz OFF Test i gång 1Hz = Blinkar långsamt (cirka en gång / sekund) 2Hz = Blinkar snabbt (cirka två gånger / sekund)ON2Hz1Hz 1HzMÄRKNINGS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER FÖR KLASSIFIKATIONDEKAL Standarden EN 60598-2-22 kräver att nödbelysningsarmatur ska klassificeras enligt funktion och konstruktion. Därför måste en dekal utrustad med fyra rutor fästas på ett synligt ställe på nödbelysningsarmaturen. Dekalens första ruta har redan fyllts på fabriken, de andra rutorna fylls vid monteringen.a) Beteckningarna i den första rutan betyder: TYP (Har redan fyllits på fabriken)X Zarmatur med inbyggd reservkraft centralmatad armaturb) Beteckningarna i den andra rutan betyder: BELYSNINGENS FUNKTIONSSÄTT01