Title: +175=300.001_ALMINNELIG TILSYN.Drift.pdf
Alarm til WS-tavle / Undersentral og SD-anlegg ( pC Filtervakfer.5FVl og.5FV2 gr alarmnår filtre bør skiftes. Frosttermostat .8T2 i retur fra varmebatteri åpner motorventil SMVI og stanser aggregat ved for lav refurtemperatur. Viftevakter .6Wl og .6W2 gir alarm ved lav luftmengde. Røkdetektor 6RDl i tilluftskanal stanser aggregat ved detektertrøki tilluftsystem.BetienineLokalt : Sentralt:Fra WS-tavle plassert i Teknisk rom Plan Tak. Fra SD-anlegg ( PC ).HenvisningerGenerell driftsinformasjon / atminnelig tilsyn, se kapittel g Komponent- og funksjonskontroll, se kapittel g Vedlikehold, se kapinel 10. Beregninger, se kapittel 16. Innregulering, se kapittel 17 ( Egen mappe ) Materialspesifikasjoner, se kapitrel 1 g Detaljinformasjon / brosjyrer, se kapittel 19.KapasiteterTilluftvifte: Fraluftvifte: Varmebatteri: Kjølebatteri:22.000 m3llt 22.000 msl}r 177 kW ved varmtvann 80 I 40 "C t27kw(DX)VVSl6VV25w28T3 3TF2oisM28MV2oo@6RD1 8T2 ]TFITSMt5FV16VVf8T18MV,I