Title: 370.011 NT100 Statico-montage_SV-NO-DA-FI_low (12).pdf
Denne anvisningen retter seg til fagpersonell og må leses før start av montør samt oppbevares av opera tøren. Innstallatør / operatør må ha relevent fagkunnkap og ha fått opplæring. Lagring må foretas i originalemballasjen i tørre rom. Installa sjon er kun tillatt i lukkede, frostfrie og godt ventilerte rom. Før montering må det foretas en visuell kontroll av ekspansjonska ret. Ved betydelige skader må ikke ekspansjonskaret brukes. Sveisearbeider på beholderen er ikke tillatt. Opplysninger om produsent, bygge år, produksjonsnummer og tekniske data finnes på typeskiltet. Det må iverksettes tiltak i samsvar med for skriftene for at de tillatte temperature ne TS og trykkene PS blir overholdt. Ved avvik fra tillatt bagtemperatur TB må det bygges inn et mellomliggende kar i ekspansjonsledningen. Før vedlikeholdsarbeider, kontroller og demonteringsarbeider må ekspansjonskaret være trykkløst og avkjølt: • Steng vanntilførselen og tøm beholderen. • Gjør gassventilen GV trykkløs på gassiden.