Title: +038=54.000-NI001._05-Plan3 SL3 Sentral 1 Nortek Idriftsettelsesrapport.pdf
Merknader Forslag til utbedringer Avvik Eventuelle forbeholdGJENSTÅENDE ARBEID Gjenstår det arbeiderKONKLUSJON Tilfredstiller anlegget kravene uten avvik?Montør Fornavn: Etternavn: Dato:Selcuk Akcakaya 26.05.2020Revisjonsdato:24 03 2020Sentralen har adresse 1. Brukt til å kkoble sammen sentralenen i nettverkBeskrivelse Tilkoblet sentralen til Honeywell (Eltek)Testet sløyfe 3Utvalgte detektorer er testetAlle er testetBlir testet når de skal haa fullskalaIngen styringer foreløpigIngen lokale avstillereTestet om IO enheten som sender signal til eltek sentralen trigger ved alarmKommentarHvemProgrammerte anlegget med 5 minutters stille alarm. Hvis 2 meldere går i alarm eller manuelle melder blir aktivert går sentralen rett i alarm. Programmerte inn 1 stk IO for å sende og motta alarm fra Eltek sin sentral.Hva gjenstår og hvem har ansvaret for det Programmere resten av anleggetBeskrivelseKunde Navn: Dato: Signatur: