Title: 2209 Elektro - NEK 405-3 Næring Oppdelt Lofotsenteret.pdf
LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar 432.01/01 Mangelfull dokumentasjon. Feil i eksisterende dokumentasjon.26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no3 - HASTER2 - Må utbedres10/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 FordelingerId: 1705Merking er ikke i samsvar med sikringskurser/vern.TiltakMerking må utføres i samsvar med sikringskurser/vern (FEL §§ 32). LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar 432.01/01 Flere komponenter eksisterer ikke i kursfortegnelse. Kursfortegnelse avviker fra vern i installasjonen.Id: 1706Utstyr har ikke tilstrekkelig kapslingsgrad (berøringsfare).TiltakDet må monteres utstyr med tilstrekkelig kapslingsgrad.LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar 432.01/01 Samleskinne mangler avdekking.26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres11/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 FordelingerId: 1707Tilkoblinger er ikke ok.TiltakTilkoblinger må utbedres.Lukkingsfrist