Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Wentylatory ze stykami termicznymi z przewod- ami zewnętrznymi (TK) zawsze muszą być podł- ączone do zewnętrznego zabezpieczenia silnika. Wentylator należy montować zgodnie kierun- kiem przepływu powietrza (patrz strzałki na obudowie). Wentylator należy zamontować w taki sposób, aby drgania nie przenosiły się przez kanały wentylacyjne lub konstrukcję budynku. (Dostępne są odpowiednie akcesoria, takie jak zaciski i anemostaty). Upewnić się, że wentyla- tor jest zamontowany w sposób stabilny i pewny (Rys. 3). Wentylator może zostać zamontowany w dowolnym kierunku, chyba że podano inaczej. Wentylatory należy zamontować w sposób umożliwiający łatwe i bezpieczne serwisowanie i obsługę. Dokuczliwy hałas można zmniejszyć, instalując tłumiki (dostępne jako wyposażenie dodatkowe).