Title: BRV59_563.001_Funksjonsbeskrivelse.pdf
Ved kjølebehov reduseres varmepådrag i rommet.GK Norge asBromstadveien 59Funksjonsbeskrivelse romkontroll2. Avhengig om målt kanaltemperatur er høyere eller lavere enn romtemperatur justeres luftmengde tilført rommet. Høyere kanaltemperatur tilsier redusert luftmengde ved kjølebehov. Lavere kanaltemperatur tilsier økt luftmengde ved kjølebehov.Komfort tilstand for rommet iverksettes først etter registrert tilstedeværelse i 5 minutter, lysslås på ved første registrerte tilstedeværelse. Slås av etter registrert 20 minutter inaktivitet, dvs ingen tilstedeværelse. Rommet går da også ut av komfort tilstand.Ønsket verdi for temperatur kan forstilles fra SD-anlegget individuelt for hvert rom.ROMTYPE korridor.Faste luftmengder, lysstyring skjer via tilstedeværelse, lyset i korridor holdes på så lenge deter registrert tilstedeværelse ved kontor i samme plan.GK Norge as