Title: +038=360.009-#####._06-360.009 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Innmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelseDimensjonerende statisk trykk (våte forhold)Statisk trykkøking i SFPv beregningTemperaturheving p.g.a. vifteMin. hastighetTurtall i SFPv beregningDimensjonerende hastighetMaks. hastighetDimensjonert eleffekt til motor(er)Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffekt/motorMotoropsjonDato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 100007610093,733,2521,97R410A10,0 kgUt ved avriming8,1°C53%kWUt ved avriming7,3°C63%InnUt26,016,0°C5083%32,39kW0,159l/minInnUt26,041,2°C5021%7 500 m³/h607 Pa554 Pa0,8 °C280 omdr/min1 696 omdr/min1 736 omdr/min1 890 omdr/min2,03 kW1,87 kW2,40 kW15/25AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.009 - 60.009 R/GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/h - 100%Motorbetegnelse