Title: 2209 Elektro - NEK 405-3 Næring Oppdelt Lofotsenteret.pdf
Kommentar UF 433.1 flere skruer funnet tilstrammet for mye i hennhold til leverandørs spesifikasjoner. Tavle må etterstrammes med riktig moment.26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres16/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 FordelingerId: 1733Dokumentasjon av fordelingen er mangelfull.TiltakDokumentasjon av fordelingen må oppdateres.LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar UF 433.21 dokumentasjon må oppdateres/utbedres.Id: 1734Merking er ikke i samsvar med sikringskurser/vern.TiltakMerking må utføres i samsvar med sikringskurser/vern (FEL §§ 32). LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar UF 433.21 kursfortegnelse må oppdateres med tilstrekkelig informasjon. I hennhold til FEL/NEK26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres17/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 FordelingerId: 1735Fordelingen er ikke forsvarlig låst.TiltakFordelingen må låses.Lukkingsfrist