Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
30 °C Off -20 °C 0 °C 5 °C 15 °C 40 °C 30 °C 20 °C 15 °C 15 °C 18 °C Off 21 °C 5 K OffOff -2 K 00:00 00:00 Ikke aktivOff On Off 24 h 3 min Ikke aktivVentilalarmOff1) Utgår hvis utetemperaturkompensering er valgt.Med forbehold om endringer.4.19 MIRU4.19.1 Takvifte MIRUVENT, versjon MIRU-1 og -2 Ved hjelp av bus-kommunikasjon kan opptil ti takvifter med styringsutstyr MIRU Control kobles til et GOLD- aggregat.Hvis takvifte/takvifter er stanset via kontrollpanel på gjel- dende MIRU Control, kan takvifte/takvifter ikke startes via GOLD-aggregatets håndterminal.Innstillinger i GOLD-aggregatets håndterminal overstyrer innstillinger i MIRU Controls kontrollpanel.I håndterminalen er det mulig å velge om takviften skal styres parallelt med GOLD-aggregatet og om den skal følge aggregatets lav-/høyfartsdrift.Når takviftene brukes for variabel luftmengde, kan funk- sjonen balansert ventilasjon brukes. Det er mulig å velge hvilken/hvilke takvifter som skal inngå i funksjonen.