Title: +038=433.000-NI003._06-Testrapport elektriske anlegg - DM3.E6.433.09.03, Pareto plan 09.pdf
TEST RAPPORTBruker:Teststed:Tallberg Elektro A/S Stanseveien 4UF+DM3.E6.433.09.03 Dronning Mauds gate 1-3Instrument dataType:EUROTEST COMBOSer.Nr.:13250825Modell:MI 3125BTProdusent:Metrel d.d.Nr. 11ResultatDM1-3. Plan 9 / DM3.E6.433.09.03 / XQ000 NZM2 16.06.2020 08:40SPĆNDINGU12: 401V U13: 400V U23: 401V f: 50.0Hz : 1.2.322DM1-3. Plan 9 / DM3.E6.433.09.03 / XQ000 NZM2 16.06.2020 09:52R ISOR: >200MΩ Um: 262VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩ33DM1-3. Plan 9 / DM3.E6.433.09.03 / XQ002 NZM1 16.06.2020 08:40SPĆNDINGU12: 401V U13: 400V U23: 401V f: 50.0Hz : 1.2.344DM1-3. Plan 9 / DM3.E6.433.09.03 / XQ002 NZM1 16.06.2020 09:52R ISOR: >200MΩ Um: 263VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩ55DM1-3. Plan 9 / DM3.E6.433.09.03 / XF000 C63/4 16.06.2020 08:39SPĆNDINGU12: 401V U13: 400V U23: 401V f: 50.0Hz : 1.2.366DM1-3. Plan 9 / DM3.E6.433.09.03 / XF000 C63/4 16.06.2020 09:52R ISOR: >200MΩ Um: 262VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩTallberg Elektro A/S Tlf.22796640