Title: 365 R›ykmeldere i ventilasjon.pdf
indikeres en servicealarm. Det anbefales at detektoren rengjøres/støvsuges en gang per år.Detektoren er festet med bajonettfester, slik at den er enkel å montere og demontere.InformasjonSystemet inneholder to røykalarmreléer og ett servicealarmrelé for kontroll av for eksempelspjeld og vifter eller varsel om service og vedlikehold. UG3 har en intelligent overvåkningskretssom kontinuerlig kontrollerer og justerer følsomheten for optimal funksjon under heledetektorens levetid. Når detektoren ikke kan kompensere for miljøpåvirkningen, indikeres enservicealarm. Det anbefales at detektoren rengjøres/støvsuges en gang perår.MONTERINGDetektoren er festet med bajonettfester, slik at den er enkel å montere ogdemontere. Etter installasjon bør man alltid teste at detektoren gir alarm, og at den er riktiginstallert. Testen kan utføres med testspray type DI 7003. Røret som er i aluminium, kan enkeltkuttes for tilpassing til ventilasjonskanalens diameter. Hullet i ventilasjons-kanalen skal være 38