Title: 564 6131_50-51-xxx-500 Tilstedeværelsesdetektor tak 360 hvit korridor.pdf
– Das Gerät und das Linsensystem nicht mit scheuernden oderaggressiven Reinigungsmitteln reinigen.Technische DatenVersorgungsspannung: Max. Stromaufnahme:24 V < 12 mAKNX- AnschlussBusanschluss- klemme: Leitungstyp: Abisolierung:0,6 … 0,8 mmJ-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 mm 5 … 6 mmWiedereinschaltzeit nach Ausschaltung (parametrierbar) Einstellbarer Helligkeitsbereich Öffnungswinkel für Helligkeitsmessung: Temperaturbereich: Schutzart: Fernbedienbar (*): Lagertemperatur:ca. 1 sca. 1 … 1000 Luxca. 20°5 °C … +45 °C IP 20 nur Premium -20 °C …. +70 °CProgrammiermodus per Fernbedienung (6010-25-500) ein- und ausschaltbar (rote Taste). Der Modus schaltet sich nach 5 Minuten automatisch aus.Programmiermodus per Fernbedienung (6010-25-500) ein- und ausschaltbar (rote Taste). Der Modus schaltet sich nach 5 Minuten automatisch aus.Product descriptionA B C1 − 4