Title: FDV Branngardiner.pdf
Sett strømbryteren til OFF posisjon og gjenta punkt 1.1.3. Dette vil bekrefte at batteriene fungerer perfekt. Når testen er ferdig, settes strømbryteren i PÅ-stilling. Systemet er klart og vil lukke ved alarmsignal.1.2. Drift1.Gardinen stenger åpningen når det gis signal røykvarslingssystem og røykvarslingssystemet er borteåpnernårfra byggets frasignalet2.For test kan gardin systemet / kjøres ved å bruke nøkkelbryter i styresentral. Gardinen lukker når nøkkel står i pos TEST og åpner i pos RESET2. VEDLIKEHOLD:System test.Halvårlig vedlikehold – Punkt 2.1 Årlig vedlikehold (kvalifisert personell) – Behandling av punkt 3.1 and 3.Påse at det er ikke er noe alarm-signal, og at systemet er i "aktiv"-modus. Kontroller at det ikke er noen objekter under gardinen som hindrer lukking. Dette gjelder så vel under gardinen som i sideføringer. Kontroller at hele gardinsystemet er i lodd og vater for å sikre at gardinen kan stenge, og stoffet blir riktig opp strammet.2.1. Systemtest1.