Title: 310-Aiwell controll.pdf
3.1 Montere AC3000 på veggAC3000 enhet bør festes ved å bruke 4 skruer som anvist på bilder under. Note: Det er ikke nødvendig å ta av frontdeksel for å feste boksen.3.2 Strøm AC300024V strøm tilkobles som vist på bildet.Viktig: Tilleggs strømforsyninger må brukes dersom spenning går under 21Volt. Både kabel lengder og antall vil påvirke spennings nivå. Dette må sjekkes av elektriker og tilpasses anlegget da det varierer stort fra prosjekt til prosjekt.3.3 Power supply (Strømtilførsel)DNR120: Input Voltage: Input Frequency: 47-63 Hz340-575 VAC 3 phase (single phase operation with 75% of rated output), 480-820 VDCOutput Voltage: Power Supply Type 24V DC DNR120AS24 AC3000 Installasjon og Bruker ManualOutput Voltage Max Current5,00 ARevisjon 22Side 9 av 403.4 Kan brukes sammen medAC3000 (må alltid være med)- Mega - Maxi Snø - Frost -- Dersom eksta power monteres inn på sensor interface, skal jumper fjernes. Se ilustrasjon3.5 Tilkoblinger AC3000: