Title: FDVdokumentasjon.doc
Det vil fra gruppestyringsenheten til Motorstyringsenhet nr 1 deretter fra nr.1 til nr. 2 etc frem til den siste og fra den tilbake igjen til Gruppestyringsenheten.Maksimum lengde på ringen er 100 m og minimum kabeltverrsnitt er 2,5 mm².Før spenning påsettes må kablingen sjekkes slik at det ikke er kortslutninger , jordfeil eller feil i polaritet.Gruppestyringsenhet. (GPC)Gruppestyringsenheten inneholder komponenter som utvikler varme og har åpninger som gjør at naturlige gjennomstrømningsventilajson gir den nødvendige kjølingen. Styringsenheten må derfor monteres vertikalt og ikke på noen måte tildekkes slik at det er minimum 50 mm med fri luft rundt hele enheten.Kontroller at all kabling er ført inn i enhet via godkjente innføringer og at kablene ikke er skadet.NB: Printkortet innehoder komponenter som kan skades ved statiske utladninger. Arbeid på eller ved kortet skal kun utføres av fagpersonell og nødvendige forholdsregler må tas for å hindre eventuelle skader.