Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)Maks utsparing Ø220mmMASSIVTRE - DEKKERFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge sider≥ 20mm isolasjon av glass eller steinull ≥ 75kg/m3 ≥ 50cm på begge siderSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge siderAlupex rør ≤ Ø16mmPVC RØR BRANNMOTSTAND EI 120 U/C (E 120)Maks lysåpnings- bredde 30mmMASSIVTRE - DEKKERPVC rør ≤ Ø32mm med veggtykkelse 1.0-2.4mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge sider