Title: +135.01=542.001-RY004T_02-Vedlikeholdsmanual for brannalarm.pdf
Eksterne tablåer og betjeningsenheter testes.Oppgradering av system software gjøres etter behov.Det foretaket som utfører kontrollen må påse at:Installasjonen oppfyller krav/ytelser etter aktuelt regelverkInstallasjonen fungerer som prosjektert og beskrevet etter utprøvde og anerkjente løsninger/preaksepterte løsninger (offentlige veiledninger, standarder, private regelverk, leverandørens anvisninger med flere), og/eller analyseløsninger (med prosjekteringsforutsetninger og lignende).Dekningsgrad og kapasitet er tilfredsstillende også sett i forhold til eventuelle bygningsmessige endringer, vesentlig endret drift, endret brannbelastning osv.Installasjonen med eventuelle teknologiske integrasjoner av forskjellige systemer virker som forutsatt og at grensesnittene er klart definert (for eksempel talevarsling, låsesystemer eller lignende styrt av brannalarmanlegg).Tidligere påtalte feil er rettetOrganisatoriske tiltak samsvarer med forutsetningen for bruken