Title: Brannkonsept, Simployer - Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
I bad og toalettrom som er universelt utformet, jf. § 12-9, må akustiske alarmorganer suppleres med optiske. Brannalarmanlegg må ha alarmoverføring til nødalarmsentral (110-sentralen)WWW.FIRESAFE.NOKommentarer og referanserKommentarer og referanserKommentarer og referanser Eksisterende brannalarmanlegg i bygget må tilpasses de ombyggingene som gjøres i forbindelse med tiltaket.BYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDAnsv. RIEAnsv. ARKAnsv. RIESIDE 133 Markeringskilt/nødlys og/eller ledesystemYtelseskrav Det skal være markeringsskilt plassert over alle utganger til og i rømningsvei. Markeringsskilter skal være iht. NS 3926.Rømningsmerking må være synlig og lesbar fra alle steder i branncellen.Kontorlokalene skal ha nødbelysning iht. NS-EN 1838.a o Funksjonstid ledesystem 4 Evakueringsplan60 minutter Evakueringsplan for bygget må oppdateres med de endringene som gjør i forbindelse med tiltaket.5 Merking avbranntekniske installasjoner