Title: 16025-TIL-0100 Økernveien 94.pdf
Glassdørertilmøterommene,somliggermedinngangfra hovedtrapperommetharikketilstrekkeligbrannmotstand E30CistedenforEI30C.UklassifisertedørerbleogsåobservertiplanU1mot trapperomnordogslusemotgarasje.Observertnoenutettegjennomføringersommåtettes.Det erbehovfornærmerekontrollavgjennomføringeri seksjonerendekonstruksjoner.UtgangertildetfriogtiltretrapperomTr1.Mindrekontorlokaleiplan5harkuntilgangtilet trapperom.Detmåtilretteleggesforrømninggjennom annenbranncelle.Trapperomerutførtsomegnebranncellerogmedsluser motgarasje.Risikovarmepåkjenningpårømmendepersoneri hovedtrapperommetdavindueriinnvendighjørneikkehar brannmotstand,gjelderbådeutgangiplan1ogoppoveri etasjene,måvurderes/utbedres.VindufrakontorarbeidsplassiplanU1hartilrettelagtet vinduforrømning,merketogriktigstørrelse.Ok.Noenelektriskesluttstykker.Ryddigekorridorerogfluktveieribranncellene.HeldekkendeanleggmedviderekoblingtilvaktogNAV.O- planogservice.Nøkkelboks.Gjennomlystemarkeringsskilt,desentralisert.Hviteledelys somspotlights.