Title: Oso-Nano-VV-Bereder.pdf
3.5.6 MonteringsrekommendationREKOMMENDATION!Den medföljande säkerhetsventilen måste monteras på beredarens kallvattentillförsel. Se punkt 3.5.2.Vid en tät returventil bör reduktionsventilen och expansionstanken monteras (förhindrar dropp från säkerhetsventilen).Om det maximala vattentrycket överstiger 6 bar per dag bör reduktionsventil och expansionstank monteras.För installation i rum som inte är byggda enligt våtrumsnormen bör vattentät spillbricka med överflödesrör > 18 mm invändigt till avrinning monteras under produkten, utöver aukto- riserad vattenstoppsventil med sensor. Detta kommer att förebygga eventuella materiella skador.3.5.7 Montageriktning√√XX√X X X9103.6 Elinstallation