Title: CoolDX.IN.G.pdf_201811991420.pdf
Kompressor 2 Lågtryck begränsning Lågtryck larmgräns Högtryck begränsning Högtryck larmgräns1-10 bar 1-10 bar 25-50 bar 25-50 bar4,0 bar 3,0 bar 39,0 bar 40,5 bar5.1.4FasföljdsvaktKontrollera att alla säkringar och motorskyddsbrytare är tillslagna.Kontrollera att alla säkringar och motorskyddsbrytare är tillslagna.Kontrollera att funktionsomkopplare på IQlogic+- modul är inställda enligt avsnitt 13. Igångkörningspro- tokoll.Kontrollera att funktionsomkopplare på IQlogic+- modul är inställda enligt avsnitt 13. Igångkörningspro- tokoll.COOL DX/COOL DX Top är utrustad med fasföljdsvakt för kompressorer (ej storlek 05 och 08 effektvariant 1). Fasföljdsvakten är monterad i ellådan, se skiss. Vid felaktig fasföljd erhålls larm 21:15.Elutrustning i COOL DX