Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Considerare un’area dove le operazioni di installazione siano facilitate. • Considerare una posizione che rispetti gli spazi minimi di manutenzione consigliati.Considerare una posizione che permetta una buona distribuzionedell'aria nell’ambiente. Installare l’unità in modo che l’acqua di condensa possa facilmente essere drenata, ad uno scarico adeguato.danneggiare l’unità (vedi fig. 8). ... il tubo scarico condensa in scarico civile/fognatura senza sifone. Il sifone deve avere un'altezza in relazione al battente disponibile tale da consentire una corretta evacuazione della condensa (vedi fig. 9-10). ... l'isolamento parziale delle tubazioni. Installazioni non in piano; sono causa di gocciolamenti (vedi fig. 11). ... lo schiacciamento del tubo di scarico condensa (vedi fig. 12-13). ... connessioni elettriche allentate (vedi fig. 14).