Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
AA1)A1)A1)A1)A1)A1)A1)A1)BA13)13)13)13)13)13)13)13)13)03)13)10 s10 s60 s10 s10 s10 s10 s10 s10 s60 s10 s10000011111Alarmgruppe 55-60: Avtrekksvifte nr. 1A-3B 9)55- 60:155- 60:2 55- 60:3 55- 60:4 55- 60:555- 60:6AVTREKKSVIFTE 1-3/A-B KOMMUNIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med avtrekksviften motorstyring. AVTREKKSVIFTE 1-3/A-B MOTORSTYRING OVERSTRØM Høy strøm til motor. AVTREKKSVIFTE 1-3/A-B MOTORSTYRING UNDERSPENNING Kraftmating med for lav spenning. AVTREKKSVIFTE 1-3/A-B MOTORSTYRING OVERSPENNING Kraftmating med for høy spenning. AVTREKKSVIFTE 1-3/A-B MOTORSTYRING OVERTEMPERA- TUR Høy intern temperatur. AVTREKKSVIFTE 1-3/A-B MOTORSTYRING OPPSTARTSFEIL Avtrekksvifte roterer ikke ved oppstart, roterer i feil retning eller med for høy hastighet.AA1)A1)A1)A1)A1)13)13)13)13)13)13)10 s3 s60 s3 s3 s3 s100000www.swegon.com17