Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Stålrør ≤ Ø165mm25-40mm Gjennomgående steinull ≥ 80 kg/m3Alle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider1 lag 60mm FR Brannplate 2-SSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 120)BETONG - DEKKEMaks utsparing 1200 x 2400mmStålrør ≤ Ø40mm≥ 20mm steinull ≥ 80 kg/m3 monteres ≥ 100cm på begge siderAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider1 lag 60mm FR Brannplate 2-SSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følgeav bruk med produkter som dette dokument beskriver.ISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/U (E180)BETONG - DEKKE