Title: +038=433.000-NI003._05-Testrapport elektriske anlegg - DM3.E3.433.09.02, Pareto plan 09.pdf
Uiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF032 C16/2 10.06.2020 14:38SPĆNDINGUln: 232V Ulpe: 232V Unpe: 0V f: 50.0HzDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF032 C16/2 15.06.2020 12:17R LOW OhmR: 0.12ΩR+: 0.1Ω R-: 0.1Ω Grenseverdi: 1.0ΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF032 C16/2 10.06.2020 15:00R ISOR: >200MΩ Um: 262VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF033 C16/2 10.06.2020 14:39SPĆNDINGUln: 233V Ulpe: 233V Unpe: 0V f: 50.0HzDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF033 C16/2 10.06.2020 15:00R ISOR: >200MΩ Um: 262VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF034 C16/2 10.06.2020 14:39SPĆNDINGUln: 233V Ulpe: 233V Unpe: 0V f: 50.0HzDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF034 C16/2 10.06.2020 15:00R ISOR: >200MΩ Um: 262VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF035 C16/2 10.06.2020 15:00Tallberg Elektro A/S Tlf.22796640