Title: 360.027 GOLD 25 FRXHC +- 7.500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Antall motorer/vifter i hver luftretningTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 92,0%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, AvkastStatisk trykkfall1Spjeld, TBSA-6-120-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfallAntallTilbehørDato: 04.01.2021 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 100008366411DOMEL 748.3.492162,4 %95,0 %7266,7 %0,90 kW/(m³/s)9 Pa4 Pa8/25AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.027 - GOLD25FRXHC +/- 7.000 m³/h - 90%Dato: 04.01.2021 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 10000836641GOLD F RX/HC Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende data360.027 - GOLD25FRXHC +/- 7.000 m³/hAggregatstørrelse025Luftdensitet1,200 kg/m³Tilluftsmengde6 300 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal50 PaTilluftskanal200 Pa