Title: 01 - Brannkonsept, Ahlsell - Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
Tegninger Tegningsgrunnlaget er mottatt fra Olset KSU AS (egne branntekniske tegninger er utarbeidet basert på dette grunnlaget) E2 – Plan-snitt-fasade AhlsellDato(er)19.01.22Revisjon1Utarbeidet avOLSET ASLover, forskrifter, veiledninger, standarder mv. lagt til grunn4.4 Brannkonseptet er utarbeidet på grunnlag av kravene i Byggteknisk forskrift[3] (TEK17) kapittel 11 og preaksepterte løsninger i forskriftens veiledning[9] (VTEK). Veiledning[9] til TEK17[3] av januar 22 er lagt til grunn for prosjekteringen.Prosjektgruppeavklaringen/lokale rammebetingelser4.5 Firesafe er ikke ilagt særskilte rammebetingelser i prosjektet.4.6 Bygningsbeskrivelse Bygget er oppført med yttervegger, etasjeskillere og takkonstruksjon i betong. Innvendige bæresøyler er også i betong. Bygget har heldekkende brannalarmanlegg. Noen brannseksjoner av bygget er dekt med automatisk slokkeanlegg, områder med høy takhøyde (ca. 8,0 meter) er dekt med røykventilasjon. Tiltaket har heldekkende brannalarmanlegg.