Title: FDV Simployer.pdf
Analog utgang til PID regulering av røykvifte.M. RS-485/Modbus port Modbus interface N. Feilpanel utgang O. Sikringer til feilpanel 2 x 250 mA , 20 x 5 mmE. Alarm rele utgang F. Røykvifte (ventilert system) rele utgang G. Service rele utgangIndikerer hvis service er nødvendig på røykdetektorerH. Ventilasjon rele utgang Ekstern alarm inngang I. Signal fra ekstern enhet (brannalarm anlegg). 2,2 kohm motstand skal kobles i serie. Hvis inngangen ikke benyttes, skal 2,2 kohm motstand være montert.493TX-CTRL2AURASAFE mini Kontrollenhet Lite for 8 brannspjeldTX-CTRL2 SPESIFIKASJONERTekniske dataForsyning230 VAC/35 VABus spenning24 VDCBus powermax. 21VAAlarm rele utgang3A/250 VAC, Normal-lukket(NC)Røykventilasjon rele utgang3A/250 VAC, Normal-lukket(NC)Service rele utgang3A/250 VAC, Normal-åpen(NO)Ventilsjon rele utgang3A/250 VAC, Normal-åpen(NO)RS-485 portModbus 9600 baud, 1-stopbit, no parityDimensjoner220x170x86 mmKLEMMEOVERSIKT