Title: 31 OSO bereder Maxi Standard MS.pdf.pdf
Koblingsskjema viser standard kobling fra fabrikk (3x230V), og gjelder også for 3x400V (elementer må byttes til 415V).L11L1 L2 L313R ESE M 2 RESETT2412som vist. Tilførselsledninger skal sikres med egnet strekkavlaster.B) Internledninger fra koblingsstykke (1) tiltermostater samt ledninger fra termostater til elementer er ferdig koblet fra fabrikk. C) Påse at jordledning (gul ledning med grønnstripe) er koblet til jordingspunktLokk over el-sentral skal være korrekt montert før strøm påsettes. Strøm må ikke påsettes før produktet er fylt med vann.3.6.3 Tiltrekkingsmomenter Komponent G1.1/4” varmeelement Termostatskruer Skruer på elementhodeSkruer på koblingsstykke (1)Tiltrekkingsmoment 60 Nm (+/- 5) 2 Nm (+/- 0,1) 2 Nm (+/- 0,1) 2,5-16 mm²: 3 Nm 25-35 mm²: 6 Nm1313L2L3R ESE M 2 RESETTL1L2R ESE M 2 RESETTL324241122El-kobling, skjematisk 3x5 kW - 3x230V / 3x400V3.6.4 Montasjeinstruks! ADVARSEL!!!