Title: 2023.08.31 Ventilasjon 36.02 kjeller Industriveien 7 36770148.pdf
Servicerapport Ventilasjon 07.02 Ventilasjons rapportKunde (#10075969) INDUSTRIVEIEN 7 ASFirma Caverion Norge ASAdresseLeder Brevik Tore, ServiflexansvarligIndustriveien 7 6517 Kristiansund NUtførende tekniker (Tekniker) Bjørn Andre Hatlem, 99471900Kontaktperson Yngve SteiraUtstyr 36.02 kjellerAdgang og tilkomst til anleggStatus | OKVisuell og mekanisk kontrollStatus | OKTemperatur målingerTemperatur inntak/ før varmegjenvinner (T1) | 13Temperatur tilluft | 21Temperatur avtrekk (T3) | 22.7Temperatur avkast | 18Elektriske målingerStrømmåling tilluft (L1-L2-L3)(A) | 8/8/8Strømmåling avtrekk (L1-L2-L3)(A) | 8/8/8Spenning | 230v;Strømtrekk v.batteri-Trinn 1(A) | 8/8/8Strømtrekk v.batteri-Trinn 2(A) | 8/8/8Kontroll av automatikk og innstillingerStatus | OKv20230310Ordrenummer 36770148Kontrakt nummer 40020482Besøksdato 31.08.2023 - 31.08.2023Servicerapport Ventilasjon13479| Side 1/2Kontroll av driftstider