Title: Rapport integrert test_IT 360.001.pdf
Rapport integrert testPROSJEKT: Testnr:Planlagt dato:Testnummer:IT360.011 15.02.2019 10Testnavn:Utført dato:Integrert test luftbehandling 15.02.2019Testansvarlig: Rolf MedhusDELTAKERE Entreprenør/funksjon:Navn:Ventilasjon Elektro SD-anlegg SRO Consult/IRTB BERØRTE SYSTEMER Systemnummer:Tony Moe Martin Bergersen Joachim Skrårudsether Rolf MedhusNavn:360.001 542.001 562.001 PROSEDYRE/TESTKRITERIER System vs System Nr:Funksjon:Luftbehandling Brannalarmanlegg SD-anleggKontr.1 2 3 4360.001 360.001 360.001 360.001562.001 Vender for settes i AUTO. 562.001 Aggregatet startes, kontroll av oppstartsekvens. 562.001 Kontroll av reguleringsform kontroll av temp.regulering og sekvens. 562.001 Kontroll av luftmengderegulering. (VAV) Test av samtidighetsfaktorok ok ok ok5360.001562.001på 80 % ser ut til å være ok utfra luftmengdeverdier i SD bilde Frostfunksjon i retur VB kobles ifra og testes. Frostgrense 5 grd C Frostfunksjon på tilluftsfølerok6360.001