Title: +038=360.014-#####._03-360.014 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
Specificerad arbetspunkt Flöde (V) Statisk tryckökning (dpfa) Dim. arbetspunkt Inbyggnadsätt enligt DIN 24163 del 1 Densitet (Rho1) Mediatemperatur (t) Flöde (V) Totaltryckökning (dpt) Dynamiskt tryck (pd2) vid utlopp Statisk tryckökning (dpfa) Varvtalsreserv (fR) Fläktvarvtal (nv) Driftfrekvens (f) Upptagen axeleffekt (Pw) Totalt upptagen systemeffekt (P1S) Totalverkningsgrad (ETAt) Statisk verkningsgrad (ETAfa) Statisk systemverkningsgrad (ETA faS ) (=tar hänsyn till fläkt-, motor- och frekvensomriktarverkningsgrad) SFP, Specifik Fläkteffekt K-faktor, flödesmätuttag Differenstryck, flödesmätuttag (dpD) Hastighet vid fläktutlopp (c) Vikt, fläkt A-vägd ljudeffektnivå utlopp/inlopp LwA8/5 Ovägd ljudeffektnivå i oktavbanden6250 m³/h 765 PaA1,20 kg/m³ 20 C 6250 m³/h 821 Pa 56 Pa 765 Pa 14 % 2053 min-1 170 Hz 1,64 kW 1,84 kW 87 % 81 % 72 %1060 W/(m3/s) 148 m2s/h 1070 Pa 9,7 m/s 73 kg 82/79 dB Oktav medelfrekvens 1) 63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz