Title: +175=325.001_IK001_FDV luft_vann varmepumpe teknisk rom terapibasseng Manual-P-serien.Produktinformasjon.pdf
Tidsforsinkelse: Kompressoren starter efter en forsinkelse på ca. 1 minut for at hindre gentagne starter og heraf følgende slitage på kompressoren. Også en kort strømafbrydelse aktiverer startforsinkelsen på 1 minut.28293Anvendelse og driftBeskrivelse af LED-kontrollenNedenstående følger en beskrivelse af LED-displayet.Tryk på Til/Fra- knappen og hold den inde i 1 sekund for at starte eller slukke for enheden.Tastaturlås: For at slå tastaturlås til og fra holdes on/off knappen inde i 10 sekunder.Tryk på  for at indstille den ønskede pooltemperatur.Start/stop af poolvarmepumpenTryk på Til/Fra-knappen i et sekund og slip igen for at starte poolvarmepumpen.Tryk på Til/Fra-knappen i et sekund og slip igen for at stoppe poolvarmepumpen.Når poolvarmepumpen er i hvilestilling, viser displayet OFF.Når poolvarmepumpen er i drift, viser displayet indgående vandtemperatur.Indstil den ønskede temperatur