Title: FDV Simployer.pdf
ADRESSERING Spjeldmodulen tildeles en adresse via DIP-switchene. Modulerne tildeles en fortløpende adresse mellem 0 - 99. Det er ikke nødvendig at modulerne plaseres i rekkefølge ved montasje.Hver av de 7 switche står for en verdi, som angitt til høyre. Summen av de aktiverte switchene gir modulen adresse. Som eksempel 1 viser, er switch 1, 3 og 6 aktiveret. De teller hver for 1 + 4 + 32, altså blir modulens adresse 37.Utgang C Inngang A Inngang B LED indikeringBlå, langsom blink000Det må ikke bli gitt samme adresse til mer enn en spjeldmodul.Blå (spjeld lukket)001Blå, hurtig blink010MANUELL TEST I forbindelse med installasjon og service er det mulig å utføre en test- syklus direkte på en enkel spjeldmodul. Testknappen holdes nede i ca. 5 sekunder inntil lysdioden skifter til hurtig blink, da slipper du test- knappen. En testsyklus vil nå starte, hvor spjeldene åpnes i ca. 180 sekunder og efterfølgende lukkes i 90 sekunder.Rød, hurtig blink011Grønn, langsom blink1