Title: Testrapport FST 16.06.22.pdf
teknisk sentralerTestetJaTestetJaJaKommentarikke aktiv Scenarie 4 kl 10:02KommentarUtløst XS02.044 MAN.Melder 2. etg 237ikke aktiv Scenarie 5 kl 10:3017/06/202255Fullskalatest1671 - Brandengen skoleLag: tekniske sentraler06 - Normal driftBrannalarm avstilles Spenning settes på normal driftsfunksjon gjenopptasNrTypeBeskrivelseForventet resultat105Punkt554.101 TalevarslingNormal drift. Ingen alarmer80Punkt443.101 NødlyssentralNødlys slukker Ta tiden fra spenning er tilbake til nødlys slukker85Punkt542.101 BrannsentralBrannalarm avstilles. Feilalarmer noteresAvvikNrFeilbeskrivelseAnsvarligK00362Brannspjeldsentral på resettes manuelt etter strømbruddVITO TEKNISK ENTREPRENØR AS90Punkt542.003 Alarmsender ny skoleAlarmmeldinger til adsecure logges.07 - Nattlåst byggBygget i nattmodus. Ingen alarmer på brannsentral og SDNrTypeBeskrivelseForventet resultat80Punkt443.101 Nødlyssentral