Title: 360.001 Teknisk underlag.pdf
Aggregatet leveres ferdig internt kablet og funksjonstestet. Grensesnitt for Covents leveranse er TCP/IP port på regulator i EL-tavle i aggregat. For utfyllende informasjon: www.covent.no/automatikk1xUtetemperaturstyrt veksling mellom utekompensert tilluft og avtrekksregulering med min/maks begrensning (kaskade).1xTrykkregulert tilluft og avtrekksvifte. (CAP)1xLuftmengderegulering av tilluft og avtrekksvifte. (CAV)1xTrykkføler, filtervakt i avtrekk.1xTrykkføler, filtervakt i tilluft.1xTemperaturføler montert i tilluft, etter varmegjenvinner, før varmebatteri.1xTemperaturføler montert i inntak.1xTemperaturføler montert i tilluft.1xTemperaturføler montert i avkast.1xTemperaturføler montert i avtrekk.1xRøykdetektor i tilluftskanal, stopper aggregat. Eksternt potensialfritt signal for start/stopp av aggregat. Tilpasset for 2 separate eksterne signal. (Fra Brannmelder sentral)1x