Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
Den analoge utgangen har et område på 4-20 mA i alle driftsmoduser. Unntak: Driftsmodus 0-20 mA. Her er det analoge utgangsområdet 0-20 mA.6.6 SlowMode Når funksjonen "SlowMode" er aktivert, redu- serer pumpen hastigheten på sugeslaget. Funksjo- nen aktiveres i menyen "Setup > SlowMode" og bru- kes til å forhindre kavitasjon i følgende tilfeller: for doseringsmedier med høy viskositet • for avgassingsdoseringsmedier • for lange sugeledninger • • for stor sugehøyde. I menyen "Setup > SlowMode" kan hastigheten på sugeslaget reduseres til 50 % eller 25 %.AdvarselHvis funksjonen "SlowMode" aktiveres, reduseres maksimum doseringsmengde for pumpen til den angitte prosentverdien.SlowModeOff SlowMode (50% max.) SlowMode (25% max.)❑ ❑Fig. 32 SlowMode-menyen0 1 1 13 5 1 14 0 M T27)O N( k s r o NN o r s k (N O)