Title: VV bereder_SRS ECO 400-6.pdf
4.4 JUSTERING AV BLANDEVENTIL SRS 400 har ikke fabrikkmontert blandeventil. Se eget datablad for termostatiske blandeventiler. OBS! Skåldefare!Elektrisk spenning skal kobles fra før koblingsrommet åpnes.Temperaturer under 60 °C frarådes på grunn av økt risiko for oppblomstring av legionella.Tiltak for å forhindre oppblomstring av legionella ved drift på lav temperatur Det anbefales at termostaten settes til 75 °C og at det varme vannet sirkuleres i vannsystemene fire ganger i året.Termostaten sitter montert i berederens koblingsrom. Termostaten har en synlig temperaturskala og et lite ratt som kan justeres ved hjelp av en flat skrutrekker.•