Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
A = Malli B = Sähkölämmittimen teho C = Syöttöjännite (vaiheet) D = Maksimi syöttövirta E = Varotermostaatti F = N° 1 Automaattisesti palautuva termostaatti ST1 60°C G = N° 1 Käsin kuitattava termostaatti ST2 100°C TÄRKEÄTÄ: Sähkölämmitin asennetaan ainoastaan tehtaalla (malli 42GW‐‐‐‐‐‐‐A‐). On ehdottomasti kiellettyä käyttää muita paikan päällä asennettuja lisälämmittimiä. Tämän säännön laiminlyöminen aiheuttaa yksikön vahingoittumisen ja takuun välittömän lakkaamisen.1842 GW(cid:20)(cid:21)(cid:28)(cid:43)(cid:28)(cid:23)(cid:76)(cid:80)(cid:80)(cid:68)(cid:74)(cid:76)(cid:81)(cid:76)(cid:16)(cid:25)(cid:66)(cid:20)(cid:16)(cid:21)(cid:24)(cid:17)(cid:76)(cid:81)(cid:71)(cid:71)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:20)(cid:27)(cid:19)(cid:24)(cid:18)(cid:20)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:20)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:29)(cid:19)(cid:28)T. IVTable IV: Material suppliedTabella IV: Materiale a corredoTableau IV: Materiel fourniTabelle IV: Mitgeliefertes Material