Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
19 - DE VIKTIGASTE SYSTEMKOMPONENTERNA OCH DRIFTSDATA19.11 - Pump med varvtalsstyrningPumpen är fabriksmonterad. Den har varvtalsstyrning och ger tillgängligt systemtryck. Se flödes-/tryckkurvan för pumpen.Systemets flöde justeras automatiskt via den i pumpen inbyggda frekvensomvandlaren utifrån belastningen på kylmedelkylaren.Den maximala tillåtna koncentrationen av glykoltillsatser är 35 %.Pumpens maximala förångningstryck begränsas till 400 kPa (4 bar) på grund av ventilen som monterats på den ingående vattenledningen.Användning av någon annan typ av glykoltillsats måste först godkännas av tillverkaren.VIKTIGT: Det är inte tillåtet att använda pumpmodulen i en öppen krets.19.12-Förångar-ochkondensorpumpenssugfilterFiltrens placering i enheten