Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
d Abraçadeiras3333e Guarnição2244P o r t u g u ê sInstruções para a montagem do grupo válvula electrotérmica motorizada (ver lista dos acessórios) • O grupo válvula electrotérmica deve ser montado no aparelho depois deste já estar instalado, seguindo os esquemas, segundo o modelo.Montagem (Fig. 30) Para modelos 4 tubos deve ser instalado primeiro o conjunto válvula para o circuito frio depois o conjunto válvula para circuito quente. Juntar o conjunto de válvula à bateria, e fixar exercendoum binário de torçãoTipo de guarnição Borracha FibraNm 10/12 25/30Montar o actuador no corpo da válvula, fazer passar o cabo da válvula no interior da caixa e ligue-o na régua de bornes como indicado na fig.37. • Para montar os tubos de aço da instalação, deverão estar alinhados e fixados de modo a não exercer esforços anormais sobre o aparelho. Quando encher o circuito com água, verificar se todas as junções estão bem vedadas..