Title: Manual - Styrecentral SV.pdf
Objektovervågning med termodektektor i tavle, hvis temperaturen overstiger 750 vil centralen gå i alarmtilstandEksempler på typer af åbningssystemer med angivelse af max. strømforbrug, der er beregnet for tilslutning til serien af styrecentraler:Årlig lovkrævet afprøvning og kontrol (Autoriseret) Styrecentralens og åbningssystemets funktioner skal afprøves og kontrolleres af autoriseret personale mindst én gang årligt. Centralen gør selv opmærksom på, at det er tid for denne afprøvning. Dette sker ved, at de eksterne lysdioder på frontpanelet alle blinker hurtigt. Centralen og åbningssystemet er selvfølgelig stadig fuld operationsdygtig. Tilkald servicetekniker ved først kommende lejlighed for at udføre afprøvningen og teste centralen og åbningssystemet, så systemet er klar til yderligere et års drift. Det gældende lovkrav for dette skal overholdes og afprøvning og kontrol skal som minimum altid omfatte:Kontrol af, at alle åbningsenheder kører til fuldt udslag ved aktivering af brandfunktion