Title: 4. Leieavtaler.pdf
Det totale kjelebehov skal generelt dekkes ved hjelp av ventllasjonsluft og kjelehlmlinger (kje,letak, kj0lebafler). Det forutsettes vannbasert kj0leanlegg med separate kurser for kjcaling av kj0lebatterier og kj"lehimlingskurs som skal beqene rom som krever kj11Jling.Autronlca emsker et energi 0konomisk bygg, med l0sninger langt bedre enn hva som finnes I eksisterende bygg (dagens lokaler), og med 111k0nomiske gevinster relatlvt det vi har.I datarom mA det tas spesielle hensyn til kj111ling basert p{I varmeavgivelse fra maskineneDet skal vaere separat ventilasjonsanlegg for kj0kken/kantlne, med avtrekk over tak. Lokalene mA vaere utstyrt med tllstrekkelig varmeutstyr til A holde jevn og riktig temperatur og for a ta kaldtras fra vinduer og yttervegger.lndre be/astningUUeier skal medregne og ta hensyn til indre belastninger ut i fra den beskrevne bruk, angitte belastninger, aktuell belysning og personbelastning, slik at angitte klimakrav overholdes.