Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
30WGMin.Max.Förångare Ingående köldbärartemperatur vid uppstart Utgående köldbärartemperatur under drift Skillnad mellan ingående och utgående köldbärartemperatur Kondensor Ingående köldbärartemperatur vid uppstart Utgående köldbärartemperatur under drift Skillnad mellan ingående och utgående köldbärartemperatur Hetgasvärmeväxlare Ingående köldbärartemperatur vid uppstart Utgående köldbärartemperatur under drift Skillnad mellan ingående och utgående köldbärartemperatur°C °C K°C °C K°C °C K7,5(1) 5(2) 2.515(3) 20 2.515(3) 30 227 20 755(4) 60 1855(4) 80 20(1) Vid ingående köldbärartemperatur under 7,5 °C vid uppstart, kontakta Carrier. (2) Är den utgående köldbärartemperaturen lägre än 5 °C krävs frysskyddslösning. Se tillbehör 6 för tillämpningar med låg utgångstemperatur (< 5 °C) hos förångarensköldbärare.(3) Vid tillämpningar där kondensorns ingångstemperatur ligger under 15 °C rekommenderas en 3-vägsventil. Denna 3-vägsventil kan styras av den analoga 0-10 V-utgången