Title: 360 IV produkt Aggregatadata.pdf
RotortypeR50-25-NVinter InndataUtdataLufttemperatur inn Relativ fuktighet i friskluft Avtrekkstemperatur Relativ fuktighet i avtrekksluft Tilluftstemp etter veksler Temperaturvirkningsgrad tørr (ihht EN308) Temperaturvirkningsgrad tørr ved balanserte luftmengder 81,3%10,0 80 22,0 30 16,0 81,3°C % °C % °C %Avkasttemperatur3,9°CLUFTVARMER EL (INNENDØRSUTF) InndataLufttemperatur inn Lufttemperatur ut ønsket Lufttemperatur ut Effektvariant Varmeeffekt standardmodul Varmeeffekt behov MerkestrømUtdata16,0 20,0 20,0 1 6,0 4,0 8,7°C °C °CkW kW AANBEFALT AVSIKRINGVentilasjonsaggregat El-varme10A Type C 3x400V+N 10A 3x400V26.04.2021 09:51:34IV Produkt Designer G3 Versjon 305.23.0.0 26.03.2021 Beregnet i versjon 305.23.0.0Envistar CompactMålskisseProsjektHelsehusetAggregat36.01Størrelse10 3000/3000 m³/hTotalt for aggregatet Bredde Høyde Lengde Vekt1020 mm 1383 mm 1616 mm 333 kgKanaltilbehør Spjeld Luftvarmer el6 kg 20 kgB x H x L 740x440x115 880x440x370