Title: 32 Aktuator 24 V 0-10 V 0621 FINAL.pdf.pdf
m mKontrollspenningHvis en 4 mm aktuator uten ventilslagregistrering brukes til ventiler med et slag på 2,5 mm, kjører aktuatoren uten belastning for styrespenninger fra 7,5 V til 10 V.Med gjenkjenning av slaglengde)m m( e d å r m o s g n n p Åi% 0 0 1 = e d g n e g a SllÅpen ventilLukket ventill i t n e Vr e t p a d am mKontrollspenningFor varianten med ventilslagstilkjenning beregner aktuatoren slaglengden og tilpasser automatisk det aktive kontrollspenningsområdet til dette. Dette muliggjør en enda mer presis kontroll av ventilen. Termostatens komplette spenningsspiss brukes til strømningskontrollformål.Funksjonsvisning Funksjonsvisningen (rundt skjermen) til OEM-aktuatoren viser ved første øyekast om ventilen er åpen eller lukket; dette kan også føles i mørket.”First Open” -funksjon (kun for NC-varianter)For versjonen NC: Normalt lukket trekker ut funksjonsdisplay når ventilen åpnes.