Title: +038=370.001-SE021T_01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8405662 med flere - man_prescor_cv_v2.0_20140428_def_lr.pdf
Gemäß EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Weitere Informationen unter www.flamcogroup.com2. InstallatieDe volgende punten zijn van belang voor een correctewerking van het ventiel en de veiligheid van het systeem: • Het systeem mag uitsluitend wordenuitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Houdt u zich aan de lokale wetgeving en richtlijnen.Breng het ventiel vlakbij de ketel(E) aan.Voer de installatie uitsluitend uit op eendrukloos systeem.Breng de ventielen pas aan nadat de leidingen grondig doorgespoeld en afgeperst zijn.Gebruik bij het monteren van het ventiel op het systeem de sleutelvlakken (C). • Voer geen las- of soldeerwerkzaam- heden uit in de buurt van het ventiel.Houd rekening met de pijl die destroomrichting aangeeft.Plaats geen afsluiter tussen de ketel (E) en het ventiel (A).Plaats geen afsluiter tussen de ketel (E) en het ventiel (A).De diameter van de toe- enafvoerleiding mag niet kleiner zijn dan de in- en uitlaataansluitingen van het ventiel.