Title: 360.011 Swegon  GOLD25FRXHC +- 6750 m³hVentilasjonsaggregat-Produktdatablad.pdf
Tilluftsside, vinterInnUtLufttemperatur20,013,4°CRelativ fuktighet8538%Varmeeffekt92,80kWSide: 3/50AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.011 GOLD25FRXHC +/- 6.750 m³/h - 100% samtidighetAvtrekksside, vinterLufttemperaturRelativ fuktighetTilluftsside, sommerLufttemperaturRelativ fuktighetKjøleeffektAvtrekksside, sommarLufttemperaturRelativ fuktighet1Reversible trinnIntegrert reversibel varmepumpe, frekvensregulert1Batteri RX/HCAntall rørraderLamellavstandLuftsideTrykkfall, tørrTrykkfall, våtLufthastighetSpenning, vinterSpenning, sommerVarmeeffekt, vinterKjøleeffekt, sommerEER (kjølefaktor)EER [tot] (kuldefaktor kompressor + varmeveksler)COP (varmefaktor)COP [tot] (varmefaktor kompressor + varmeveksler)Type kjølemedieKjølemediemengde kretsTilluftsside, vinterInnLufttemperatur13,4Relativ fuktighet38VarmeeffektAvtrekksside, vinterInnLufttemperatur