Title: Årskontroll gassanlegg.pdf
Hele anlegget lekkasjesøkes med egnet lekkasjespray/såpevann eller detektor. Det søkes rundt alle ventiler, koplinger og flenser. Lekkasjer må utbedres straks. Bytte av pakninger og ventiltetninger og andre utbedringer som krever at gassholdig utstyr åpnes må bare utføres av kvalifisert personell.3.Kontroll av tank og rørsystemDet kontrolleres at tank og rørsystem er uten skade og at korrosjonsbeskyttelsen er intakt.4.Kontroll av fundamentering m.v.Det kontrolleres at fundamenter og understøttelser under overgrunns tank og rør er i orden og at området rundt er fritt for brennbart opplag.5.Kontroll av regulatorerRegulatorer funksjonsprøves.6.Kontroll av ventilerManuelle og automatiske (stenge)ventiler funksjonsprøves.7.Kontroll av elektrisk utrustning, inkl. sikkerhetssystemerDet kontrolleres at:all elektrisk utrusting innenfor soneklassifisert område er i ex-klassifisert utførelsegassdetektorer fungereralarmfunksjoner fungerersikkerhetssystemer for øvrig fungerer8.