Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
Når du har fjernet årsagen til fejlen, vender pumpen tilbage til normal drift.Når du har fjernet årsagen til fejlen, vender pumpen tilbage til normal drift.Hvis fejlen forsvinder af sig selv, bliver fejlmeldingen automa- tisk afstillet.Hvis fejlen forsvinder af sig selv, bliver fejlmeldingen automa- tisk afstillet.Fejlårsagen gemmes i pumpens alarmlog.Grundfos Eye, Grundfos GO RemoteGrønGulGulRød51)K D(k s n a DD a n s k(D K)10.3 FejlfindingstabelAdvarsels- og alarmkoderFejl"Pumpekommunikationsfejl" (10) "Alarm"Kommunikationsfejl mellem de for- skellige dele af elektronikken."Tvungen pumpning" (29) "Alarm"Andre pumper eller kilder tvinger flow igennem pumpen selv om pumpen er stoppet og slukket."Underspænding" (40, 75) "Alarm"Forsyningsspændingen til pumpen er for lav."Blokeret pumpe" (51) "Alarm"Pumpen er blokeret."Høj motortemperatur" (64) "Alarm"Temperaturen i statorviklingerne er for høj.Intern fejl i pumpens elektronik.