Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
Kabelbunt (F) Tele -Comd ≤ 100FS-EXKabel ((G) uisolertd ≤ 24Middels kabler (E)d ≤ 50UtenGPG 60RISE Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 TrondheimBesøksadresse Tillerbruveien 202 7092 TillerTelefon 464 18 000E-post / web post@risefr.no www.risefr.noForetaksnummer NO 982 930 057 MVARISEFR AA-050 FIRESAFE GPG MORTAR Side 6 av 32Tabell I.9 Brannmotstandsklasse E 90/EI 30. Store kabelgjennomføringer ≤ 700 x 700 mm. Omfatter kabler med alle typer ledemateriale og kabelisolasjonKabelgruppeDiameter (d) (mm)Kabelstige eller kabelbroTykkelse GPG (mm)Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Annet tilleggs- produkt på begge siderSmå kabler (A, B)d ≤ 21Middels kabler (C, E)d ≤ 50Store kabler (D)Kabelbunt (små kabler)d ≤ 80d ≤ 100UtenGPG 50Steinull 100 kg/m3, 50FS-EXKabelbunt (F) Tele -Comd ≤ 100FS-EXKabel (G) uisolertd ≤ 24Små kabler (A, B)Kabel (G) uisolertd ≤ 21d ≤ 24GPG 60