Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
KABLER I BUNT BRANNMOTSTAND EI 60 (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGER≥ 8mm åpning mellom bunt og konstruksjonKabler ≤ Ø21mm i bunt ≤ Ø110mmTett åpninger med 25mm dyp Protecta FR Akryl på begge sider≤ Ø110mm FR Rørmansjett med ≥ 30mm høyde på begge siderFestes med Ø4mm gips-, tre- eller betongskruerKABLER I BUNT BRANNMOTSTAND EI 60 (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGER≥ 8mm åpning mellom bunt og konstruksjonKabler ≤ Ø80mm i bunt ≤ Ø110mmTett åpninger med 25mm dyp Protecta FR Akryl på begge sider≤ Ø110mm FR Rørmansjett med ≥ 50mm høyde på begge siderFestes med Ø4mm gips-, tre- eller betongskruerwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0070Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 4 (47) 2020 12 30Detaljtegninger Protecta® FR RørmansjettKABLER I BUNT BRANNMOTSTAND EI 60 (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGER≤ 8mm åpning mellom bunt og konstruksjonTett åpninger med Protecta FR Akryl på begge siderKabler ≤ Ø80mm i bunt ≤ Ø160mm