Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Är vattenrören placerade på en plats där den omgivande temperaturen kan sjunka under 0 °C rekommenderar vi att du monterar en frostvakt på rörledningarna och tillsätter frostskyddsvätska som skyddar enheten och vattenrören ner till en temperatur på 10 K under den lägsta temperatur som kan förväntas på installationsplatsen.Använd endast frostskyddsvätska som är godkänd för värmeväxlare. Om systemet inte skyddas med frostskyddsvätska och ska stå oanvänt under en period med minusgrader, måste kylaren och rörledningarna utomhus tömmas. Frysskador täcks inte av garantin.Flödesvakten monteras redan på fabriken på det utgående vattenröret från förångaren och förinställs för att slå från vid otillräckligt flöde.Klämmorna 34 och 35 är till för installation av köldbärarpumpens förregling på plats (hjälpkontakten för pumpdrift ska kopplas in på plats).VIKTIGT: Beroende på klimatförutsättningarna i dina trakter måste du: -