Title: DCV BL, RC, CF, MF.pdf
Flödesberäkning: q = k x √ Δp [l/s]Montage91,7141,0SPMF behöver en raksträcka motsvarande 3,5 diametrar framför mätflänsen. Spjället kan monteras direkt framför böj eller T-stycke.8(16)52Dimensionering och ljuddata SPMFDimensionering Rekommenderat mätområde: 0,5 - 6,0 m/s Maximalt intervall: 0,2 - 8,0 m/sLjudalstring LW = LWA + K0LW = Ljudeffektnivå, dB LWA = Total A-vägd ljudeffektnivå, dB (A), avläsesur ljudnivådiagram för respektivedimension K0 = Korrektionsfaktor för respektive frekvens band avläses i tabellen under respektiveljuddiagram.Tabell 2: Tolerans ljudeffektnivå LW, dBHz631252505001k2k4k8k± dB64333333Ljuddiagram SPMFTabell 3: Korrektionsfaktor K0 [SPMF-125]Tabell 4: Korrektionsfaktor K0 [SPMF-160]Hz631252505001k2k4k8kHz631252505001k2k4k8kK013131036101723K012980491521Tabell 5: Korrektionsfaktor K0 [SPMF-200]Tabell 6: Korrektionsfaktor K0 [SPMF-250]Hz