Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
PVC, PE & PP rør ≤ Ø32mm, singel eller i bunt ≤ Ø160mm, med eller uten kabler ≤ Ø21mm, single eller i bunterPEX RØR-I-RØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 90)≥ 10mm åpning mellom rør og konstruksjonPEX rør ≤ Ø25mm i bunt ≤ Ø50mmDEKKEKONSTRUKSJONERTett åpninger med 10mm dyp Protecta FR Akryl på 40mm dyp bakdytt av steinull fra undersidenØ50mm FR Rørmansjett med 50mm høyde fra undersidenFestes med Ø4mm betongskruerISOLERTE PE RØR BRANNMOTSTAND EI 180 C/C (E 180)≥ 10mm åpning mellom isolasjon og konstruksjonPE rør ≤ Ø160mm med veggtykkelse 3.0-9.5mmDEKKEKONSTRUKSJONERTett åpninger med 10mm dyp Protecta FR Akryl på 40mm dyp bakdytt av steinull fra undersiden≤ Ø110mm FR Rørmansjett med 50mm høyde, eller Ø125- 200mm med 60mm høyde, fra undersidenFestes med Ø4mm betongskruer9mm gjennomgående elastomerisk skumwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0070Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 37 (47) 2020 12 30Detaljtegninger Protecta® FR Rørmansjett