Title: Lysberegning.pdf
Midlere indirekteandel 0.00 m 5.94 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (13735.75 m²)38832 lm 296 W 0.02 W/m²Belysningsstyrke Gjennomsnittlig belysningsstyrke Em Laveste belysningsstyrke Største belysningsstyrke Jevnhet U1 Jevnhet U2Emin Emaks Emin/Em Emin/Emax22 lx 12.9 lx 36.2 lx 1:1.71 (0.59) 1:2.81 (0.36)Type Ant.\Prod.14 xTHORN Lighting Bestillingsnr. ArmaturnavnBestykning: IP 36L50-830 EWR : ISARO PRO S - 36 x Warm White 3000K LED CRI80 500mA - EWR Optic - CL2 : 1 x LEDs 55 W / 7265 lm22 xBestillingsnr. ArmaturnavnBestykning: IP 24L50-830 EWR : ISARO PRO S - 24 x Warm White 3000K LED CRI80 500mA - EWR Optic - CL2 : 1 x LEDs 38 W / 4886 lmZG Lighting Norway AS Bygdøy alle 4, NO 0257 OsloRelux1Side 7/8Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :Parkering Belysning20.10.20222.2 Sammendrag, Utendørsanlegg 12.2.2 Resultatoversikt, Gangvei020406080100120140160 x [m]Grenselinje ved 50 lx 0 Belysningsstyrke [lx]50