Title: Norgips Skilleveggsystem (Teknisk Godkjenning).pdf
c/c 450 mmc/c 600 mm3200 3900 4500 3200 3900 4500 3400 4600 5500 3400 4600 5500 3400 4600 5000 2500 25002900 3600 4200 2900 3600 4200 3200 4400 5200 3200 4400 5200 3200 4300 4600 2500 2500F = brannplate type F L = Lightboard UB = Ultraboard M = mineralull i henhold til tabell 1 og tykkelse i mm S70 og S95 = fastholdt steinullisolasjon med densitet ≥ 50 kg/m3 og tykkelse 70 eller 95 mm For å oppnå feltverdier R’w ≥ 55 dB stilles det i tillegg ekstra strenge krav til liten flanketransmisjon6.4 Overflatebehandling Platekledningene i alle vegger med krav til brannmotstand og/eller lydisolasjon skal være sparklet med sparkelmasse beregnet for gipsplater, utført i henhold til plateprodusentens anvisninger. I 2-lagskonstruksjoner er det ikke behov for sparkling av skjøter i det innerste platelaget så lenge plateskjøtene på det ytterste laget er forskutt i forhold til innerste laget.