Title: 2020, juli - Teknisk Rapport Ventilasjon 360.005.pdf
Motorer og styring Merkeeffekt Pa [kW] Merkestrøm [A] Faser [L] Motorverninnstilling [A] Driftspenning [V] Driftsstrøm L1 [A] Driftsstrøm L2 [A] Driftsstrøm L3 [A] Tilført effekt Pt [kW] SX Styring kontroll og OQ SoftWare/Versjon6,96L1-N 239 XM-41Tilluft XM-42Tilluft P fl sumL1-L3 410L2-L3 41033410 9,80 9,80 9,80 6,9641004,05L2-N 239L3-N 239XM-51Fraluft XM-52Tilluft33410 5,70 5,70 5,70 4,054100XM1Rotor1237 0,82 0,820,19Pumper Merkeeffekt Pa [kW] Merkestrøm [A] Faser [L] Motorverninnstilling [A] Driftspenning [V] Driftsstrøm L1 [A] Driftsstrøm L2 [A] Driftsstrøm L3 [A] Tilført effekt Pt [kW]JP11237 0,11 0,110,03JP23410JP33410JP43410Notat Pumpe OKNotat Utført service og filterbytte. Anlegg har alarm på lavt trykk i tilluftskanal og vifte jobber høyt. Anlegg er trykkstyrt og jeg mistenker at noen kanaler står "på vidt gap" ifbm oppussing av lokaler. Som gjør at vifte ikke klarer å nå ønsket trykk i kanal.[TG] Tilstandsgrad