Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Una vez terminadas las conexiones hidráulicas, comprobar la estanqueidad de las mismas, aislar la válvula con la coquilla y cerrar esta última con las abrazaderas, y por último asegurarse de que todas las partes frías están aisladas (fig. 29 - 30).Para la versión de 4 tubos de agua caliente, repetir todas las operaciones.Para la versión de 4 tubos de agua caliente, repetir todas las operaciones.7242 GW(cid:20)(cid:21)(cid:28)(cid:43)(cid:28)(cid:23)(cid:66)(cid:40)(cid:54)(cid:16)(cid:23)(cid:17)(cid:76)(cid:81)(cid:71)(cid:71)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:26)(cid:21)NOTA: La eficiencia de la estanqueidad del grupo de válvula está probada en la fábrica. Todas las pérdidas del sistema se debe por lo tanto a una instalación incorrecta.Funcionamiento de la válvula electrotérmica (Fig. 31) • Esta válvula de 2 vías/3 vías es del tipo ABIERTA/CERRADA, con