Title: DriftsinstruksMB35-150kW0820.pdf
Tilførselskabler monteres på kjelens strømskinner på innsiden av døren. I tillegg krever kjelen egen kurs for styrestrøm (230 V). Tilkoblingen gjøres på egne styrestrømsikringer montert på kjelens apparatplate, se side 10.Varmeteknikk AS Tlf. 23 37 55 00 August 20203IgangkjøringNB! FØR IGANGKJØRING KONTROLLER FØLGENDE PUNKTER:Kontroller at kjelen og anlegget er fylt med vann og at anlegget er tett.Kontroller at anlegget er luftet.Kontroller at det er sirkulasjon på anlegget og at vannet går riktig vei gjennom kjelen.Kontroller at anlegget har min. 0,6 bar overtrykk for å unngå koking.Kontroller at kjelen er tilkoblet rett spenning.NB! ALLE ELEKTRISKE TILKOBLINGER SKAL ETTERTREKKES FØR DET SETTES SPENNING PÅ KJELEN.Ikke igangsett kjelen hvis det er fare for at vannet i kjelen kan være frosset.Kjelen kan bare betjenes av barn over åtte år eller personer med reduserte evner dersom de har fått opplæring og instruksjon i sikker drift av anlegget.