Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
Ytelseskrav Byggverket skal være utstyrt med brannslanger. Slokkeutstyr skal være plassert slik at det er enkelt å lokalisere og bruke i alle deler av byggverket. Maksimal lengde på brannslanger skal ikke overstige 30 meter. Brannslanger må ikke plasseres i trapperom.WWW.FIRESAFE.NOKommentarer og referanserBYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDAnsv. ARKARKARKARKARKAnsv. RIVRIVSIDE 223 HåndslokkeapparatYtelseskrav Foruten om brannslanger kan det suppleres med håndslokkere i arealene til kontorene (risikoklasse 2).4 Brannslanger5 Merking av slokkeutstyr