Title: CoolDX.IN.G.pdf_201811991420.pdf
28020,700,313,54,341,291,303-fas+N, 400 V, 20 A2801210,850,3514,83,951,601,703-fas+N, 400 V, 20 A34021,050,4020,46,691,751,923-fas+N, 400 V, 25 A3401) Vid utetemperatur 26°C 50% RH (effektvariant 1) eller 28°C 50% RH (effektvariant 2), och frånluftstemperatur 26°C.Dimensionering Många faktorer påverkar vilken storlek av kylmaskin som fordras.För korrekt dimensionering hänvisas till aggregatvalspro- grammet ProUnit.COOL DX/COOL DX Top är konstruerad för att klara myck- et olika förutsättningar.22www.swegon.com11 ELUTRUSTNING Elutrustningen i COOL DX/COOL DX Top är placerad innanför inspektionsdörr.För beskriv- ning, se skisser. Elutrustningen kan, beroende på vald variant, vara spegelvänd och/eller upp och ned mot visad bild. Ingående komponenter är dock alltid de samma.11.1 COOL DXStorlek 08 effektvariant 1Storlek 08 effektvariant 2, storlek 12, 20 samtliga ef- fektvarianter och storlek 30 effektvariant 1451+ c i g o QlI