Title: 01 - Brannkonsept, Ahlsell - Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
2 2 2* 22 2 2 2Areal er opplyst for tiltaket i uthevet skrift. Øvrige areal inngår ikke i tiltaket eller byggesaken. Tiltaket strekker seg kun over ett plan med stor takhøyde.Bruken i lokalene til Ahlsell vil være sammenlignbar med det som vil være i kontorer/lager. Selv om butikken har utsalg for grossist, vil de kundene som kommer være sammenlignbare med besøk på kontor, og det kan forventes at personer kjenner rømningsforholdene og kan bringe seg selv i sikkerhet på lik linje som besøkende ved kontor/lager. Forholdet utdypes ikke ytterligere.WWW.FIRESAFE.NOBYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDSIDE 85.4§ 11-4 Bæreevne og stabilitet ved brann11 Bærende hovedsystemYtelseskrav R 60 [B 60]Kommentarer og referanser2 Sekundære bærende bygningsdeler og etasjeskillere som ikke er del av hoved- bæresystem eller er stabiliserende3 Takkonstruksjoner somBranncellebegrensende konstruksjoner må understøttes av bærende konstruksjoner med tilsvarende eller høyere brannmotstand. R 60 [B 60]