Title: +038=453.004-LZ001._03-Installasjonsveiledning Varmematter Devi.pdf
Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, servisným techni- kom, alebo inou kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo nebezpečenstvu. Prítomnosť tenkej rohože musí • byť evidentná upevnením výstražných symbolov v poistkovej skrini a na roz- vodnej doske alebo značiek na inštalácii pripojenia k elektrickej sieti.byť uvedená v akejkoľvek dokumentácii o elektroinštalácii po skončení montáže.Minimálna vzdialenosť medzi vykurovacími káblami, vykurovacím káblom a nevodivými prvkami a vykurovacím káblom a ďalšími zdrojmi tepla, ako sú napr. vedenie teplej vody alebo komín, musí byť minimálne 50 mm. • Vykurovacie káble sa nesmú dotýkať ani križovať vzájomne ani s inými káblami.Priemer ohnutia vykurovacieho kábla musí byť minimálne 6-násobok priemeru kábla. • Tenké rohože sa nesmú inštalovať na nepra- videlných povrchoch.Priemer ohnutia vykurovacieho kábla musí byť minimálne 6-násobok priemeru kábla. • Tenké rohože sa nesmú inštalovať na nepra- videlných povrchoch.