Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Röranslutningarna på hetgasvärmeväxlarens vatteninlopp och utlopp får inte blockera lokala rörelser vid värmeväxlarna. Installera böjbara anslutningshylsor vid behov.Observera att köldbäraranslutningar måste göras med ett anslutningsrör på 1 1/4 tum. Vattenanslutningen sitter på enhetens vänstra sida om du står framför eldosan.Installera flödesstyrnings- och injusteringsventiler vid värmeväxlarens utlopp. Hetgasvärmeväxlarens köldmediekrets måste ha så låg volym som möjligt, så att temperaturen kan höjas snabbt när enheten startas.Lägsta ingående köldmedietemperatur vid hetgasvärmeväxlaren är 25 °C. Detta kräver att en 3-vägsventil (punkt 31 i diagrammet) används, samt en styrenhet och den givare sin styr lägsta obligatoriska ingående köldbärartemperatur.Hetgasvärmeväxlarens köldmediekrets måste inkludera en säkerhetsventil och en expansionstank. Välj dem med hänsyn till vattenkretsens volym och den högsta temperaturen (80 °C) när pumpdriften stoppas (punkt 20 i diagrammet).16.3 - Driftsgränser