Title: +135.01=370.001-JP502T_01-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
I displayet til master vises statusen til dobbeltpumpen. I displayet til slave vises derimot "SL".I displayet til master vises statusen til dobbeltpumpen. I displayet til slave vises derimot "SL".I eksempelet i Fig. 13 er masterpumpen den venstre pumpen i strøm- ningsretningen. Koble differansetrykkgiveren til denne pumpen.I eksempelet i Fig. 13 er masterpumpen den venstre pumpen i strøm- ningsretningen. Koble differansetrykkgiveren til denne pumpen.Målepunktene til differansetrykkgiveren på masterpumpen må - i respektivt kollektorrør - ligge på suge- og trykksiden til dobbelt- pumpeanlegget (Fig. 13).Fig. 13: Eksempel, forbindelse differansetrykkgiverInterFace-modul (IF-modul)For kommunikasjon mellom pumper og bygningsautomatiseringstek- nikk trengs det en IF-modul (tilbehør) som settes på i koblingsboksen (Fig. 1).Kommunikasjonen master – slave foregår via et internt grensesnitt (klemme: MP, Fig. 25).Kommunikasjonen master – slave foregår via et internt grensesnitt (klemme: MP, Fig. 25).