Title: +175=325.001_IE001_Benlone-Electro Oil.Produktinformasjon.pdf
Når brenneren skal innjusteres, tar man av dekslet på motoren og endrer skivenes posisjon, ved å vri dem for hånd. Se fig.Husk at brenneren bare er fabrikkinnstilt, slik at den alltid må justeres på anlegget.Lavlast: Still manøverbryteren på høylast ( ll ). " Redusere luftmengden : Vri orange skive mot 0"." Øke luftmengden :Vri orange skive mot 90".Still manøverbfieren tilbake på lavlast og kontroller.Høylast: Still manøverbryteren på lavlast ( I ). * Redusere luftmengden : Vrirød skive mot 0'. * Øke luftmengden :Vrirød skive mot90".LavlastStengt spjeld (blå)Om den røde skiven flyttes, flytt også den svafie. Still manøverbryteren tilbake på høylast og kontroller at luftmengden er riktig.OBS ! Blå skive angir stillingen for helt stengt spjeld og behøvernormalt ikke endres.171 304 55 00-01VEDLIKEHOLD AV BRENNERENAdvarsel I Før de|gjøres noen form for service, slå av strømmen med brannbrytren og steng av oljetilførselenSERVICEBRENNERHODE (alt. A)4/FSERVICEBRENNERHODE (alt. B)