Title: Sprinkelrapport Lofotsenteret 2022.pdf
Avviksbeskrivelse Manglende opplysninger på tegningsgrunnlaget. Tegninger for byggetrinn manglerStedByggetrinn 1ReferanseNS-EN 12845PoengtrekkSPRINKLERHODER, KARAKTERISTIKK OG PLASSERING Dekningsareal, innbyrdes avstand, klaring og orienteringIDAlvorlighetsgrad0804 - 2LITENAvviksbeskrivelse Sprinklerhode er ikke montert med korrekt orientering.StedReferanseFellesareal/lysgårdNS-EN 12845, kapittel 12.4.3To av sprinklerene i lysgården ved Sport1 følger ikke takvinkelen. Sprinklere skal monteres med spredeplaten parallellt med himlingen eller taket.Poengtrekk2SPRINKLERHODER, KARAKTERISTIKK OG PLASSERING Valgt type sprinkler/dyser er i henhold til prosjekteringsgrunnlagetIDAlvorlighetsgrad0801 - 1LITENAvviksbeskrivelse Sprinklerhoder med ulik respons i samme areal.StedReferanseFellesarealer eldre del