Title: +175=431.001_KW001_431 Stigeledninger.Produktinformasjon.pdf
lagt direkte under båndetâlôoenfri Sorttermol]lastTekniske data Maks. stasj onþr ledertemp Mj-n. bØye diameter Min. installasj on s -temÞeratur Driftspennin s uo/u (um)90"c12 x ytre diametero.6/r (a.2) kvLederformAntal-l- tråderT,ederCa. diameter (mm)Bredde x l1Øyde (mm)FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FV FV7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 '7 'l 7 7 19 19L.6 2.O 1,5 2,0 1C 3,0 4,0 4,6 6,3 7,4 L,6 2,O 2.5 3.0 4.0 4,6 6.3 7,411 ,0 x 7,5 13,0 x 8,6Side IPFSP 0,6/1 KV lnstallasjons- og jordkabel, Al-leder Genelec: NO-N 1 VCV-AS(AU-AR)Brukerfordeler: Kabelen er spesìelt utviklet for norske forhold, m.h.t kuldeegenskaper. MetermerkingBrukersted: lnnendørs J ord UtendørsB ra n neg e n s ka per: SeìvslukkendeSertif¡sering NEMKOStandarder/N ormer: tEc 60332-1 NEK-HD 603 S1:1994 EN 50265Kabelmerking: NEXANS GS PFSP 1KV n x mm2/mm'BLYFRI ÄR MNDLedermerki n g/f argekode: 3-ledere: Sort-Brun-Hvit 4-ledere: Sort-Blå-Brun-HvitBruksområde: Energid istribusjon