Title: Lysberegningsresultater.pdf
v2015.02.00.11Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1SHOP - MASTERISOLUX-diagram Beregningsareal rom Midlere belysningsstyrke Emid = 355 lux Jevnhet Emin/Emid: 0,68 Emin/Emax = 0,5216.11.201587Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.com16.11.2015v2015.02.00.1188Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1Stillerom - MASTERRomdimensjoner:Lengde x (m) Bredde y (m) Høyde z (m) Areal (m²)2,38 2,11 2,7 5,03Mont.høyde z (m)Arbeidsplan (m) Vedlikeholdsfaktor Randsone2,780,75 0,7 0,2RefleksjonTak0,8Gulv0,2Vegger 1-40,6 0,6 0,6 0,6BeregningsresultatBeregningsareal rom [0,75m]Emid = 402 luxJevnhet Emin/Emid: 0,75Emin/Emax = 0,62Samlet installert effekt Spesifikk effektbelastning0,10 kW 20,49 W/m² 5,10 W/m² /100 luxArmaturdataNRPosNrAnt ArmaturtypeAnt lysk.LmLyskilde Watt11MODUL-R600 3540 424 CI/MP