Title: +038=360.000-LC007T_03-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Drifts- og vedlikeholdsinstruks.pdf
av friskluft må gjøres av et annet uavhengig system.Plassering av frontpanelet for luft inn/ut av enheten (Fig. 5)o Det anbefales at denne delen først plasseres når resten av enheten er installert. Dette forå unngå skade på panelet eller tilsmussing av luftfilteret under monteringeno Fjern den elektrostatiske plastfilmen på frontpanelet o Åpne og fjern filterristen på luftinntaket på frontpanelet (Fig. 5- a) o Fest frontpanelet med de 4 skruer, en i hvert hjørne (Fig. 5- b).NB: For å forbedre effektiviteten på enheten, bør utblåsingen på 180° panelet rettes mot en eventuell glassvegg/vinduer pga. varmestråling fra disseo Løsne de 4 hjørne skruene boltene for å justere posisjonen til frontpanelet (Fig. 5- c) o Stram så de 4 skruene (Fig. 5- d) o Sett filterristen tilbake og lukk luftinntaket igjenNB! Ikke press for hardt på hjørnene på panelet, da dette kan skade eller deformere panelet. Sjekk at panelet er tilstrekkelig festet.