Title: +135.01=564.008-XS010T_02-320 Datablad Tempføler ute QAC21.pdf
Exempel: 1 Utetemperaturgivare QAC22.Building Technologies…. .….… ….… ….KombinationsmöjligheterFunktionMätelementLG-Ni 1000NTC 575Pt 100 (klass B)Pt 1000 (klass B)2/4Building TechnologiesUtetemperaturgivaren kan kombineras med alla typer av regulatorer som kan bearbeta analoga signaler från passiva givare.Utegivaren avkänner utetemperaturen samt i viss mån även solstrålning, ytterväggens temperatur och vinden. Mätelementets motståndsvärde ändras sig beroende av tempe- raturen.Karakteristik kurva:Noggrannhet:R [Ω]∆ϑ [K]14001 0 D 1 1 8 12.02 0 D 1 1 8 112001.010000.0800−1.0600−50−40 −30 −20 −100 10 20 30 40 50 60 70 80ϑ [°C]−2.0−50 −40 −30 −20 −10 010 20 30 40 50 60 7080ϑ [°C]R [Ω]∆ϑ [K]7006503 0 D 1 1 8 13.02.04 0 D 1 1 8 16001.00.0550−1.0500−2.0450−50 −40−30−20 −100 10 20 30 40 50 60 7080ϑ [°C]−3.0−50 −40 −30 −20 −10010 20 30 40 50 60 70 80ϑ [°C]R [Ω]140