Title: 370.011 SV500, 511-515 Strupeventil STAD.pdf
OBS! Dersom vannmengden ligger utenfor diagrammet, kan man gå fram på følgende måte: I eksempelet over er de aktuelle verdiene 10 kPa trykkfall, Kv=5 og vannmengde 1,6 m3/h. Med 10 kPa i trykkfall og Kv=0,5 får man en vannmengde på 0,16 m3/h. Kv=50 gir en vannmengde på 16 m3/h. Med utgangspunkt i kjente verdier, kan man altså ﬁ nne 0,1 eller 10 ganger vannmengde og Kv-verdi.DiagramEn rett linje som forbinder søylene for mengde-Kv-trykkfall, utgjør forbindelsen mellom de forskjellige opplysninger. Ved å dra en horisontal linje fra aktuell Kv-verdi ﬁ nner man innstillingen for respektive ventilstørrelse.5IMI TA / Innreguleringsventiler / STADArtiklerLDInnvendige gjenge Gjenge lik ISO 228. Gjengelengde lik ISO 7/1. Med avtappingHDNDLHKvsdd = G1/2 10/09* 15/14* 20* 25 32 40 50 d = G3/4 10/09* 15/14* 20* 25 32 40 50G3/8 G1/2 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2 G2G3/8 G1/2 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2 G283 90 97 110 124 130 15583 90 97 110 124 130 155100 100 100 105 110 120 120