Title: 364_VAV Leo.pdf
For energieffektiv drift blir VAV anlegg utstyrt med trykkfølere i kanal- anlegget som gir styresignal til grenspjeld eller til frekvensregulering av vifte. Se prinsippskisse i figur 1.Forklaring til figur 1 1) Trykkføler for vifteregulering. 2) VAV-enhet. 3) Motorspjeld med trykkregulator. 4) Trykkføler. 5) Vifte.43124324325Figur 1. Trykkforhold i VAV anlegg.FUNKSJONLeo regulerer seg alltid inn til den luftmengden som samsvarer med signalet fra romregulatoren. VAV- enheten består av et regulerings- spjeld og en målestasjon for luftmengde. Måleprinsippet er dynamisk måling av luftstrømmen. I spjeldmotorens regulator-del styres pådrag på spjeldet ut fra ønsket bør-verdi. Leo har reguleringsområde som vist i tabell 2. Måleavvik for område 10 - 20% av nominell: ±25%20 - 40% av nominell: <±10% “ 40 - 100% av nominell: <±4%.Ved T-rør situasjon anbefales en avstand på minst 5 x ØD for å opprettholde samme målenøyaktighet.BESTILLINGSKODE, LEOBestillingskode Leo