Title: +135.01=315.002-UZ002T_01-Manual320.pdf
320 IF – 入口と出口の接続：1”G メネジ。320 F – 入口アダプタ1”Gメネジ。320 M - 入口と出口のアダプタ3/4” Gオネジ。温度最低給水温度：1℃～25℃最高給湯温度：70℃工場出荷時初期設定出口温度：43℃最適温度制御範囲：35℃～50℃流量安全最小流量：6 l/min （給水、給湯圧力が等圧で、中間混 合時）。サーモスタットミキシングバルブの機能を説明するため に「フェールセイフ」という単語を使用するのは、間違 いでもあり誤解を招くことにもなります。他のすべての メカニズムと調和して、機能的に完全無欠であると見な すことはできません。最大流量:120 l/minトラブルシューティングサーモスタットミキシングバルブの誤作動はほとんどの 場合進行性の性格を持っていますので、適切な温度チェ ックと定期的なメンテナンスを行うことで検出すること が可能です。出口から温水または冷水しか出ない a. 給水、給湯が逆に接続されている。（例、給水入口に 給湯が接続されている） チェックしてください。 b. 入口フィルターや継手が詰まっている可能性がありま す。チェックして下さい。サーモスタットミキシングバルブが長い「死に水」の溜 まるような配管に接続されていたり、あるいは給水がミ キシングバルブの吐出側に接続されたりする場合 サーモ スタットミキシングバルブの誤作動が発生してもすぐに は分かりません。結局のところ、ユーザーや係員が適切な注意を払って、使 用する温水温度がたえず安定して、安全な温度であること に最大の注意を払わなくてはなりません。このことは、安 全でない温度にすぐに反応できない患者の監視付き入浴の ような、ヘルスケア手順には特に重要です。流量が変動または低下した a. フィルター並びに入口、出口の継手が詰まり、流れを 阻害している。（閉止弁が全開になっているかもチェッ クして下さい） b.供給条件に必要な最低の流量が供給されているか確認 してください。 c. 給水、給湯の作動時圧力がバランスしているか確認し て下さい。 d. 給水、給湯温度と混合水温度の差が充分か確認して ください。流量または温度の調整を行う際には注意が必要です。温度 が適切で、安定したことを確認してください。圧力最小動的供給圧：仕様