Title: Heisteginger.PDF
1 2 3 5 6 7 B8 DE FEM ABSOLUTTE KRAVENE TIL BYGGEPLASSEN: 1. a) Heissjakten skal vere rengjort og terr samt lys montert for installosjonsarbeidet begynner b) Andlog telefonlinje for toveiskommunikasjon m& ogsd installeres far KONE's arbeider pabegynnes 2. Sjakten er bygget i samsvar med KONE's teg. og sjaktens &pn. er sperret av med tanke pa sikkerh. 3. Leftekrokene og ventilasjonssjaktene spesifisert av KONE er pa plass 4. 3-faset stramforsyning for heisinstallasjon er tilgjengelig (400 V) 5. En lagringsplass pd min. 20 m™2 er tilgjengelig i ferste etasje ner sjakten, og det er lett tilgang til sjakten. KRAV TIL SJAKTKONSTRUKSJON SJAKTMATERIALE: BETONG; LECA, STAL, INIMUM VEGGTYKKELSE = 150 mm [YPE BOLTER TIL SJAKTD@RENE: EX-BOLTER [YPE BOLTER TIL F@RINGSFESTENE: EX-BOLTER BOLTENE MA VERE LIK FOR ALLE INNFESTNINGSPUNKTER SJAKTTEMPERATUR: +5 til 40°C AX. H@YDE OVER VANNET: 3000 m. AX. LUFTFUKTIGHET | SJAKT: 95% (VED 40°C) UTSPARINGER FOR VENTILASJON AV SUAKT SKAL VARE MINIMUM 1% AV SJAKTENS TVERRSNITT