Title: +038=360.019-#####._01-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Drifts- og vedlikeholdsanvisning.pdf
7. Avslutt med filterkalibrering i henhold til avsnitt 3 i Funksjonsmanual installasjon.7. Avslutt med filterkalibrering i henhold til avsnitt 3 i Funksjonsmanual installasjon.www.swegon.com73. Begynn å justere den stamkanalen som har høyest forholdstall, og den grenkanalen i stammen som har høyest forholdstall. Man begynner her fordi man da ”trykker” luften foran seg mot de delene av systemet som har minst luft.3. Begynn å justere den stamkanalen som har høyest forholdstall, og den grenkanalen i stammen som har høyest forholdstall. Man begynner her fordi man da ”trykker” luften foran seg mot de delene av systemet som har minst luft.4. Juster den siste luftenheten på kanalgrenen, slik at denne får samme forholdstall som indeksenheten. Denne luftenheten utgjør REFERANSEENHET. Ofte har den siste luftenheten på grenen lavest forholdstall og blir den luftenheten som skal stå åpen. I dette tilfellet blir indeksenhet og referanseenhet samme luftenhet.