Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
3.00 m 0.75 mLengde 2.23 m 2.50 m 2.23 m 2.50 mReflektans 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 20.0 % 80.0 %Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v51.752.002.252.50 x [m]Side 263/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022153.043 P.WC lege15.2 Sammendrag, 3.043 P.WC lege15.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10.000.501.001.502.002.50 x [m]Grenselinje ved 150 lx100150Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 3.00 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (5.59 m²)2382.00 lm 23.2 W 4.15 W/m² (2.61 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (2.0H 2.0H) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 159 lx 133 lx 0.83 0.75 <=24.7 0.75 mHovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 48 lx 109 lx 102 lx 110 lx 137 lxUo 0.87 0.60 0.67 0.59 0.45