Title: +038=320.101-OE005T_08-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Teknisk beskrivelse.pdf
Figur 7 Opto-isoleret pulsindgang (V1) på MULTICAL® 603-G (PCB 5550-1550)Bemærk, at Auto Detect og udvidede infokoder for flowsensor kun fungerer med ULTRAFLOW®. Se eventuelt afsnit 7.8.Den passive pulsudgang fra en flowsensor med egen forsyningsspænding må ikke tilsluttes direkte til pulsindgang V1 (klemme 11-9-10) og V2 (klemme 11-9-69) på MULTICAL®.Kun flowsensorer af de 3 nedenstående typer ①-②-③ må tilsluttes direkte til disse pulsindgange.① ULTRAFLOW®② Reed-/relækontakt③ TransistorKamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021129MULTICAL® 6038.5.1.1 Kamstrup ULTRAFLOW® med Pulse Transmitter8.5.1.2 MAG5000 med 24 V aktiv pulsudgang130Kamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.20218.5.1.3 MAG8000/FUE/FUS med passiv pulsudgang8.5.1.4 Krohne flowsensor med passiv pulsudgangKamstrup A/S · Teknisk beskrivelse · 5512-2028_J1_DK_09.2021MULTICAL® 603131MULTICAL® 603