Title: DCV BL, RC, CF, MF.pdf
1 st silikonslang 5-8 (Längd kanske 30 cm) En flexibel slang som används till sprutan enligt ovan för att förbinda sprutan med mätuttag på mätdonet.Vid funktionskontroll och mätning av luftflöde behövs instrument samt tillgång till mätvärden från aktuell uppkopplad regulator.Vid funktionskontroll och mätning av luftflöde behövs instrument samt tillgång till mätvärden från aktuell uppkopplad regulator.Tillvägagångssätt 1. Börja med att rensa det kontrollmätdon (+ och -) som inte är anslutet till givaren. Sprutan (I utdraget läge) med tätslutande silikonslang ansluts i tur och ordning till respektive nippel på mätuttaget. Tryck och dra några kraftiga tag med sprutan.Spruta (i utdraget läge) med slang ansluten till mätdonet via det mätuttag med slangar s o m n o r m a l t f i n n s förmonterat för kontroll- mätning. Givarslangar lossas inte.