Title: +175=325.001_IK001_FDV luft_vann varmepumpe teknisk rom terapibasseng Manual-P-serien.Produktinformasjon.pdf
OUT3OUT4OUT5AC-N3 4 3 4OUT1OUT29 1 N CPC10016 N CHLGND AI06 GND AI05 GND AI04 GND AI03 GND AI02 GND AI011 N C2 N CV 2 1T E ND N G1 0 DID N G2 0 DID N G3 0 DID N G4 0 DID N G5 0 DID N G6 0 DID N GCN16Nr.BeteckningBeskrivning1OUT1Styrsignal till kompressorrelä (230 VAC)2OUT2Styrsignal till cirkulationspump (230 VAC)3OUT3Styrsignal till fyrvägsventil (230 VAC)4OUT4Styrsignal till fläktmotor (230 VAC)5OUT5Styrsignal - används ej (230 VAC)6AC-NNolledning (230 VAC)7CN1 / CN2Matningsspänning (12 VAC)8NET/GND/12VDisplaykontroller9DI01/GNDExtern On/Off-switch (digital ingång)10DI02/GNDFlödesvakt (digital ingång)11DI03/GNDLågtryckspressostatsignal (digital ingång)12DI04/GNDHögtryckspressostatsignal (digital ingång)13DI05/GNDMode input (digital ingång)14DI06/GND