Title: 10 Enea EC0020 manuell melder DB.pdf.pdf
EC0020 tilkobles detektorsløyfen ved å benytte terminalen på baksiden. Er kabelen skjermet/med jordtråd, videreføres denne i boksen slik at jordtråden er sammenkoblet, og følger hele detektorsløyfens lengde. Jordingen tilkobles brannsentralen i en ende, og blendes i den andre enden. For å unngå kortsluttning benyttes jordstrømpe på jordledninger inne i sentralen.BESKRIVELSEDriftspenningStrømforbrukMAX Strømforbruk aktivertBrukstemperaturDATA19-19V DC80 uA5mA @27.6V DC5°C / +40°CLuftfuktighet (ikke kondenserende)95% RHDimensjoner (uten bakboks)84x84x453mmMAX kabeltverrsnitt2.5 mm²ARTIKKEL KODEREC0020: Man Melder Rød m/bakboks WCP0020: Vippelokk for Man Melder FCP0020: Innfellingsramme (UK –veggboks)EC0020: Man Melder Rød m/bakboks WCP0020: Vippelokk for Man Melder FCP0020: Innfellingsramme (UK –veggboks)SELVADDRESSERINGerenBoksen monteres med merkingen pekende opp. De medfølgende nøklene for tilbakestilling legges i brannsentralen