Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
vattencirkulation i förångaren och kondensorn.Alla justeringar av börvärden och tester av styrningen skautföras innan enheten startas.Kontrollera att alla säkerhetsanordningar är funktionsdugliga; särskilt att högtryckspressostaterna är tillkopplade och larmen kvitterade.18.3 - Drift av två enheter i master/slav-läge (tillbehör 58)Styrningen av en master/slav-enhet sker i den ingående vattenrörledningen (systemreturen). Alla parametrar som krävs för master/slav-funktionen måste konfigureras med hjälp av servicekonfigurationsmenyn.Alla fjärrkontroller till master/slav-enheten (start/stopp, börvärde, lasttak osv.) styrs av den enhet som konfigurerats som master och får endast användas för masterenheten.VIKTIGT: För att master/slav-drift ska vara möjlig måste båda enheterna vara utrustade med tillbehör 58.Beroende på installationen och typen av styrning kan varje enhet styra sin egen vätskepump.18.4 - Anslutning av två enheter, parallellt eller i serie