Title: E.433.SK.021.pdf
230V»ot425&2x16A/C DALI. 20 armaturer 4L0mA+90mAXF102 — I¢ $- 5G2,5mm2 IKw102 —{Til lys korridor 236 og garderobe 257 1adresser pr armatur |=130mA2x16A/C o DALI. 16 armaturer 32mA+T5XF103 I . 5G2,5mm2 Kw103 —{Til lys rom 254 og 255 1adresse pr armatyr |=107mA2x16A/C DALI. 10 armaturer 20mA+55mAXF104 I T 4 5G2,5mm2 KW104 —Til lys rom 240, 241, 242 og 252 1adresse pr armatyr _|=75mAI Til lys rom 239, 245, 246, 247, 248, 249 og mil jestas jonDirekte 362,5mm2 Kw104b1 kor#dor 73 g mil ) J2x16A/C ) DALI. 26 armaturer| [52mA+100mA|XF105 | L . 5G2,5mm2 kw105 —{Til lys rom 238 og 251 1 adresse pr armatyr _|=152mADate SideSmestad skole 2 av 3Plan 02 25.01.19400V TN-S Tegn.nr. Rev.nr.KURS ENLINJESKJEMA KABELTYPE KABELNR. : ADRESSE kW| MERKNADER|4x16A/C_ £, ¥XF200 1. 5G2,5mm2 IKW200 | Stikkontakt i tavle2x16A/C iXF201 I, 362,5mm2 KwW201 | Stikkontakt i tavie2x16A/CXF202 I¢ 3G2,5mm2 IKW202 —| Stikkontakter i korridor 236 og trapp 2582x16A/C