Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Lukkede trapperom som er del av rømningsvei over 2 etasje, skal røykventileres vha. luke eller vindu i toppen av trapperommet. Det må etableres en manuell åpningsmekanisme i utgangsplan. Denne skal kun benyttes av brannvesen. Luke/vindu skal ikke åpnes automatisk ved deteksjon av røyk.*Ark1 m2 luke/vindu vil være retningsgivende mht. størrelse. Hovedhensikten er å lette brannvesenets innsats og å begrense røykspredningen til trapperommet.Brannsmitte mellom ulike plan  Krav til kjølesoner mellom vinduer i ulike planArkivaretas ved sprinkling.Brannsmitte horisontalt mellom ulike brannceller  Forebygging av horisontal brannspredning viaArkvinduer skjer ved at bygget fullsprinkles. Det stilles derfor ikke krav til brannmotstand på vindu i innvendig hjørne.Branncelle åpen over flere plan  Arealene i 1.-3.etasje, med unntak av datarom iArk1.etasje, avfallsrom i 2.etasje, rømningstrapper og rømningskorridor i 3.etasje, er én åpen branncelle over 3 plan.