Title: THMontPlate.pdf
eller @1100mm60mm Brannplate 2S —IntuPlus A paGodkjent isolering, som begge sidereksempel steinull,brannspjeld eller liknende.Brannmotstandenbegrenses til den valgteisolasjonsmetoden.@) SINTEFSINTEF NBL asTilharende Produktdokumentasjon nr.SINTER AA163R006 ~1{02DETALJTEGNINGER Thermax Brannplate4 (4) 2006 8 30KABELBROER OG KABLER BRANNMOTSTAND El 60 GIPS, LETTBETONG OG BETONG - VEGGERKabler <= @25mm,kabler i bunt<= @50mm ogkabelbroerIntuPlus A pabegge sider2 lag 50mmBrannplate 1S| e mrn eSTALR@R BRANNMOTSTAND El 30GIPS, LETTBETON2 lag 50mm PBrannplate 1S \"40mm Rerskal av steinull80kg/m? eller tilsvarende,min. 50cm pa beggesider. Festes med trestykk staltrad.Velges en annen typerorskal, begrensesbrannmotstanden til denvalgte isolasjonsmetodenKOBBERR@R OG STALR@R BRANNMOTSTAND EI 60 GIPS, LETTBETONG OG BETONG - VEGGER