Title: IK-rapport Elektro 2018 - Økernveien 94.pdf - Fellesarealer.pdf
Økernveien 94Sønnico ASStian Danielssen22.11.2018DatoUtført avKommentarer12.11.2018Stian Danielssen400VTN C S nettHovedbryter 4x1600/1200A Merlin gerin masterpact M16 H1 Inntakskabel skinnepakke fra trafo i rommet ved siden av.Kontrollert ihht avtale med Møller Eiendom Norge asTermografering av fordelinger - Visuell elektrokontrollxxx mA lekkasjestrømL1-L2: 421 V L1-L3: 419 V L2-L3: 418 V L1-PE: 240 V L2-PE: 242 V L3-PE: 242 VLast: 390A - 437A - 538A12.11.2018Stian DanielssenKontrollert ihht avtale med Møller Eiendom Norge asTermografering av fordelingerVisuell elektrokontroll12.11.2018Stian DanielssenKontrollert ihht avtale med Møller Eiendom Norge asTermografering av fordelingerVisuell elektrokontroll15.11.2018Stian DanielssenKontrollert ihht avtale med Møller Eiendom Norge asTermografering av fordelinger - Visuell elektrokontroll16.11.2018Stian DanielssenKontrollert ihht avtale med Møller Eiendom Norge as