Title: Funksjonsbeskrivelse - 320.001 Energisentral.pdf
Temperatur (tur og retur)DriftAssemblin AS Brobekkveien 80C, 0582 OSLO Tlf 09030, www.assemblin.comOrg. nr 965 808 752Energimåling:Alle utgående kurser på varme og kjøling er målt, samt totalen påvarmeproduksjonen.SystemVannet sirkulerer som følger:Kald side system 350.001:Pumpene –JP501-2 sirkulerer vannet fra varmepumpene og ned ienergi brønnene og tilbake til varmepumpene. På returledning tilvarmepumpene hentes det ut kaldt vann til system 370.001 isvannfor ventilasjonskjøling på sommeren. Pumpene –JP501-2frekvensstyrt, er montert på turvann til brønnene. System 370.001er skilt med veksler fra system 350.001.Det er montert en by-pas ventil –SC402, NC. Ventilen er åpen vedfrikjølingsdrift. Når varmepumpene ikke er i drift.På turvannet inn til varmepumpene er montert stengeventil –SC401. Ventilen er åpne når varmepumpe er i drift. Det er konstantvannmengde over varmepumpene under drift.Varm side av varmepumpene: