Title: +038=360.000-LH005T_04-WISE Parasol Konfortmodul Swegon - Produktdatablad.pdf
7889431,890,0241HHHH26,32917334751367784110022,770,0241Tabell 7 – Varmekapasitet WISE Parasol 600 PFDysetrykkDyse- innstilling1)Primær- luftmengde (l/s)Lydnivå dB(A) 2)Varmekapasitet vann (W) ved ∆Tmv 3)Trykkfallskonstant luft/vann50 PaLLLL22,12351081022115339204562557530696kpl 3,13kpv 0,018LHLH27,9271092333604946317703,950,018HHHH33,7271092393785216698204,760,01870 PaLLLL26,2281262553905276658043,130,018LHLH33311292694145627138673,950,018HHHH39,8321312774295887479114,760,01890 paLLLL29,7311372824295817318823,130,018LHLH37,5351422944536117759393,950,018HHHH45,2361463064686358059774,760,0181) Til dimensjonering av alternative dyseinnstillinger brukes Swegons dimensjoneringsprogram ProSelect eller IC Design, som er tilgjengelig på www.swegon.com