Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
0.00 0.75 1.50 2.25x [m]200250 Belysningsstyrke [lx]300350400Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 3.00 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (12.75 m²)9214.00 lm 94.0 W 7.37 W/m² (1.97 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (1.5H 2.6H) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 373 lx 224 lx 0.60 0.49 <=17.0 0.75 mHovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 85 lx 285 lx 248 lx 166 lx 174 lxUo 0.73 0.51 0.51 0.73 0.58Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5450Side 223/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202223.004 Fysio2.2 Sammendrag, 3.004 Fysio2.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1Type Ant.\Prod.12 xLuzense Bestillingsnr. Armaturnavn Bestykning: 3306415 : LED Panel 600x600 47W 3000K med DALI driver : 1 x LED 47 W / 4607 lm