Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Het condensaat mag maximaal 200 mm boven de unit worden afgevoerd op voorwaarde dat de stijgleiding verticaal is en in lijn ligt met de flens van de afvoer.Het condensaat mag maximaal 200 mm boven de unit worden afgevoerd op voorwaarde dat de stijgleiding verticaal is en in lijn ligt met de flens van de afvoer.Als het condensaat meer dan 200 mm boven de unit moet worden afgevoerd. Wij raden modellen met veiligheidsvlotter aan die de eenheid uitschakelen in geval van defecte hulppomp..soleer de afvoerleiding met dampdichte isolatie (bijv. neopreen, 5 tot 10 mm dik).soleer de afvoerleiding met dampdichte isolatie (bijv. neopreen, 5 tot 10 mm dik).Indien meer units in een ruimte zijn geplaatst dient decondensaatafvoer te worden uitgevoerd zoals aangegeven in fig. 23.