Title: 320.000 DV instruks Varme.docx
Varmeanlegget er utført som et konvensjonelt to-rørs-system.Radiatorer i 1. etasje styres i sekvens med kjøleanlegg via romtermostat.320.000 Varmeproduksjon, hovedføringerVarmeproduksjon er basert på fjernvarme og leverer til system 320.010 radiatoranlegg, 320.020 gulvvarmekurs, 320.030 ventilasjonskurs, 320.040 ventilasjonskurs, 320.050 snøsmelteanlegg.320.010 Radiatorkurs 55/40 °CForinnstilling radiatorventiler 10 kPa; 0.016 l/s; pos 5; 1000 W pr. radiator.Radiatorkursen betjener samtlige kontorer og oppholdsrom samt rom og arbeidsplasser som trenger ekstra oppvarming og individuell regulering av romtemperatur. Radiatorkursen har egen blandeventil for utekompensering og nattsenking. Se DV automatikk.Dimensjonerende temperatur 55/40 °C. Reguleres med SB 401. Kapasitet pumpe 5,2 l/s, beregnet effekt 326 kW.Systeminformasjon 32 og 36Kapasitet320.000 Veksler fjernvarme: 650 kW; 75/40 °C primær og 70/30 °C sekundær; 7,8 l/s.