Title: Referat ITB 13 tester   - 27.01.2020.pdf
Ny test / kontroll av ny styrefunksjon av pumpe gjennomføres i fm. ny test av pumpekummer.RIITB sluttfører skjemaene for integrasjonstest.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 5 av 7Frist AnsvarRør/ Aut.Rør/ Aut.uke 9Rør /Aut.31.01RIV RIVuke 9Rør/ Aut.RIITBerichsen-horgen.noREFERATSak nr Saksbeskrivelse30 Røranlegg (varme)320.001 Hovedkurs varme: Test av el.kjel gjenstår Ny egenkontroll og integrert test av el.kjel gjennomføres i fm. ny test av pumpekummer.RIITB sluttfører skjemaene for integrasjonstest.33 Brannslokking (sprinkler):Avventer oppussing av rom til sprinklersentral360 Luftbehandling:Skjemaet for integrert test Luftbehandling system 360.010 Pactum er rettet iht. kommentarer i fm. gjennomgang av skjemaet 27.01.2020.Egenkontroll, driftsstart og Integrasjonstest Luftbehandling system 360.010 gjennomføres Mandag 10. januar - 20203