Title: FDV - Døli Pleie- og Omsorgssenter (1).pdf
Ved brannalarm stopper aggregatet.Styring – Sone:Sone 1 styres til drift av tidsprogram i luftbehandlingsaaggregatets prosessenhet. Ved eventuell nattmodus styres varme/kulde for sonen av aggregatets prosessenhet.Sirkulasjonspumpe, CP11, stopper sommertid når utetemperaturen overstiger den innstilte verdien og behov for varme ikke foreligger. En stoppet sirkulasjonspumpe «luftes» en gang per døgn.Side 7Postboks 304 1377 BillingstadDøli Pleie- og OmsorgssenterFDV-DOKUMENTASJON 36 VENTILASJONSANLEGGTemperaturmåler, GT11, holder tilluftstemperaturen konstanta via sekvensregulering. Tilluftsverdien justeres etter innstilt kurve. Om tilluftstemperaturen avviker fra utregnet verdi etter innstilt tid, aktiveres en alarm.Varmebatteriet styres i sekvenser. Ved økende varmebehov åpnes reguleringsventil SV11.Se for øvrig automatikkleverandørs egen FDV.Side 8