Title: 2023.08.30 Elektro Elektrokjel Fosnagata 13 36770146.pdf
Tilstandsrapport Elektro 09.16 Elektrokjel rapportKunde (#10092254) EIENDOM NORDVEST I ASFirma Caverion Norge ASAdresse F13 Fosnagata 13 6509 Kristiansund NLeder Brevik Tore,Utførende tekniker (Tekniker) Kristian Flovik Skar,KontaktpersonUtstyr ElektrokjelOpplysninger om anleggetKommentarer: Varmeteknikk SB2300Anleggstype | IT 230VPlassering | Fyrrom, bakgård.Årsmodell/kW | 2015 / 300Elektriske ledninger er kontrollertStatus | OKFuktighet er kontrollertStatus | OKLekkasjesøking er gjennomførtStatus | OKVantrykk er kontrollertVantrykk(bar) | 2Status | OK52v20230310Ordrenummer 36770146Kontrakt nummer 40020481Besøksdato 30.08.2023 - 30.08.2023Tilstandsrapport Elektro12345| Side 1/47v202303103Vanntemperatur er kontrollertVanntemperatur(°C) | 44Status | OKSikkerhetstermostat er kontrollertStatus | OKIsolasjonstest er gjennomførtKommentarer: Alle element målt til >299Mohm. Krav er >1MohmStatus | OK