Title: RIBfys02_rev05 - Autronica - Energinotat.pdf
Varmepumpe luft/vann med godt isolerte rør vil dekke 100 % av kjølebehov (systemvirkningsgrad antatt 2,40 iht. NS3031) og 70 % av oppvarmingsbehov (systemvirkningsgrad antatt 2,12 iht. NS3031). Fjernvarme dekker 100 % av tappevannsbehov og resterende oppvarmingsbehov. Verdier oppgitt av RIV i epost 2016-10-26.x:\nor\oppdrag\trondheim\515\34\5153488\5 arbeidsdokumenter\52 ribfys\ribfys02 - energinotat\rev05\ribfys02_rev05 - autronica - energinotat.docx2016-10-27 | Side 7 av 14Norconsult AS | Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika | Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 | Fax: +47 67 54 45 76NOTAT Notat nr.: RIBfys02_rev05 Oppdragsnr.: 51534882.3Isolasjon av ytterkonstruksjoner i kjellerSiden kjelleren skal være delvis oppvarmet, dvs. holde en minimumstemperatur som er lavere enn 15 °C, kan U-verdiene på vegger som grenser mot kjelleren reduseres noe for å ivareta kravene i TEK 10. I vinterhalvåret vil kjelleren holde minimum 5 °C eller 10 °C. Dette er i henhold til TEK 10 § 14-2 (3):