Title: FDV (1).pdf
Ved gruppeutskifting av rør kan man ta vare på 20% av rørene som ser tilsynelatende brukbare ut.Disse rør brukes som reserve til å sette inn under perioden mellom gruppeutskiftningene.For å kunne ivareta behovet for lys på arbeidsplassene, og der det er krav til estetikk, er det i tillegg nødvendig åskifte enkelte lyskilder som har utfall mellom intervallene for gruppeskift.Armaturer som har utfall (utbrente lyskilder) mellom to gruppeskift i områder som ikke er nevnt ovenfor, kan forblimørke til neste gruppeskift.Defekte rør/lyskilder, avfall, gamle / brukte lyskilder leveres hele (ikke knust) og sortert til godkjent oppsamlingsplass(spesialavfall) for videre transport til destruksjon på forskriftsmessig måte.9 -HMSBelysningsanlegget har stor innvirkning på (HMS) Helse, Miljø og Sikkerhet og er en av de viktigste faktorer for åtilfredsstille HMS-kravene.RENGJØRING:Alle armaturer kan vaskes med et nøytralt vaskemiddel (pH 69).