Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Slangeutlegg til innerste hjørne i p-kjeller overstiger 50 meter (ca. 60 meter fra port og overkant av 60 meter fra innsatsvei i sør-øst). Automatiske sprinkleranlegg oppført i henhold til NS 12845 er dimensjonert for å kontrollere brannutviklingen. Det skal installeres sprinkler med hurtigutløsende sprinklerhoder. Det etableres også to stk. brannslanger i p-kjeller som kan benyttes til førsteinnsats. Ved etablering av ny kum (merket med nr. 3 og 4 på figur 4 under) vil det være tilgang til slokkevann i nærheten av begge disse angrepsveiene – ut fra dette vurderes forholdet som ok. TBRT har godkjent forholdet, og vurderes ikke utover dette. Ved hovedangrepsvei skal følgende finnes:Brannsentral og orienteringsplan (i vindfang hovedinngang)Brannsentral og orienteringsplan (i vindfang hovedinngang)Nøkkelboks med universalnøkkel (utenfor hovedinngang).Nøkkelboks med universalnøkkel (utenfor hovedinngang).Brannkonsept REV_C: 03.11.2016, Rev C 25.10.2016Bromstadveien 59, Trondheim kommune