Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund-1.pdf
Seksjoneringsvegg Takkonstruksjon Brannceller Dør mot trapperom Dør mellom branncelle og korridor Innvendige overflater i brannceller under 200 m² Innvendige overflater i brannceller over 200 m² Overflater i rømningsvei, sjakter og hulrom Kledning i brannceller under 200 m² Kledning i brannceller over 200 m² Kledninger i rømningsvei, sjakter og hulrom Overflate på ytterkledningREI 120-M A2-s1,d0 [A120] EI 60 A2-s1,d0 [A60] EI 60 [B60] E 30CSa [F30S] EI2 30Sa [B30] D-s2,d0 [In2] B-s1,d0 [In1] B-s1,d0 [In1] K210 D-s2,d0 [K2] K210 B-s1,d0 [K1] K210 B-s1,d0 [K1] D-s2,d0 [Ut 2]Isolasjon i vegger og takA2-s1,d0 [ubrennbar]VentilasjonsanleggA2-s1,d0 [ubrennbare materialer].BrannalarmanleggHeldekkende brannalarmanlegg i kategori 2 iht. NS 3960Bredde på dør til og i rømningsveierMerking av rømningsveier Nødlysanlegg Manuelt slokkeutstyrEvakueringsplan