Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
5 0 M TTemperatursensorHvis pumpen er installeret i fremløbsledningen, skal der installe- res en ekstern temperatursensor i anlæggets returløbsledning. Se fig. 31. Installér sensoren så tæt som muligt på forbrugeren (radiator, varmeveksler osv.).t Ft RFig. 31 Pumpe med ekstern sensorVi anbefaler at du installerer pumpen i fremløbsledningen.Du kan bruge den interne temperatursensor hvis pumpen er installeret i returløbsledningen i anlægget. I dette tilfælde skal pumpen installeres så tæt som muligt på forbrugeren (radiator, varmeveksler osv.).t Ft RFig. 32 Pumpe med intern sensorSensorområde:minimum -10 °Cmaksimalt +130 °CFor at sikre at pumpen er i stand til at regulere temperaturen, anbefaler vi at du indstiller sensorområdet mellem -5 og +125 °C.7.3.7 DifferenstemperaturVælg denne reguleringsform hvis pumpens ydelse skal reguleres i henhold til en differenstemperatur i det anlæg hvor pumpen er installeret.Egenskaber og primære fordele