Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
Resultat og gyldighet Prosjektert løsning vurderes å være gyldig så lenge bygget har et automatisk brannalarmanlegg underlagt årlig service og vedlikehold, og så lenge brannskillene vedlikeholdes.WWW.FIRESAFE.NOBYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDSIDE 276.4Fravik 3 – Avstand fra stige med ryggbøyle til terrengFravik fra Fraviker § 11- 13. Utgang fra branncelleTEK Brannceller som består av flere etasjer, eller har mellometasje, skal ha minst én utgang fra hver etasje. I byggverk i risikoklasse 1, 2, 3 og 4 kan utgangen fra disse planene, utenom inngangsplanet, være vindu som er tilrettelagt for sikker rømning.VTEK I byggverk i risikoklasse 2 kan utgangen være rømningsvindu som har underkant til og med 5,0 meter over planert terreng, eller til og med 7,5 meter over planert terreng dersom det er atkomst til fastmontert stige med ryggbøyler. Stige eller trapp må ha avstand minimum 2,0 meter fra vindu, eller være skjermet mot flammer og strålevarme.