Title: +038=360.000-LC007T_04-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Manual.pdf
5.2. Kondensatauffangwannen Die Kondensat-Hauptauffangwanne wie auch die zusätzliche Auffangwanne müssen jederzeit sauber sein. Die Wannen und ihre Anschlussstücke können mit nicht scheuernden Reinigungsmitteln und Wasser gereinigt werden. Vergewissern Sie sich auch regelmäßig, dass die Abflussleitung nicht verstopft ist. Bei Verwendung als Hygienekassette nach VDI 6022 ist dies zwingend erforderlich um eine Reinigung der Kondensatwanne zu ermöglichen. (cid:121)(cid:36)(cid:88)(cid:86)(cid:69)(cid:68)(cid:88)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:36)(cid:88)(cid:73)(cid:73)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:81)(cid:72)(cid:81)(cid:29) - Ausbau der Zusatzwanne: - Schrauben Sie die Schraube unter der Wanne aus (Fig. 17, Pos. b). - Rasten Sie sie anschließend aus ihrem Sitz aus. - Bringen Sie die Schraube wieder an der Kassette an (Fig. 17, Pos. a). - Ausbau der Hauptwanne. - Öffnen und entfernen Sie das Ansauggitter des Luftauslasses (Fig. 18, Pos. a). - Lösen Sie die 4 Schrauben ( 18,