Title: +038=66.009-##003._02-5DB - Brukermanual.pdf
(1) la unidad de medida depende del parámetro P2 (2) programar oportunamente los parámetros relativos a los reguladores después de la modificación del parámetro P2 (5) la modificación del parámetro d0 tiene efecto de la conclusión del anterior intervalo de desescarche o de la activación de un desescarche de modo manual (6) el display restablece el normal funcionamiento cuando, finido el desescarche, la temperatura de la cámara va por debajo de la que ha parado el display (o si se manifiesta una alarma de temperatura)PUNTO DE AJUSTE DE TRABAJO Y PARAMETROS DE CONFIGURACION (ELIWELL)Programación del punto de ajuste de trabajoPara entrar en el menú "Estado máquina" presione y suelte instantáneamente la tecla Aparece la etiqueta de la carpeta “SEt”..Para visualizar el valor del Setpoint presione nuevamente la tecla El valor del Setpoint aparece en el display.Para variar el valor del Setpoint accione dentro de los 15 segundos, en las teclasmodificar el valor de temperatura regulado.y.