Title: +038=54.000-NI009._18-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet Colliers - plan 5 Sluttrapport.pdf
=360.005-RY401 (tilluft) 14.007=360.013-RY401 (tilluft)ReaksjonVisning av alarm med angivelse av sone på betjeningspanel og sentral. Test av manuell melder. Blink og hørbar lydDører åpnes automatisk ved utløst brannalarm i gjeldende etasjer. Resettes og låses ved tilbakestilling av brannvarslingsanlegg. Lys tenner og går opp til 100%Ventilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerVentilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerAlle persienner for hele bygget kjørers opp. Lys tenner / går opp til 100 %Ventilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerVentilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerAnsvarlig entreprenør ElektroElektroElektroElektroVent /AutVent /AutElektroVent/aut.Vent/aut.Resultat testOKOKOKOKOKOKOKOKTestet tidligereFeil ManglerSide 2 av 3Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest Brann og sikkerhet- Colliers plan 5 03.06.2022 0500 - 06302. Strømbrudd Hendelse: