Title: +175=411.001_4B Drift- og systeminfo Generelle anlegg.Beskrivelse.pdf
Copyright @ 2001 PROFSYS ASOppdateÉ den Lisensnr,:05.05.2003 3057-001J48 Drift- og systeminformasjon 4l Generelle anleggFDV DOKUMENTASJON Drifts- og ved I i keholdsinstruks Døhli SykehjemUTSTYRKABELBROER Kabelbroene er levert og montert komplett med takfester, pendler, pendelkonsoller, veggbraketter, deleskinner og med festebraketter for stikkontakter og koblingsbokser.Kabelbroene og dens komponenter er galvanisert med min. 19 my. Kabelbroene er ikke føft gjennom brannskiller, da kabelbroer er avsluttet på hver side av vegg/dekke ved gjennomføringer. Kabelbroene har en konsollavstand på ca. 2,5 m. Kabelbroene er festet med solid ekspansjonsbolter eller tilsvarende.Det er tatt nødvendig hensyn til bærende konstruksjoner, slik at disse ikke er svekket ved hulltakning.Føringsveiene forutsettes benyttet både for elkraft og teletekniske anlegg med skilleplate eller egen kanal for telekabler.