Title: Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet, Teatro.pdf
Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest Brann og sikkerhet- Teatro 12.04.2019 05:00 -07:001. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft Hendelse: System1. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft Hendelse: SystemLøse ut brannalarm Brannalarmanlegg.Utløst brannBranndetektorer FlashUtløst barnnElektriske låste dører til og i rømingsveiUtløst brannLysUtløst brannVentilasjonssystem 360.002Utløst brannBranngardiner i restaurantLøse manuelt ut brann /røyk plassert i tilluft.Ventilasjonsaggregat 360.002 - RøykdetektorFullskalatestObjektRøykdetektor i restaurantenBranndetektor med flashDører med automatikk i rømingsveiLysRøykdetektor i restaurantenBranngardinRøykdetektor plassert på tilluftReaksjonVisning av alarm med angivlese av sone på betjeningspanel og sentral. Test av manuell melder. Blink og hørbar lydDører åpnes manuelt via KAC boks eller lignende.Lys tenner og går opp til 100%