Title: FDV - UPK sentralavtrekk med kammer.pdf
Løsning: a) Tabell 8 viser at korreksjonsfaktoren for 250 Hz er -2 dB. LW i 250 Hz blir da: LWA + KO = 33 + (-2) = 31 dB b) Med 4 dB romdempning blir lydtrykknivået i rommet: 31 – 4 = 27 dB(A) c) Med 20 Pa struping kommer vi opp til 41 Pa, og diagrammet viser at LWA øker med 3dB. Lydtrykknivået blir da 27 + 3 = 30 dB(A) d) Av tabell 8 finner vi at korreksjonsfaktoren for 250 Hz er -6 ved stengt spjeld og -2 ved åpent spjeld. Plasseringen av vårt driftspunkt tilsier at vi bruker KO-faktor -3dB. Avgitt lydeffektnivå LW i 250 Hz blir da: Avgitt lydeffektnivå LW i 250 Hz blir da: LWA + KO = 33 + (-3) = 30 dB(A)Diagram 3, UPK-R m / ATK -S 200x100 Ø125UPKDiagram 4, UPK-R m / ATK-LS 200x100 Ø125Diagram 6, UPK-R m / ATK-S 300x100 Ø160Diagram 8, UPK-R m / ATK-B 400x100 Ø16088Diagram 5, UPK-R m / ATK-B 300x100 Ø160Diagram 7, UPK-R m / ATK-LS 300x100 Ø160Diagram 9, UPK-R m / ATK-S 400x100 Ø160UPKDiagram 10, UPK-R m / ATK-LS 400x100 Ø160Diagram 12, UPK-R m / ATK-S 500x100 Ø200