Title: Dokumentasjon Tavler ved utbygging 2008-2009 - del 2.pdf
Når CBS-8 kun skal brukes som jordfeilindikator (kun visning av jordfeilstrøm), må man her sette maksimal jordfeil som skal måles/vises. Dette er av stor viktighet for å oppnå tilfredsstillende visning. For høy maksimalverdi vil gi dårlig nøyaktighet, og for lav verdi vil gi fare for metning for kanalen. Det er derfor viktig at denne verdien velges med omhu for hver kanal.16 forskjellige verdier kan velges for hvert trafovalgWKE type trafoWG type trafo30 mA ...3A300 mA ... 30A30 mA 50 mA 100 mA 200 mA 300 mA 400 mA 500 mA 600 mA700 mA 800 mA 900 mA 1 A 1,5 A 2 A 2,5 A 3 A300 mA 500 mA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A7 A 8 A 9 A 10 A 15 A 20 A 25 A 30 ATidsforsinkelseDette er den tiden jordfeilstrømen må være høyere enn grenseverdien førutgangsreleet for den aktuelle kanalen aktiveres.8 forskjellige tidsforsinkelser kan velges:0,02 s0,04 s0,06 s0,08 s0,1 s0,4 s.0,8 s1 sNB: når grenseverdi på 30mA er valgt, kan man kun velge 0,02s tidsforsinkelse.