Title: Bruksanvisning for CK-CE.pdf
Aggregatet stoppes og vekslerens inspeksjonsluker tas bort. Eventuelt støvbelegg eller annen tørr forurensing fjernes best med støvsuging eller trykkluft. Fettholdige stoff fjernes med avfettingsmiddel og spyles deretter med rent vann. Dersom en bruker høytrykksspyler, holdes munnstykket 10 cm fra frontoverflaten. Fjern deretter evt. vannsøl med vannsuging. Kontroller lukepakning før lukene stenges.10.6 Væskekoblet varmegjenvinnerRørtilkobling/innjusteringVed montering av rør og shuntgruppe til vekslerbatteriene, må dette gjøres slik at rørsystemets og eventuelt shuntgruppens egen vekt ikke belaster batteriene. Følg nøye anvisningspiler for væskeretning. Når batteriene og rørsystemet er fylt opp med vann/glykol, sørg for nøye lufting av systemet. Batterienes lufte- og avtappingsskruer er på utsiden av inspeksjonsluken.Innjustering av shuntgruppe skal være i henhold til leverandørens anvisninger. Kontroller atvannlås er montert på fraluftsbatteriets avløpsrør og at den er påfylt vann.Vedlikehold