Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
FR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 140kg/m3 eller tilsvarende på begge siderSTÅLRØR BRANNMOTSTAND E 120 C/UMaks utsparing 300x300mm eller Ø344mmDEKKEKONSTRUKSJONERStålrør ≤ Ø324mmFR Akryl dybde ≥ 25mm oversideSteinull dybde ≥ 48mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarendeSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 90)Maks utsparing 300x300mmDEKKEKONSTRUKSJONERStålrør ≤ Ø40mmFR Akryl dybde ≥ 15mm over- eller undersideSteinull dybde ≥ 20mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarende≥ 20mm tykk rørskål av steinull densitet ≥ 80kg/m3 ≥ 100cm på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0046 & 21/0035Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 5 (37) 2020 12 7Detaljtegninger Protecta® FR AkrylSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/U (E 120)Maks utsparing 300x300mm eller 100x1000mmDEKKEKONSTRUKSJONERStålrør ≤ Ø40mmFR Akryl dybde ≥ 25mm over- eller undersideSteinull dybde ≥ 20mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarende