Title: Lockzone Ceiling Ventil Swegon - Produktdatablad.pdf
10050 40 30253040 dB(A)35201020105 4 350100200300400 l/s 5005100200300400500 l/s2003004005001000 m3/h30040050010002000 m3/h7LOCKZONE C med ALS – Tilluft Luftdon med anslutningslådaLuftflöde - Tryckfall - Ljudnivå - KastlängdFörhållande, anslutningsdimensioner. A = kanalanslutning, B = luftdonsanslutning. Förklaring av stegmodell: • Ett steg = En dimensionsförändring mellan A och B, t ex A = Ø160 mm och B = Ø200 mm. • Två steg = Två dimensionsförändringar mellan A och B, t ex A = Ø160 mm och B = Ø250 mm.LOCKZONE C 125-400 + ALS 100-125 – Ett stegLOCKZONE C 160-400 + ALS 125-160 – Ett steg300pt Papt Pa pt Papt Pa40 dB(A)300pt Papt Pa pt Papt Pa40 dB(A)200100253035200100202530352050 4050 403030202010101020304050l/s1001020304050l/s1004050100200m3/h4050100200m3/h1234l5 m0,20,51234lm0,2