Title: Data tester Smestad skole - Detaljert.pdf
Remote: 36-45 30,2 26,7 3,5 500,00Worst Value: Local: 36-45 30,0 26,7 3,3 498,00Remote: 36-45 30,2 26,7 3,5 500,00dB 0501000Local250500 MHzdB 0501000Remote250500 MHzACR-F: PassPair: Value (dB): Limit (dB): Margin (dB): Frequency (MHz):Worst Margin: Local: 12-45 68,2 57,3 10,9 2,20Remote: 45-12 68,3 57,3 11,0 2,20Worst Value: Local: 12-45 21,8 10,3 11,5 494,00Remote: 45-12 22,9 10,4 12,5 487,00dB -20401000Local250500 MHzdB -20401000Remote250500 MHzPS-NEXT: PassPair: Value (dB): Limit (dB): Margin (dB): Frequency (MHz):Worst Margin: Local: 36 27,6 23,8 3,8 498,00Remote: 36 28,5 23,8 4,7 499,00Worst Value: Local: 36 27,6 23,8 3,8 498,00Remote: 36 28,5 23,8 4,7 500,00PS-ACRF: Pass Worst Margin: Local: 12 68,1 56,3 11,8 1,75Worst Value: Local: 45 20,7 7,5 13,2 484,00Remote: 12 66,1 54,3 11,8 2,20Remote: 45 20,7 7,6 13,1 480,00