Title: +038=360.000-FA041._04-UV Control filterkontroller Jeven - installasjonsguide.pdf
Driftindikering Extern Max 240VAC/VDCRätt till ändringar förbehållesJEVEN UV-Control Installation16INSTÄLLNINGAR OCH HANDHAVANDE4. PROGRAMMERING AV LARMGRÄNSÖvervakningen av UV-lamporna sker genom mätning av det totala strömvärdet av UV-lamporna i anläggningen. Skulle en UV-lampa gå sönder detekterar systemet strömförändringen och visar larmet på displayen samt triggar den potentialfria reläutgången Q1 på Siemens LOGO! Tack vare den låga strömförbrukningen från en UV-lampa (0,1A) så programmeras strömrelä Finder 71.51 med den interna strömtransformatorn för att få en stabilare strömmätning. Detta medför att det visuella värdet som visat på displayen på Finder 71.51 enbart är ett fiktivt värde. Jeven UV-Control levereras programmerad och kalibrerad för varje enskilt projekt/kök.Nedan följer instruktion om man skulle behöva kalibrera om systemet: