Title: V20-11-02 VVS-anlegg plan 11 - DM3.pdf
6LD001T Maks:200 m³/h Kjøling: 550 W 0.044 L/s Varme: 325 W 0.008 L/sLD001T Maks:200 m³/h Kjøling: 550 W 0.044 L/s Varme: 325 W 0.008 L/sLD001T Maks:200 m³/h Kjøling: 550 W 0.044 L/s Varme: 325 W 0.008 L/s18 mm +c 3290 18 mm +c 329035 mm +c 3290 35 mm +c 329028 mm +c 3290 28 mm +c 3290STAP/STAD DN2028 mm +c 3188Ned 35 mm 35 mm+11 = 320.102 - OE 111 0.193 L/s28 mm +c 3188320.102: 28 mm +c 3290 320.102: 28 mm +c 3290+11 = 370.101 - OE 111 0.483 L/sSTAP/STAD DN3242 mm +c 3290 42 mm +c 329042 mm +c 3290LD002T Maks:200 m³/h Varme: 865 W 0.021 L/sø500 UK=2716ST009T-314-400 550 m³/hSK001T Ø250 Q:750 m³/hSF002T-125320.102: 22 mm +c 329015 mm +c 2650STAD Dim:10/09 StengtData 11-010ST013T 50 m³/hSF002T-125ø200 UK=3120 ø200 UK=3120ø200 UK=3120 ø200 UK=3120 ø200 UK=3120SF002T-100ø250 UK=2921ø160 UK=3151Lager 11-009ST013T 50 m³/hø160 ø160 UK=3150ø400 UK=2620SF009T 400x300ø160 UK=3150 ø160 UK=3150ø160 UK=31501000x400 UK=2638