Title: Tak(Monteringsanvisning).pdf
En innetemperatur på + 20 grader og en relativ fuktighet på 30 % gir et fuktinnhold på ca. 5 gram vann pr m3 luft. En åpning på 1mm i 3 meters lengde kan dermed gi en fukttransport på 625 liter vann ut i konstruksjonen i løpet av en vintersesong!En slik åpning kan f.eks. oppstå dersom det ikke trekkes dampsperre over mønesåsen før taksperrer og øvrig del av takkonstruksjonen settes på plass.Utettheter og luftlekkasjer i dampsperresjiktet kan også oppstå i forbindelse med utførelse av elektriker- arbeid. For å unngå dette kan dampsperren trekkes ut i konstruksjonen. Det må da påfores innvendig på taksperrene (eventuelt på knevegger og overgurten) etter at dampsperren er montert.Forutsetningen for dette er at det legges minst tre ganger så mye isolasjon på utsiden av dampsperren som på innsiden.