Title: Røykmelder.pdf
UG-3-A4O UNIGUARD SUPERFLOW STAND-ALONE-UNIT 24V Rökdetektor med inbyggt servicelarm för kanalmontage Optisk funktionEGENSKAPERPatenterat venturirör och rökdetektorkapslingEn-rörssystem Uniguard SuperflowNy form på venturiröret ger max venturieffektAutomatisk känslighetsjusteringServicelarmTesthål i locketEnkelt montageFlödesindikator med hög känslighetEnkel service och underhållInstallationsvänlig kopplingsplintMonteringssäkert rör, kan ej felvändasKomplett med förmonterade kabelgenomföringarTEKNISKA DATAFUNKTION24V AC/DC ±10% OptiskMatningsspänning: Detektortyp: Max strömförbrukning: ca 165 mA Omgivningstemperatur: -10ºC till +55 ºC Max luftfuktighet: Testad och godkänd: Reläutgångar: - Röklarm: - Servicelarm: LED på rökdetektor:99% RH UG-3-A4O enligt VdS Potentialfria 2 st växlande reläer, 250V 5A 1 st brytande relä, 250V 5A Grön - servicelarm Röd - röklarm Grön - normal drift Gul - servicelarm Röd - röklarmLED på kretskort: