Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
RISE Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 TrondheimBesøksadresse Tillerbruveien 202 7092 TillerTelefon 464 18 000E-post / web post@risefr.no www.riesfr.noForetaksnummer NO 982 930 057 MVARISEFR AA-050 FIRESAFE GPG MORTAR Side 25 av 32Tabell III.8 Brannmotstandsklasse E 120/EI 90. Utsparing ≤ 400 x 400 mm og enkel kabelhylse. Firkantete hylser med lengde 250 mm)Kabelhylse type (mm) 65 x 65 95 x 95 95 x 95Utsparing (mm)400 x 400Innvendig kabelføring 1 x A1, A2, A3 1 x A1, A2, A3 IngenTykkelse GPG fra begge sider (mm)GPG 40Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Steinull 150kg/m3, 20Rund utsparing med enkel kabelhylse Runde hylser med lengde 330 mm)Ø 70Ø 70Ø 50 Ø 30Ø 110Ø 110Ø 90 Ø 7015 x F 2 x P1 og 1 x P2 1 x A1, A2, A3 1 x A1, A2GPG 30Steinull 60kg/m3, 40Tabell III.9 Brannmotstandsklasse E 120/EI 60. Utsparing små åpninger ≤ Ø165 med enkel kabelhylse. Firkantete hylser med lengde 250 mmKabelhylse type (mm)Utsparing (mm)