Title: Monteringsveiledning FS701 Brannakryl.pdf
Maks diameter: Tykkelse: Opp til 21 mm kabel. 25 mm dybde FS701 Mur, lettbetong, betong og Kabelstiger.Brannklasse: EI90beggesiderm/70mm gipsvegg:≥120mm. bakstopp (80kg/m3) 25 mm dybde FS701 Mur, lettbetong, betong og gipsvegg: EI60 beggesideru/bakstopp ≥120mm.Max åpning: 490x100 mmKabel 21-50 mm diam. (4 x 185 mm² = 50 mm diam.)Max åpning: 200x100 mmN U L L I F I R E - S y s t e m F S 7 0 1Gjennomføring for rør:Generelt: Nullifire - System FS701 kan monteres i Nullifire - System FB700 i vegger av mur, lettbetong, betong og gips. Nullifire - System FS701 kan monteres i Nullifire - System FR220 i vegger av mur, lettbetong og betong. Monteringsanvisningen til hvert enkelt system må følges.Rev. juni 15N U L L I F I R E - S y s t e m F S 7 0 1