Title: TA-FUSION-P_NO_low (2).pdf
IMI Hydronic Engineering tilbyr et bredt spekter av proporsjonalaktuatorer (f.eks. 24V, 230V, fail-safe) for å gi nøyaktig modulerende eller 3-punkts regulering ved bruk sammen med kombinerte innregulerings- og reguleringsventiler. Se “Hurtigvalgstabeller”.4DN 65-150± [%]1816141210864200102030405060708090100 *)mengdeavvikelse som øker med små ventiler, lave innstillinger og lave diff eransetrykk. Korreksjon for denne avvikelse kan gjøres ved hjelp av dataprogrammet HySelect eller direkte i IMI Hydronic Engineering innreguleringsinstrument.For ﬂ ere opplysninger om aktuatorer, se relatert teknisk brosjyre “TA-MC Aktuatorer”, eller kontakt IMI Hydronic Engineering.DimensjoneringEksempel Prosjektert gjennomstrømning er 10 m3/h, tilgjengelig ΔpV (trykkfall over ventilen) 20 kPa og reguleringssignalet er 0-10 VDC.