Title: Lofotesenteret - Servicerapport Juni 2022.pdf
Aggregat i veldig dårlig stand. Handtak på dører er rustet sund, vifter har dårlige lager, motorer er varme og dårlige. Plassering på aggregat er ute på tak å står åpen for all slags vær. Dette skulle vært gjort et tiltak til neste plassering, f.eks laget en skjermingGK NORGE AS Org. Nr: 915 892 981 MVATiltakAnbefaler å bytte hele filterramme. Pris innhentes hos aggregatleverandørAnbefaler å bytte hele filterramme. Pris innhentes hos aggregatleverandørKan gjøre et forsøk på å smøre opp, evt kan man innhente pris på ny hos aggregatleverandørDørhåndtak skiftes.Til infoHengsel forsøkes utbedret, håndtak skiftes. Utføres på medgått tid/materiell.Tidligere dialog. Tilbud på forespørsel.StatusTilbud gittTilbud gittTil infoTilbud gittTilbud gittTilbud gittTilbud gittTil infoTilbud gittÅpenBudsjettpris (eks. mva)5 000,004 av 7gk.noENERGIVURDERING AV TEKNISKE ANLEGGEier av anlegget plikter å gjennomføre regelmessig energivurdering av tekniske anlegg.