Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 131/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202232.012 Kontor3.1 Beskrivelse, 2.012 Kontor3.1.1 Planvisningy [m]0.20.71.21.72.22.73.23.74.24.70.00x 19.34 m 22.14 m 22.14 m 19.34 mVegg 1 2 3 4 Gulv Himling Romhøyde Referanseplanets høydey 51.08 m 51.08 m 55.75 m 55.75 m3.00 m 0.75 mUnilamp Ravinen v50.501.001.502.00Lengde 4.67 m 2.80 m 4.67 m 2.80 mReflektans 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 20.0 % 80.0 %Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGAN2.50x [m]Side 132/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202232.012 Kontor3.2 Sammendrag, 2.012 Kontor3.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10.00 0.75 1.50 2.25x [m]250300350400Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 3.00 m 0.80