Title: +038=29.001-QM002._06-Branngardiner plan 2 Dronning Mauds gate 1-3 BVS - FDV.docx
Nanoups v.4.4 er tilkoblet byggets ABA brannalarmsystem eller lokale røykmeldere som vil kjøre ned branngardiner/røykgardiner ved alarm.Nanoups v.4.4 består av en hoveddel og et eksternt display. Hoveddelen er hovedsakelig for kobling av inngående og utgående eksterne kabler.Display er kablet til hoveddel med en 5 meter lang kabel.For å få tilgang til innhold i display og Flammatex app. så tildeler BVS et eget unikt passord.Flammatex app. tilkobles ved hjelp av Bluetooth teknologi med en avstand på maks 4 meter fra hvert enkelt display.Man vil få tilgang til driftsinfo og diverse funksjoner i display eller app.Nanoups har innebyggd batteribackup som vil tre i kraft hvis strømmen i bygget forsvinner.Se ellers produktdokumentasjon for mere info og flere detaljer.TEKNISK BESKRIVELSEYtelsesdata - Vertikale branngardiner/røykgardinerType:FlammatexBrannklasse: E60/EW30-Sa (Se utstyr side 2 i denne dokumentasjonen).Branngardin som skal forhindre spredning av brann og røyk.