Title: Dokumentasjon Tavler - ved utbygging 2008-2009.pdf
skal vises ved oppstart eller etter reset.b) Vekslende skjerm-bilde: alle 10 skjerm-bildene blir vist fortløpende med 5 sekunders intervall.1.7.- Valg av energivisning. Skjermen vil vise " SET def Page Ener ". Her velger en så hvilken energiparameter som skal vises: kW.h, kvarL.h, kvarC.h, kva.h1.8.- Innstilling av bakgrunnsbelysningstid. ("SET disp off”): Sett her den perioden som bakgrunnslyset skal være aktivt etter siste tastetrykk. Dersom en velger verdien ”00” vill det lyse permanent.A.Puls hver x kW.h eller kvar.h (Energi). Man definerer hvilken energimengde hver puls skal representere, enten kWh/puls eller kVAr/puls. Hver puls varer 100ms og instrumentet kan gi maks 5 pulser pr sek.B. ALARM funksjon: Man velger hvilken kontrolleres, ogsom og minimums-verdiskalparameter maksimum- forsinkelse for transistorutgangen.NB: Listen over parametere som kan benyttes vises i tabellene nederst på siden.2.- Ekstra oppsettmeny for CVM-NRG 96.