Title: 360.023 Swegon Gold RXF-12 +- 3.000 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
2x(490x592x370-8)Lufthastighet i filterseksjonen1,23 m/sAnbefalt dim. trykkfall106 PaStarttrykkfall56 PaSluttrykkfall156 Pa1Roterende varmeveksler, GOLD012FRXP01XRoterende varmeveksler av typen RECOnomicStandard aluminiumTurtallsregulertTrykkfall, tilluft113 PaTrykkfall, avtrekk123 PaEkstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje0 Pa283 m³/hTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(85,5% ved samme luftmengde)85,5 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter42,8 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer0,0 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold100,0 %Årsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)100,0 %LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkUteluftTilluftAvtrekkAvkastSFPeSFPvEtaTAndelm³/hm³/hPaPaPaPakW/(m³/s)kW/(m³/s)%1002 7002 70002432430