Title: +038=360.001-#####._09-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
1252505001k2kTil tilluftskanal767172747169Til inntakskanal787679736864Til avtrekkskanal787679736864Til avkastkanal787375777473Til omgivelser706460624848GOLD - aggregat med integrert automatikkKomponenter ordnet etter luftretningenAntallTillu(cid:756)1Spjeld, TBSA-5-120-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfall1Anslutningsgavl, UteluftStatisk trykkfall1FilterEffekt kW1,5614,251,644k6760607147Dato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534430Trykk PaLydnivå dB(A)075468914820543726243772437558215933535840808kAll67dB77dB(A)58dB75dB(A)58dB75dB(A)71dB80dB(A)45dB61dB(A)4 Pa6 PaSide: 10/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.001 GOLD30FRXHC +/- 7000 m³/h - 90% samtidighet