Title: +038=360.000-LH005T_04-WISE Parasol Konfortmodul Swegon - Produktdatablad.pdf
Kondensgiver, CG IV Kondensgiveren leveres montert og innkoblet fra fabrikk. Selve giverelementet består av et kretskort med gullbelagte ledningsbaner som reagerer når det oppstår kondens mellom disse. Når det oppstår kondens, lukker kjøleventilen den innkommende vannmengden til produktet. Når kondensen på ledningsbanene har tørket, tillates kjøleventilen å åpne igjen.Giveren er plassert på batteriets lameller ved tilløp for kjøling.For mer informasjon om kondensgiveren se separat produktblad på www.swegon.com.23Valgfri perforering, PARASOLc T-PP Underplaten fås i tre ulike perforeringsmønster for å kunne tilpasses til de mange ulike typene installasjoner, f.eks. lysarmatur og avtrekksventil som forenes i et undertak. Et undertak som inneholder ulike typer perforerings- mønster, kan oppleves urolig for øyet.Andre mønster kan selvsagt oppnås om ønskelig. Kontakt Swegon for mer informasjon.A. Underplate standard PB Sirkulære hull i triangulært mønster.A. B.C.