Title: FDV - Lydfeller II.pdf
Beskrivning Rak rektangulär lågbyggd ljudd- dämpare med glasullsfyllning och med cirkulär anslutning. Ljuddämparen består av ett rör av perforerad plåt omslutet av gavlar och mantel av plåt. Utrymmet mellan rör och mantel är fyllt med ljuddämpande material samt med fiberduk för att förhindra fiberme- dryckning.brandgasernas inverkan på mantelytan arar under minst 30 min innan temperaturstegringen på mantelytan överstigit 140°.bbbStorlek (bbb)Längd (ccc)BHcccInsättningsdämpning, mått- och viktuppgifterStorlek–längd bbb–ccccm63Dämpning, dB Centerfrekvens, Hz125 250 500 1000 2000 4000 8000YttermåttBredd BHöjd HVikt,kgSkyddsavstånd vid EI30 *) mot utrymmande personerSkyddsavstånd vid EI30 **) mot brännbart material008–050 –100 010–050 –100 012–050 –100 016–050 –100 020–050 –100 025–050 –100 031–050 –1008 15 8 14 7 13 7 12 6 12 5 10 3 813 22 10 15 9 12 7 10 6 9 5 8 3 617 27 14 20 12 18 10 15 8 14 7 13 6 1225 43 23 37 21 34 19 30 16 27 13 24 10 21