Title: +175=521.001_521 kursopplegg for datakommunikasjon.Produktinformasjon.pdf
kan du - i en operasjon - teste eller inn- og utkoble brannsonenSubsonerBrannsoner følger hovedsakelig en naturlig brannseksjon i bygget og deles inn i subsoner for å kunne implementere forskj ellige styringsbehov innenfor den samme brannsonen.Ä definere subsoner tillater deg å spesifisere hvilke subsoner som vil aktivere hvilke utgqngsgrupper. Merk at en spesifikk detektor kan bare tildeles én subsone (1 detektor ) 1 subsone).Brannsone 03 _-____J& ffiDet finnes to typer subsoner:0 Kontinuerlige subsonerhvor alle detektoradresser tildelt subsonen er i numerisk rekkefølge (kan aktivere alle fyper utgangsgrupper)0 Diskontinuerlige subsonerhvor detektorad¡esser tildelt subsonen ikke er i numerisk rekkefølge (kan bare aktivere utgangsgrupper ùv We brann)UtgangsgrupperAlle DELTA DA alarm- og styreutganger må tildeles utgangsgrupper. Yanligvis er utganger som alltid aktiveres samtidig tildelt samme utgangs grupp e.Det finnes tre typer utgangsgrupper:;r H ffiï