Title: +038=242.003-QZ001T_02-FR Brannplate Protecta - Teknisk Datablad.pdf
Maksimum utsparing 2 lag 50mm FR Brannplate 12400mm bred og 1200mm hoy Protecta Rerstruper 1 lag 50mm bredde i midten eller begge sider13mmgjennomgaendecellegummiStalror< @40mmAlle gjennomforingerog apninger mafuges med FR Akrylpa begge sider2400mm bred og1200mm hoy1332mmgjennomgaendecellegummiSlékur< E155mmISOLERTE STALROR BRANNMOTSTAND EI 60 (E 120GIPS, MUR ELLER BETONGVEGGERMaksimum utsparing 2 W 50mm FR / BrannplateProtecta Rorstruper2 lag 50mm bredde pa begge siderAlle gjennomforinger0g apninger mafuges med FR Akrylpa begge siderSTALRZR BRANNMOTSTAND EI 120 (E 120GIPS, MUR ELLER BETONGVEGGERMaksimum utsparing2400mm bred og 2lag 50mm FR1200mm hoy / Brannplate 1-S Alle gjennomforinger 0g apninger mafuges med FR AkrylStalror pa begge sider< @40mm :2 20mm tykk steinulldensitet 2 80 kg/m2 50cm pa beggesiderwww.protecta.noProtecta® FR BrannplateProtectar