Title: Service og kontrollpunkter fase 3 Nittedal EPC.pdf
Ved oppvarming av tappevann fra varmeanlegget via magasin i beredere må sirkulasjonen stenges i sommerhalvåret når man bruker el kolber til oppvarming av varmtvannsberedere. Omvendt må el kolber slås av dersom det oppnås tilstrekkelig temperatur i beredere i fyringssesongen når de blir oppvarmet av varmeanlegget.Elektrisk varmeanleggSD/ StyringssentralerSjekk innstilling av varmestyringssystem (romstyring og tidsstyring) og at det virker.Stille inn riktige verdier og juster settpunkt ovnerVentilasjonsanleggSD-anlegg og teknisk romVurdere alarmer og temperaturer, og at gjenvinnere går for fullt før varmebatterier slår inn.Isolering rørFyrromSjekk at isolasjonsputer og faste rørinstallasjoner er satt på plass igjen etter arbeider med varmeanlegg.Kontakt ansvarlig utførende for arbeiderSjekk av opplastede rapporterIK-byggGjennomgang av byggdrifteres opplastede rapporter.IntervallUkentligKvartalsvisÅrlig av kjeleteknisk firmaUkentlig i fyringssesong