Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
y 25.35 m 32.99 m 33.79 m 31.44 m 31.47 m 26.17 m3.95 m 0.75 mUnilamp Ravinen v5234Lengde 5.61 m 7.72 m 5.41 m 2.37 m 0.20 m 5.36 mReflektans 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 20.0 % 80.0 %Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGAN56 x [m]Side 97/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202231.520 Bibliotek3.2 Sammendrag, 1.520 Bibliotek3.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10123456 x [m]350400 Belysningsstyrke [lx]450500550Generell Anvendt beregningsalgoritme VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (42.89 m²)37536.00 lm 390.1 W 9.10 W/m² (1.93 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (3.0H 3.8H) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 471 lx 392 lx 0.83 0.56 <=19.7 0.75 mHovedoverflater m 1.6 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg) m 1.5 (Vegg)