Title: +135.01=370.001-JP501T_02-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Etter brudd på strømforsyningen utfører elektronikkmodulen ulike utkoblingsfunksjoner. Under denne prosessen vises displayet.2FARE! Risiko for fatal skade! Det kan forekomme spenning selv om displayet er utkoblet.Fig. 31: DisplaytestTa hensyn til de generelle sikkerhetsforskriftene!8.5.1 Statusside i visningen12.3Standardvisningen på displayet er statussiden. Det aktuelle innstilte settpunktet vises i siffersegmentene. Ytterligere innstillingen vises med symboler.LES DETTE: Ved dobbeltpumpedrift vises dessuten driftstypen på statussiden ("Parallelldrift" eller "Hoved/reserve") i form av et symbol. Displayet på slavepumpen viser "SL".8.5.2 Menymodus i visningenFunksjonene i elektronikkmodulen kan hentes frem i menystrukturen. Menyen inneholder undermenyer på flere nivåer.Det aktuelle menynivået skiftes ved hjelp av menyelementene av typen "Nivå opp" eller "Nivå ned", f.eks. fra meny <4.1.0.0> til <4.1.1.0>.