Title: DCV BL, RC, CF, MF.pdf
(cid:116)(cid:1) Monteras rättvänd relativt märkningmed pil för luftriktning(cid:116)(cid:1) Placering med föregående raksträckaSPMFpå 3,5 x aktuell kanaldiameter.Montage i rektangulär kanal via SMRD och JSPM+SMRDJSPM(cid:116)(cid:1) Monteras rättvänd relativt märkning med pil för luft- riktning(cid:116)(cid:1) JSPM ska monteras med spjällaxeln i horisontellt läge.(cid:116)(cid:1) Placering med föregående raksträcka på 3,5 x ekviva- lenta diametern (de)SIDA 2(2)1Montage av mätﬂäns och spjäll(cid:116)(cid:1) Säkerställ föreskriven raksträcka före mätﬂänsen.(cid:116)(cid:1) Orientera motorhyllan så att IR-fönstret på regulatorn kommer att peka i riktning mot golvet med fri sikt.Se illustrationer under Montering på installationsan- visningen för DCV-BL (Sida 1).2Montage av regulator och spjällmotor(cid:116)(cid:1) Regulatorn monteras på spjällmotorn PAD genomatt föra den över klackarna på valfri sida av huset till spjällmotorn.