Title: +038=310.101-NT002._01-FDV-dokumentasjon - Oso Hotwater AS - VA_VVS 8001459 med flere - Manual Maxi - M - 600-10 000 l. - NO.pdf
Kobles til overløp (8) på sikkerhetsventil (3/4” innvendig gjenge). Føres uavstengbart, brutt og frostfritt med fall til sluk.12 3456798 93.5.4 Montasjeinstruks! FORSIKTIG!! !Produktet skal plasseres i rom med sluk, utført iht. våtromsnormen / siste TEK. Alternativt skal aut. vannstoppventil med sensor og overløp fra sikkerhetsventil til sluk monteres. Produktansvar gjelder kun hvis dette blir fulgt. Produktet skal monteres loddrett og i vater, på gulv egnet for totalvekt av produktet i drift. Se merkeplate. Produktet skal ha fri serviceavstand på 40 cm foran front.3.5.5 MontasjeanbefalingANBEFALINGDersom maksimalt vanntrykk overstiger 6 bar over døgnet, bør reduksjonsventil og ekspansjonskar monteres. Ved installasjon i rom som ikke er utført iht. våtromsnormen, bør vanntett spillbakke med overløpsrør > 18 mm. innv. til sluk monteres under produktet, i tillegg til aut. vannstoppventil med sensor. Dette vil forebygge mot evt. materielle skader.910