Title: Konfigurasjon8512-5025 36.01 (1).pdf
100 - 150000 m3/h -100 - 150000 m3/h 0 - 65535 s Fare , Høy , Lav , Varsl. -100 - 150000 m3/h Sida 8 av 13064 °C -64 °C 2s Lav (B) 064 °C -64 °C 2s Lav (B) 05000 Pa -40 Pa 10s Høy (A) 05000 Pa -40 Pa 10s Høy (A) 040000 l/s -100 l/s 180s Høy (A) 040000 m3/s 0 m3/s 10s ikke alarm 040000 m3/h 0 m3/h 10s ikke alarm 020000 l/s -100 l/s 180s Høy (A) 040000 m3/s 0 m3/s 10s ikke alarm 040000 m3/h 0 m3/h 10s ikke alarm 011.03.20168512-5025 Konfigurasjon 36.01Døli SykehjemAlarm tilluftsfilter Høy grense Lav grense Alarmforsinkelse Alarmklasse Kalibrering Alarm fraluftsfilter Høy grense Lav grense Alarmforsinkelse Alarmklasse Kalibrering