Title: +038=360.000-LC007T_03-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Drifts- og vedlikeholdsinstruks.pdf
2 alternativer for åpning av 3-veis modulerende ventil:o Dersom strømmen ikke er skrudd på vil ventilen være åpen o Dersom regulatoren har strøm på, ta av servomotoren slik atventilen åpnerFylling av systemet Fjern luft i systemet via luftenippelen på enheten når systemet fylles opp.Vannkvalitet Det anbefales å foreta en analyse av vannet, både for å kartlegge bakterier (for eksempel jernbakterier som produserer H2S og reduserer sulfater) og en kjemisk analyse (for å unngå korrosjon og tilgroing).Total hardhet (Fransk skala) 10 < TH < 15  Klor (CL-) < 10 mg/l  Sulfat (SO4 2-) < 30 mg/l  Nitrat (NO3 -) = 0 mg/lDrifts- og vedlikeholdsinstruks – CoadisLine 600 – N1147D-NO0715Side 17 av 22Oppløst jern < 0.5 mg/l  Oppløst oksygen: 4< (O2) < 9 mg/l  Karbondioksid (CO2) < 30 mg/l  Resistivitet: 2000 - < 5000 Ωcm  pH: 6.9 - < 8Driftsgrenser