Title: +038=320.001-IE005._02-Regulator for elkjeler etter 2010.pdf
Integrering minsker temperaturavviket til mindre enn 1°C. Integreringstiden er avhengig av innstilt trinntid og kan ikke stilles manuellt.Endring av trinntidTrinntiden er stillbar mellom 20 – 250 sekunder for innkobling av effekttrinn. Trinntiden ved innkobling er fra fabrikk satt til 40 sekunder. Ønskes denne endret, gjør følgende: Med et trykk på: 3fremkommer menyen for “Informasjon” Trykk u til ”service”Deretter tast: 4 tast: v til ”tid” tast: > Når linjen er markert endres tiden med: t u Trinntiden lagres med tast: 3 Ved å taste 2 ganger på: 3 vil regulatoren gå tilbake til normal visning, ”Temp/Effekt”.Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315Innstilling av effektbegrensningOm man ønsker lavere maksimal effekt på kjelen ,kan dette gjøres ved å begrense antall trinn.I menyen for ”service” tast: 4 ”trinn max” begrenses med tast : u t lagres med: 3