Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Kabelarea(2) Max. längd för spänningsfall < 5 %mm² (per fas) 1 x 50 1 x 50 1 x 70 1 x 70 1 x 95 1 x 95m317 291 360 338 403 358KabeltypXLPE Cu XLPE Cu XLPE Cu XLPE Cu XLPE Cu XLPE Cu(1) Verkliga anslutningsmöjligheter för varje maskin, definierade enligt anslutningsklämmans storlek, storleken på elskåpets åtkomstöppning och tillgängligt utrymme inuti elskåpet. (2) Resultat av urvalssimulering med utgångspunkt i angiven hypotes. (3) Om det beräknade maximala tvärsnittet gäller en XLPE-kabeltyp betyder detta att ett val som baseras på en PVC-kabeltyp kan överskrida den faktiska anslutningsmöjligheten. Dumåste vara extra uppmärksam på vilket val som gjorts.Obs! Strömvärdena gäller en maskin med en pumpmodul som drivs med maximal ström.6.5 - 24 V energireserv för användarenNär alla tillgängliga tillbehör har anslutits, ombesörjer transformatorn att det finns en användbar energireserv på 24 VA eller 1 kvar till manöverkretsen på platsen.43