Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
5245J45Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel. Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör).StorlekABDEFGHIJKLMVikt, kg035/0401038,5199056524560014002159479174429526422401099-1353Delning för intransportDelning kan ske till tre sektio- ner på byggplats. Mått: Se A och D i tabell ovan. Vikt: A = 377-504 kg, D = 345 kg.Inspektionsutrymme 1100 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet.Märkdata per fläkt Storlek 035: Motoraxeleffekt 4,0 kW alt. 5,0 kW,motorstyrning 3 x 400 V, 50 HzStorlek 040: Motoraxeleffekt 6,5 kW alt. 10 kW,ADAmotorstyrning 3 x 400 V, 50 HzElanslutning Se tabell Elektriska data i slutet av detta avsnitt.76Dimensionering, installation, mått och viktGOLD RX, roterande värmeväxlare, storlek 050/060 Storlek 050 (Frånluftsfläkt storlek 060 kan väljas, se nästa sida)Luftflöde, m3/hSFPv2.52.01.5Frånluftsfläkta PEf f.-v