Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
Egenskaber og primære fordelePumpetrykket holdes konstant, uafhængigt af anlæggets flow.Tekniske specifikationerHQFig. 29 Konstanttrykregulering7.3.6 Konstant temperaturDenne reguleringsform er egnet i anlæg med en fast anlægska- rakteristik, for eksempel brugsvandsanlæg, hvor det er relevant at regulere pumpen i henhold til en konstant returløbstemperatur.Pumpen er fra fabrikken indstillet til at køre i et varmeanlæg med en regulatorforstærkning, Kp, lig med 1. Hvis pumpen kører i et køleanlæg, skal forstærkningen ændres til en negativ værdi, for eksempel -1. Se afsnit 8.7.4 "Regulatorens indstillinger".Egenskaber og primære fordeleTemperaturen holdes konstant. • Brug FLOWLIMIT til at regulere det maksimale cirkulationsflow. Tekniske specifikationerHQFig. 30 KonstanttemperaturreguleringNår du bruger denne reguleringsform, må du ikke installere regu- leringsventiler i anlægget.Invers regulering for køling er mulig fra model B.242 1 3 09 4 4 25 0 M T1 1 1 51 5 4 2