Title: Beskrivelse av tiltak - Vannrenseanlegg - Bauer Lime - V.2017.06.26.pdf
Filteret er meget finmasket og tar opp de aller fleste urenheter i vannet. Filteret er montert over en sirkulasjonspumpe og innregulert med 8 L/min, iht manual. Når vannstrømmen er nede i 6 L/min så er det på tide å bytte filter. I begynnelsen vil filteret hurtig bli tett og sterkt farget av urenheter. Etter hvert så vil filteret vare lenger og lenger ettersom det blir mindre urenheter i vannet. Så vil filteret bli hurtigere tett igjen, som følge av at avleiringer i anlegget oppløses og ankommer filteret. Til slutt vil vi oppleve at filtrene varer lenge, som følge av at anlegget er rent.Vedlikehold: Service utføres iht manual. Ut over dette er filterbytte nødvendig. Det er vedlagt (og henger ved vannrenseanlegget) en protokoll for filterbytter. Dette for lettere oppnå kontroll over vedlikeholdet.Med vennlig hilsen AF Energi & Miljøteknikk ASFilip Danielsen EnergiingeniørInnspurten 15 Postboks 6272 Etterstad, N-0603 Osloinfo.emt@afgruppen.no www.afgruppen.noNO 983 480 535 Bank 8101 30 68259