Title: 33 Spjeldventil med overvåking.pdf.pdf
1560294050207790Avlasta trycket och dränera rörsystemet före montering, demontering, justering eller underhåll av Victaulic rörprodukter.Bär skyddsglasögon, skyddshjälm och skyddsskor.Underlåtenhet att följa denna instruktion kan leda till dödsfall eller svåra person- och/eller egendomsskador.7.0 REFERENSMATERIALBrytare och ledningar 1. Den yttre övervakningsbrytaren innehåller tvåförmonterade, enpoliga tvåvägsströmbrytare.UL-LISTAD KOPPLINGSDOSA2. Strömbrytarna är klassade:RÖRLEDNING10 A vid 125 eller 250 V AC/60 Hz0,50 A vid 125 VDC½" NPTRÖRKOPPLINGAR0,25 A vid 250 VDCTRÅDMUTTRAR3. Brytarna övervakar ventilen i det "ÖPPNA" läget.