Title: +038=30.001-NI002._01-310.000 Forenklet DV instruks sanitæranlegg - DrM.pdf
Brannskap: Levert og montert brannskap, type NOHA modell 3.Stoppekraner: Ellers er det stoppekraner ved hvert opplegg, ved hvert enkelt utstyr og ved rørfordelere/skap.310.101 DriftsinformasjonVannforsyning forbruksvann Alle hovedkurser og rørfordelere har stoppekraner. Der det er himling er det satt av merkeskilt i himling. Driftspersonalet må gjøre seg kjent med plassering av disse. Foran alt utstyr er det montert kuleventiler.Brannslanger: Testes årlig. Brannposter har stengeventil i skapet, samt at det er avstegningsmulighet i strålestykket. Brannslangen skal normalt stå trykkavlastet. Det henstilles til driftspersonalet om å gjøre seg kjent med plassering og bruk av brannskap. Dette iht. beredskap for brann. Brannslangen skal testes årlig.Varmt forbruksvann: Reguleringsventil for varmtvann er stilt til 55–60 °C temperatur og skal ikke endres.