Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
Los compresores TECUMSEH están diseñados para funcionar a una temperatura ambiente máxima de 46 °C (115 °F). Esta temperatura no debe superarse. Para optimizar la cantidad de refrigerante en el sistema, respete las prácticas recomendadas en materia de carga de refrigerante. Si desea usar el compresor en condiciones diferentes, asegúrese de no superar en ningún caso la presión máxima de servicio. Si el agua y el refrigerante están separados por un tubo de una pared (como sucede, por ejemplo, en un evaporador de agua) y dicha pared sufre una fuga, se produciría una fuga de refrigerante y podría penetrar agua en el sistema, dando lugar a la producción de vapor. Sin un dispositivo de seguridad, el com- presor actuará como un generador de vapor y el sobrecalenta- miento del motor causará un notable aumento de la presión.366465_b / 03.201718/44