Title: +038=360.026-#####._09-360.026 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
EksterntrykkTilluftAvtrekkUteluftTilluftAvtrekkAvkastSFPeSFPvEtaTAndelm³/hm³/hPaPaPaPakW/(m³/s)kW/(m³/s)%1003 6003 600024324301,651,5085,8Tilluftsside, vinterInnUtLufttemperatur20,016,0°CRelativ fuktighet8523%Varmeeffekt49,32kWAvtrekksside, vinterInnUtLufttemperatur22,014,0°CRelativ fuktighet30100%Tilluftsside, sommerInnUtLufttemperatur26,026,0°CRelativ fuktighet5050%KjøleeffektSide: 10/22AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.026 GOLD RXF TOP-14 +/- 4.000 m³/h - 90% samtidighetAvtrekksside, sommarInnLufttemperatur26,0Relativ fuktighet501VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.Tilluftsmengde