Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
SJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med HC ekspansjonsventilstyring krets 1.71:10 HC EKSPANSJONSVENTILSTYRING KRETS 2 KOMMUNIKA-A010 s1SJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med HC ekspansjonsventilstyring krets 2.72:1 HC HØYTRYKKSVAKT KRETS 1 UTLØSTA010 s1Alarm for høytrykksvakt HC krets 1 har løst ut. 72:2 HC HØYTRYKK KRETS 1 OVER ALARMGRENSE Alarm for høytrykk HC krets 1 har løst ut.A010 s172:3 HC TERMOKONTAKT KRETS 1 UTLØSTA010 s1Alarm for termokontakt HC krets 1 har løst ut.72:4 HC VARMGASSTEMPERATUR KRETS 1 OVER ALARMGRENSE Alarm for varmgasstemperatur HC krets 1 har løst ut. 72:5 HC VARMGASSTEMPERATURGIVER KRETS 1 DEFEKTAA0010 s10 s11Varmgasstemperaturgiver HC er defekt eller ikke tilkoblet.72:6 HC HØYTRYKKSGIVER KRETS 1 DEFEKTA010 s1Høytrykksgiver HC krets 1 er defekt eller ikke tilkoblet.