Title: 200728 tungasletta 2 bygg A 2020.pdf
Brannsentral funksjons og belastningstestet – ok Testet manuelle meldere – ok Lest av verdier på alle detektorer med analyseverktøy AS2000 – ok Testet adresserbare detektorer ihht NS 3960. Testet overføring til TBRT – ok. Kommer frem som NINA (HiST) på skjermen til TBRT. Testet alle klokker og sokkelsummere - ok Testet dørholdemagneter – ok Testet brann, forvarsel og feilsignal SD-anlegg – ok Heisstopp – ok. (Heis gikk ned i 1etg og åpnet dør som lukket etter 5sek. Jeg gikk inn i heisstol og dør lot seg ikke åpne utenfra eller innenfra så lenge sentral sto i alarm!! Man kan åpne den fysisk med hendene Kommunikasjon med sentral i bygg B- okNØDLYS: Funksjons testet og belastningsprøvd samtlige nødlys 6 stk armaturer sviktet under test. 2 av disse ble utbedret ved batteriskift. 4 av armaturene ble byttet.Tilfluktsrommet i kjelleren blir brukt som klasserom/lab. Der henger det to markeringslys på en nødlyssentral. Denne sentralen mangler batteri.RØKLUKER: