Title: +038=310.101-MO039._02-F-INNV med spyling, pumper, sondestyring.pdf
3GA-SG1-FØLERKabelDriftstemperaturIP-klassifiseringFast kabel 2 x 0,75 mm2. Standardlengde 5 m.0°C til +90°CIP68TILBAKESTILLING AV ALARM Trykk på reset/test-knappen . Lydsignal avbrytes. Relè og 4 signallampe endres ikke før feilen er rettet. Hvis lydsignal ikke tilbakestilles, avbrytes det automatisk etter 3 dager.8 1 0 2 - 2 1Besøk også våre hjemmesider www.odin-maskin.noINNSTALLASJON Produktet skal være spenningsløst når det installeres og når det utføres service.231N L13 4 56 7 8MONTERING AV FØLER For kabelgjennomføring til føler er det viktig at denne foretas over vannspeilet. Montøren borer selv hull i utskillervegg og monterer PG-nippel for gjennomføring.230 VACRelé alarmGA-SG1 følerFØLERKABEL Følerkabelen er 5 m, 2x0,75 mm . Ved skjøting av følerkabel utvendig i fettutskiller skal det brukes krympeskjøt. NB! Følerkabel må ikke kuttes, men kveiles opp og stripses til krok i utskilleren før den skjøtes.