Title: +175=411.001_4B Drift- og systeminfo Generelle anlegg.Beskrivelse.pdf
Ved normal drift og normale omgivelser bør følgende punkter utføres en gang pr. år. Dersom omgivelsene er mer ekstreme, bØr punktene utføres hyppigere Rengjør bryteren utvendig med ren klut eller lignende.Se over tilkoblinger for hovedledere og styrestrøm, rengjØr om nødvendigSjekk at isolasjonen på fast del for en uttrekkbar bryter er ok, rengjør om nødvendig.Sjekk at alle tilkoblinger er tilfredstillende tilskrudd, ettertrekk koblinger om nødvendig. Bruk momentnøkkel der det kreves.Sjekk og evt. bytt avdekningerAlle andre utskiftninger og reparasjoner må utføres av godkjent verksted/i nstal I atø r. Alle disse punkter må uansett utføres hvis bryteren har løst ut pga kortslutning.Vedlikehold av tavler:. Alle flater rengjøres i støvsuges en gang hvert år. . Klemmer tiltrekkes eller tavle termofotograferes etter ett år, deretterhvert tredje år.Periodisk vedlikeholdSe foregående punkt.