Title: Funksjonsbeskrivelse - 320.001 Energisentral.pdf
Det er en indre og ytre sirkulasjon, der den indre kretsen sirkuleresvia den integrerte pumpen fra kondensator i varmepumpen og uttil leveranse eller i retur via akkumulatoren , tilbake tilvarmepumpen. Kretsen er utstyrt med energimåler –OE501 somviser avgitt effekt fra varmepumpen.Den ytre kretsen, varmedistribusjonen ut til forbruk henter sinenergi fra varmepumpen og / eller akkumulatoren, for så åAssemblin AS Teglverksveien 1, 3413 Lier Tlf 09030, www.assemblin.com2 / 8temperatur før vannet når pumpene -JP401 / -JP402 for sirkulasjonut til forbrukerne.Returvannet sirkuleres tilbake til varmepumpen eller tilakkumulatoren. På enden mellom tur- og returstokk er montert enstrupeventil for å sikre minimum vannsirkulasjon.STYRING SYSTEM 350.001JP501-2 SIRKULASJONSPUMPEN for brønnvann betjenes via systemvender samt digitale vendere på inngang i undersentral.JP501-2 SIRKULASJONSPUMPEN for brønnvann betjenes via systemvender samt digitale vendere på inngang i undersentral.