Title: 5177454 Smestad Skole - Fraviksdokumentasjon Z04.pdf
Ved brann i flerbrukshallen ville i utgangspunktet en seksjoneringsvegg mellom skole og hall ført til at man iht preaksepterte ytelser kunne hatt seksjoneringsveggen i kombinasjon med brannalarm og utelatt sprinkleranlegget (begge seksjoner er under 1800m2). Siden brannalarmen ikke vil bidra til å hindre brannspredningen ville man da stått igjen med seksjoneringsveggen som den eneste barrieren. Ser man til PD7974-7 tabell A.17 vil denne ha 75% sannsynlighet for å oppnå 75% av sin kapasitet (masonry walls antas representativ). En branncellebegrensende vegg slik vi har i det aktuelle bygget vil iht samme tabell ha 65% sannsynlighet for å oppnå minst 75% av sin kapasitet (partition walls antas representativ). Denne vil da være kombinert med sannsynligheten for at sprinkleren svikter, for materiell sikkerhet kan denne sannsynligheten settes til 90% iht tidligere refererte tabell. Sprinklerstandarden NS-EN12845 setter som et minimumskrav til brannskille mellom usprinklet og sprinklet areal til 60 minutter. Dette