Title: 2023, februar  - Servicerapport roykventilasjon og branngardiner .pdf
Branngardiner: 1 stk Bachfire E60 5200 x 2900mm 1 stk Sentral CBM-1 André GoncalvesTelefon:Utført arbeid:2023-02-07 09:56:20 - Morten Solbakken 07.02.23 PHILIP PEDERSENS VEI 20. Årskontroll av branngardin og røykventilasjonsystemer er utført etter avtale med Audrius. Anleggene er kontrollert og testet iht avtale. BRANNGARDIN: KANTINE: Brannteknisk OK. RØYKVENTILASJON: HOVEDTRAPP: Ok. BITRAPP SØR: Ok. BITRAPP NORD: Ok. -------------------------------------- Anleggene er godkjent. -------------------------------------- INFO: -Batterier tilhørende sentral hovedtrapp er byttet. -Branngardin går ned som den skal, men på vei opp må den hjelpes da den stopper etter ca 1m. Testet 5 ganger, samme problem hver gang.Utført av:029 Morten SolbakkenUtført dato:Velux Commercial Bramo AS Postboks 222Besøksadresse:Tlf:(+47) 32 24 05 60www.veluxcommercial.noBank:5130.05.54699NO 3421 LierskogenGjellebekkstubben 29Fax(+47) 32 24 05 61service@veluxcommercial.noOrg.nr:NO 960 828 305 MVA