Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
PENSERING I SD-AGGREGAT DEFEKT Temperaturgiver i avtrekksviftens innløp oppnår ikke riktig kommunikasjon eller viser feil verdi. 10:7 AVTREKKSLUFTTEMPERATURGIVER DEFEKTA13)10 s1Temperaturgiver i avtrekkskanalen er defekt eller ikke tilko- blet.10:10 UTELUFTSTEMPERATURGIVER DEFEKT (GOLD SD) Utetemperaturgiver er defekt eller ikke tilkoblet.B03)3 s1Alarmgruppe 11: Eksterne temperaturgivere11:1 ROMTEMPERATURGIVER NR. 1 DEFEKTB03)10 s1Giver for romtemperatur 1 er defekt eller ikke tilkoblet.11:2 ROMTEMPERATURGIVER NR. 2 DEFEKTB03)10 s1Giver for romtemperatur 2 er defekt eller ikke tilkoblet.11:3 ROMTEMPERATURGIVER NR. 3 DEFEKTB03)10 s1Giver for romtemperatur 3 er defekt eller ikke tilkoblet.11:4 ROMTEMPERATURGIVER NR. 4 DEFEKTB03)10 s1Giver for romtemperatur 4 er defekt eller ikke tilkoblet.11:5 Xzone, ROMTEMPERATURGIVER NR. 5 DEFEKTB03)10 s1Giver for Xzone romtemperatur 5 er defekt eller ikke tilko- blet.