Title: +038=360.028-#####._07-360.028 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
1 543 omdr/minMaks. hastighet2 100 omdr/minDimensjonert eleffekt til motor(er)1,47 kWEleffekt til motor(er) ved SFPv beregning1,36 kWMerkeeffekt3,40 kWMotoropsjon2MotorbetegnelseDOMEL 749.3.393Antall motorer/vifter i hver luftretning1Side: 15/17AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.028 - 360.028 GOLD25FRXHC +/- 7.600 m³/h - 80%Total statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 90,5%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, AvkastStatisk trykkfall1Spjeld, TBSA-5-120-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfallAntallTilbehørDato: 09.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-1000056855862,7 %93,0 %7165,7 %0,76 kW/(m³/s)7 Pa3 PaSide: 16/17AHU Design Skisse: InspeksjonssideGOLD F RX/HCAggregatstørrelse025Aggregat vekt1 366