Title: +038=360.019-#####._06-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel. F Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör). 208 21 C E L2 EVid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel. F Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör). 208 21 C E L2 EL3B** G200I21DC11** Bredd för eventuell batterivärmeväxlare = B + 200 mm.JSDSDSD21F HJStorlekVikt, kgVikt, kgVikt, kgfläktfläkt+filterfläkt + filter + batteri52*524545A100020158-211260-324516-587StorlekL1L2L3BHACDEFGIJ0201040187527101400775,511549888358874001000200188Inspektionsutrymme 900 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet.Elanslutning 3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AMärkdata per fläkt Motoraxeleffekt 2,4 kW alt. 3,4 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz179Dimensionering, installation, mått och viktGOLD SD, storlek 025