Title: PUMPEKUMFloat Switch Type ABS KS (NO) 16.pdf
KSMerkespenning230 V AC, 400 V ACMerkestrøm: 230 V 400 V8 A 4 ABeskyttelsesklasseBeskyttelsestypeIP 68OmkoblingNormalt åpen (standard)KabeltypeH07RN-3G1.0 eller A05RN-4G0.75 med åpne kabelenderMediumtemperaturKonstant drift opp til 60 °CInneholder • Automatisk styring av pumpestasjoner.Jord beskyttelse.Overløp eller tørrkjøringsbeskyttelse av pumper.Gir ett signal når maksimum- og/eller minimumnivåer oppnås.Styring av motoriserte ventiler eller andre elektriske kontrollere.Ved tilkobling til egensikre releer, kan KS nivåvipper brukes iområder med fare for eksplosjoner.Signal eller alarmenhet i overvåkningsaplikkasjoner.Tilgjengelig som dobbeltvirkende versjon for fylling og tømmingav tanker.Opsjon med PVC-kabel.InstallasjonseksempelOpsjonerBeskrivelseStørrelseArt. nr.KS Nivåvippe:1(standard) Normalt åpen med løse kabelender0.55 m 1 m 5 m 10 m 20 m 30 m 50 m12800018 12800282 12800022 12800023 12800025 12800027 1280015412