Title: +038=360.019-#####._09-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
tilluftens tørre temperaturvirkningsgrad (0°C)68,4 %Tilluftens tørre temp. virkningsgrad ved like luftmengder (dim. utetemp.)61,3 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold100,0 %Årsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) 0,0 °C)100,0 %LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkUteluftTilluftAvtrekkAvkastSFPeSFPvEtaTAndelm³/hm³/hPaPaPaPakW/(m³/s)kW/(m³/s)%1005 4435 4435060107671,321,1765,7Årsenergivirkningsgrad100,0 %Tilluftens temp.virkningsgrad, sommerUtetemperaturTilluftens temperaturvirkningsgrad, EN30820,0 °C54,9 %15,0 °C63,2 %10,0 °C66,1 %5,0 °C66,6 %0,0 °C67,0 %5,0 °C67,4 %10,0 °C67,7 %15,0 °C67,9 %Tilluftsside, vinterInnUtLufttemperatur20,01,9°CRelativ fuktighet8515%Varmeeffekt40,10kWSide: 19/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjon