Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
543210x 29.23 m 29.14 m 25.16 m 25.16 mVegg 1 2 3 4 Gulv Himling Romhøyde Referanseplanets høydey 50.06 m 60.42 m 60.42 m 50.06 m5.95 m 0.75 mUnilamp Ravinen v50.10.9 1.4 1.9 2.4 2.9 3.4 3.9 x [m]Lengde 4.07 m 10.35 m 3.98 m 10.35 mReflektans 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 20.0 % 80.0 %Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANSide 19/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202221.004-5 Lager2.2 Sammendrag, 1.004-5 Lager2.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10.11.42.9x [m]6080100150200Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 3.50 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (41.64 m²)14083.20 lm 143.2 W 3.44 W/m² (2.14 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (1.8H 4.5H) Posisjon