Title: Testrapport FST 16.06.22.pdf
Bruksdør med elektroteknisk rømningsfunksjon 2-fl. Lukket/låst. Hovedlås + slagdørautomtikk + adg kontroll med kortleser + holdemagnetfunksjon142-BDørRen rømningsdør med elektroteknisk funksjon 1-fl. Lukket/låst. Hovedlås + tilleggs lås 1HeisDørHeis adg kontroll med kortleser utenfor heisstol.Lukket ulåstLukket ulåstLukket ulåstLukket ulåstLukket ulåstFST plan1FST plan1FST plan1FST plan1FST plan1FST plan1JaJaJaJaJaNei17/06/202211Fullskalatest1671 - Brandengen skoleLag: 1. etasje06 - Normal driftBrannalarm avstilles Spenning settes på normal driftsfunksjon gjenopptasNrTypeBeskrivelseForventet resultat100Punkt549.001 BrannspjeldsentralNormal drift Åpne spjeld10Punkt237 solavskjermingSolavskjerming skal kunne betjenes som normalt.AvvikNrFeilbeskrivelseAnsvarligK00353Rom 106 Bryter for solavskjerming er satt feil vei. Pil ned kjører solavskjerming opp.HØYEM INTEGRASJON ASAvvikNrFeilbeskrivelseAnsvarlig