Title: +175=225.001_QZ001_Kabel-,rør-og ventilasjonskanalgjennomføringer.Produktinformasjon.pdf
14. Ventilasjonskanalene isoleres i henhold tilA/S Rockwools monteringsanvisning 8.30, 8.31 eller annen godkjent brannisolering.15. Brannmotstand og maksimalt tversnitt for de forskjellige rct og ventilasjonskanaler tas ut fra tabellene på side 3.15. Brannmotstand og maksimalt tversnitt for de forskjellige rct og ventilasjonskanaler tas ut fra tabellene på side 3.16. Verktøy rengjøres med vann1 7. Signert monteringsanvisning overleveres byggherrensrepresentant.18. Produktdokumentasjon og monteringsanvisning skal følge byggets dokumentasjon.18. Produktdokumentasjon og monteringsanvisning skal følge byggets dokumentasjon.MuNettingmatteBrannstoppStåltrådRockwool Rørskàl(rRørskålCohlit BrannstoppStåltrådConlitl'Figur 5EventueltTP 150Rockwool NettingmatteCon it BrannstoppeKABELGJENNOMFøRINGER (maks. utsparing 600 x 600 mm) . TABELL 1KonstruksjonBrannmotstandminutter)M¡n. tykkelse6090'120Conlit Brannstoppmax. ledertverrsnittmax. ledertverrsnitt