Title: Montasje-installasjon_smart.pdf
Anslutning isvannsbatterier Batteriforisvannleveresmedshuntventil. (sirkulasjonspumpe tillegg). Pumpe tilkobleskoblingsboks på utsidenavaggregatet. Shuntventil tilkobleskoblingsboks på utsidenavaggregatet. Kabeleneransluttetstyreskap. Hurtigkoblinger m å monteressammeniaggregatskj øter. Seaggregatetskoblingsskjema.Anslutningvifter Effektkabel tilluft-ogavtrekksvifteliggerinnvendigiaggregatet.Tilkoblesmedhurtigkobling. Under transporterkablenekveiletopp p å gjenvinnerdelen. Kabelenstrekkesgjennomhulletivifteveggen.Gummimembranensomsitter p BUS - kabelenliggeriviftedelenogansluttesfrekvensomformermed tele - stikk.å kabelenskalfestesihulletog tette rundtkabelen.Anslutning tillufts føler Tilluft følerenerlagtinnielektriskkoblingsskapvedforsendelse. Dennekobles tilklemmerivarmebatteriellerdirekte tilMASTERkl.16og17. Kabelstrekkeslengstmuliguti tilluftkanalen.