Title: 10 FR Trekker'n - Montasjeanvisning.pdf
Kabler ≤ Ø80mm I bunt ≤ Ø100mmFR Trekker‘n Diameter ≤ 110mm Lengde ≥ 250mmKABLER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERDiameter på utsparing er samme som ytre diameter på Trekker’nKabler ≤ Ø80mm i bunt ≤ Ø100mmFR Trekker‘n Diameter ≤ 110mm Lengde ≥ 250mmKABLER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 300x300mmSteinull bakdytt dybde ≥ 12.5mm på begge siderFR Trekker‘n Diameter ≤ 110mm Lengde ≥ 250mmProtecta FR Akryl dybde ≥ 12.5mm på beggeKabler ≤ Ø80mm i bunt ≤ Ø100mm