Title: +038=433.000-NI003._02-Testrapport elektriske anlegg - DM3.E3.433.11.01, Pareto plan 11.pdf
Dronning M.g.1-3 / E.433.11.01 TN-S / Sikring 070 GODKJENT* BILHOBR 2020 5 110/52'5SPENDINGUln: 234VUlpe: 235VUnpe: 0Vf: 49.9HzR ISOR: >200MQ Um: 262VUiso: 250VGrenseverdi:GODKJENT1MQDronning M.g.1-3 / E.433.11.01 TN-S / Sikring 071 GODKJENT * SINOBN2 020 SI0EESSPENDINGUln: 235VUlpe: 235VUnpe: 0Vf: 50.0HzR ISO GODKJENTR: >200MQ Um: 263VUiso: 250VGrenseverdi:1MQDronning M.g.1-3 / E.433.11.01 TN-S / Sikring 072 GODKJENT * 11.03.2020 10:54SPENDINGUln: 234VUlpe: 234VUnpe: 0Vf: 49.91HzR ISO GODKJENTR: >200MQ Um: 262VUiso: 250VGrenseverdi:1MQDronning M.g.1-3 / E.433.11.01 TN-S / Sikring 073 GODKJENT* 11.03.2020 10:48TEST RAPPORTSPENDINGUln: 233VUlpe: 233VUnpe: 0Vf: 49.9Hz251 | Dronning M.g.1-3 / E.433.11.01 TN-S Sikring 080 GODKJENT12.03.2020 12:25R ISO GODKJENTR: >200MQ Um: 263VUiso: 250VGrenseverdi: 1MQ252 | Dronning M.g.1-3 / E.433.11.01 TN-S Sikring 081 GODKJENT112003520205 12127R ISO GODKJENTR: >200MQ Um: 263V