Title: 20200331113944869.pdf
Dato: 07.07.11 Service teknikker: _Jan Ivar Ulfsnes Kunde: YIT Kristiansund Anlegg/serviceplass: _Ello Lilleborg, Kristiansund Kontaktperson: Asgeir Jordal / Runar Nordgérd Fabrikat: Climaweneta Modell: ME1303 Kompressortyp Kompressortype C1: _DWM D8SH1-500X e C2 0g C3: DWM D6DJ4-400X Stromart: 230V 3~ 50Hz Kuldemedium: R-407c Serienummer: A766607010 Regulator: CVM 3000C X =ja/ok = = nei/ ikke kontrollert Sjekkpunkter ved service: Kontroll Merknad: Generell tilstand Ok I Hoytrykkspressostat bar 1 Lavtrykkspressostat bar B Noen lekkasjer pa Stn‘anxnlngsvakt Ok kompressorer og Oljevakt Ok roroplegg. Kontroll av shunter, pumper og vannanlegg som er i forbindelse med Ok maskinen Merking; Reftec skilt, kuldemedium type Ok Komp 1 Kuldeteknisk data: C1 Komp 2 Komp 3 Komp 4 Sugetrykk: Bar/°C 3,5 -1 4,9 f 6,8 32 f -2 Kondenseringstrykk: Bar/°C 15 41 19,5 50 16.3 43 Sugerer temperatur: °C 5,8 4 11,2 Veaskeror temperatur: °C 36 43 40,4 Trykkgasstemperatur °C 71 79 83 Vann temp fordamper INN/UT °C 9,6 6,7 10 7,6 12 11