Title: +038=360.000-LD051._05-Paragon Fan-coil Swegon - Produktdatablad.pdf
Distributionen av luften till rummet sker i hotellrum och vårdrum med fördel så rakt som möjligt genom att låta luften bäras av taket via coandaeffekt för att nå hela vägen fram till fasaden. Om spridning i horisontalled är önskvärd åstadkoms detta enkelt med hjälp av ADC (Anti Draught Control) vilket ingår som standard i alla PARA- GON komfortmoduler. I de fall spridning i vertikalled är önskvärd görs detta genom att ställa utloppsgallrets lameller uppåt eller nedåt. Om så önskas kan utlopps- gallrets vinkel låsas med hjälp av ett tillbehör som fixerar lamellerna.Figur 4 – Luftdistribution med PARAGON i hotellrumFigur 2 – Kylfunktion PARAGON 1 = Primärluft 2 = Inducerad rumsluft 3 = Primärluft blandad med kyld rumsluftFigur 5 – Luftdistribution med PARAGON i vårdrumFigur 3 – Värmefunktion PARAGON (vattenburen) 1 = Primärluft 2 = Inducerad rumsluft 3 = Primärluft blandad med uppvärmd rumsluft5Figur 6 – Luftspridning i horisontalled med ADC