Title: +038=29.001-QM001._05-Flammatex branngardiner BVS - Produktdokumentasjon.pdf
8. Koble til styrebryter til motor med 230V. Innreguler endebryterne på motoren slik at branngardinen stopper på rett plass i topp og bunn. Sett på ytterkassett11Flammatex® branngardin og røykgardinStandardutførelse < 10000x5000 BXH Ved bredde over 5000mm må det brukes støttehjul Prinsipptegning Type 1Festebrakett valsesideRørfesteInnerkassett 200x200 mm.Ytterkassett 200x200 mm.Rørvalse Ø85Geid/føreskinne12Festebrakett motorsideElektromotor 230VGeid/føreskinneFlammatex® branngardin og røykgardinMålskisse - ≤ 10000 x 5000 mm (BxH) Ved bredde over 5000mm må det brukes støttehjul Type 1InnerkassettBranngardinGalv.stål, RAL 90101,5 mm gods.Stormkroker 25x20mmFestebrakett valsesideGalv.stål, lakkert RAL 90104mm gods.Festebrakett motorside45100Flattjern innsydd i branngardin Bunnlist lakkert i Ral 9010RørvalseStål utførelse,1,5mm gods.Geid/føreskinne Galv. stål, lakkert RAL9010 1,5 mm godsØ 85 utvendigRørfeste100x45mm100x45mmElektromotor 230V