Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
Tilbakeføringssignalet avviker fra styresignalet. Kontroller klemmetilkobling 6(Y) og 14(U) på I/O- modul 3. Kontroller at spjeldet ikke blir tregt eller at motoren slurer på spjeldakselen. 10 minutter alarmforsinkelse PLATEVARMEVEKSLER, I/O-MODUL NR. 3 KOMMU- NIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommu- nikasjon med I/O-modul nr. 3 for platevarmeveksler.A13)4)10 s115:12222Kontroller at funksjonsomkobler på I/O-modul er satt i stillingen 3, og at kabel er koblet til COM 6-11 på styreenhet IQlogic. 10 sekunder alarmforsinkelse. PLATEVARMEVEKSLER, BYPASS-SPJELDOVERVÅKING UTLØST Overvåking av bypass-spjeld til platevarmeveksler er løst ut.A03)4)10 m015:13223