Title: firesafe_brannplate_monteringsanvisning_2011_no.pdf
Min. veggtykkelse:Brannmotstand: (EI)Enkeltkabel 4 x 10 mm2≤ Ø 70 mm. Utsparing Ø 10020 mm x 15 mm *150 mm120 minutter (1)Kabelbunt 26 stk, 5 x1,5 mm2≤ Ø 70 mm. Utsparing Ø 10020 mm x 15 mm *150 mm120 minutter (2)Stålrør Ø 50/2,0 isolert med 30 mm mineralullisolasjon. Utsparing Ø 14020 mm x 15 mm *150 mm120 minutter (3)Enkeltkabel 3 x 150 mm2≤ Ø 90 mm. Utsparing Ø 12020 mm x 15 mm *150 mm120 minutter (4)Kommunikasjonskabel 20 x 2 x 0,6 mm2, Ø 17 mm i bunt ≤ Ø 50mm. Utsparing Ø 8020 mm x 15 mm *150 mm120 minutter (5)NOTER * Fugemasse Akryl på begge sider av vegg/platen. Bakdytt med mineralull (densitet 40kg/m3)FIG. 1FIG. 2FIG. 3BakdyttBakdyttBakdyttK a b elK a b e b u nlS t å l r ø rtFugemasse AkrylFugemasse AkrylFugemasse AkrylFIG. 4FIG. 5BakdyttBakdyttK a b elK a b e b u nltFugemasse AkrylFugemasse AkrylFiresafe BrannplateG N N S I V N A E J S A T N O MI