Title: 32 Aktuator 24 V 0-10 V 0621 FINAL.pdf.pdf
En intern slitasjefri posisjonsregistrering styrer temperatu- ren som kreves for maksimal slaglengde (minus overhøyde) og følgelig energiinntaket til det elastiske elementet. Ingen overflødig energi lagres inne i det elastiske elementet. Hvis kontrollspenningen reduseres, tilpasser det elektroniske styringssystemet umiddelbart varmetilførselen til det elastiske elementet. I området 0 - 0,5 V (avhengig av modell) forblir aktuatoren i en hviletilstand for å ignorere rippelspenning som forekommer i lange kabler (rpm). Lukkekraften til trykkfjæren blir tilpasset lukkekraften til ventilen og holder ventilen lukket når det ikke er strøm.Uten gjenkjenning av slaglengdeGULVVARME)m m( e d å r m o s g n n p Åim m 5, 2 = e d g n e g a SllÅpen ventilLukket ventill i t n e Vr e t p a d am mKontrollspenningHvis en 4 mm aktuator uten ventilslagregistrering brukes til ventiler med et slag på 2,5 mm, kjører aktuatoren uten belastning for styrespenninger fra 7,5 V til 10 V.