Title: +175=225.001_QZ001_Kabel-,rør-og ventilasjonskanalgjennomføringer.Produktinformasjon.pdf
6. I gipsplatevegg skal gjennomføringen tettes fra begge sider med min. 50 mm Conlit Brannstopp. Hvis veggen er tykkere enn 100 mm, kan kjernen utfylles med RockwoolTung Plate 150. Denne har ingen brannteknisk funksjon.Rockwool Rørskål min.30 mm tykkelseConlit Brannstopp7. For betongkonstruksjoner gjelderfølgende: a)Vertikale gjennomføringer tettes med stiv, konsistens.7. For betongkonstruksjoner gjelderfølgende: a)Vertikale gjennomføringer tettes med stiv, konsistens.b) Horisontale gjennomføringer tettes med flytende konsistens. Som forskaling benyttes 50 mm Tung Plate 150, eller tilsvarende.8. Kabelbru kan gå gjennom gjennomføringen, se tabell 2.Del anbefales imidlertid at kabelbru kappes på hver side av gjennomføringen.II Tp 15013. For ventilasjonskanaler skal gjennomføringen tettes med minimum 50 mm Conlit Brannstopp, se tabell 414. Ventilasjonskanalene isoleres i henhold tilA/S Rockwools monteringsanvisning 8.30, 8.31 eller annen godkjent brannisolering.