Title: 32 Varmeanlegg_funksjonsbeskrivelse.pdf
Objekt RT401_BB RT401_X RT401_Y JP401/JP402_PSForklaring Børverdi tur m.h.t. kurve Kurve utetemperatur: Kompensert børverdi: Pumpestopp ved høy utetemp.Lev.inst.2 50 17 °C0 4310 °C 35 °CDriftsinformasjon Anlegget skal gå kontinuerlig. Ved lekkasje kontaktes rørlegger. Ødelagt isolasjon repareres.Anlegget er ferdig innregulert. Ved forandringer på anlegget må rørlegger passe på at balansen i anlegget opprettholdes.Pumper må ikke gå ved tørt anlegg og mot stengte ventiler. De skal være stillegående og uten større vibrasjoner.320.020 VentilasjonsanleggSystem informasjon Ventilasjonskursen er en fordelingskurs fra system 320.001 som forsyner varmebatterier i 2 av byggets ventilasjonsaggregater.TemperaturreguleringTurtemperaturen er den samme som på hovedstokk.Driftsinformasjon Se ventilasjonsbeskrivelse.320.030 GulvvarmeanleggSystem informasjon Gulvvarmeanlegget er en fordelingskurs fra system 320.001 bestående av rørfordelingsanlegg og gulvvarmesløyfer.