Title: +038=360.029-#####._02-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.029 - GOLD RXF TOP-11 +/- 2.550 m³/h - 100%Dato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 10000761024GOLD F RX Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende data360.029 - GOLD RXF TOP- 11 +/- 2.550 m³/hAggregatstørrelse011Luftdensitet1,200 kg/m³Tilluftsmengde2 550 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal35 PaTilluftskanal200 PaAvtrekksluftmengde2 550 m³/hStatisk trykkfallAvtrekkskanal100 PaAvkastkanal130 PaKlimatdataOslo, NorwayDimensjonerende utetemperatur, sommer26,0 °CDimensjonerende luftfuktighet, sommer50 %Laveste dimensjonerande uteluftstemperatur20,0 °CDimensjonerende luftfuktighet, vinter85 %Tilluftstemperatur, sommer26,7 °CTilluftstemperatur, vinter20,0 °CNøkkeldataSFPvRenblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje, Rene filtre1,66 kW/(m³/s)Tilluftens tørre temperaturvirkningsgrad85,7 %Eurovent energieffektivitetsklasseA+ 2016