Title: Produktdatablad 9253204(med flere) (2) .pdf
Victaulic rekommenderar goda rörförläggningsmetoder och att ventilen monteras fem gånger diametern efter källor till oregelbundet flöde som pumpar, rörvinklar och reglerventiler. Om det inte är praktiskt genomförbart på grund av utrymmesbegränsningar ska systemet utformas så att ventilen placeras och positioneras så att påverkan av dynamiska moment och på livslängden minimeras.Victaulic vridspjällsventiler har formgetts med rillade ändar för användning med rillade rörkopplingar. Om flänsanslutningar krävs, se följande meddelanden gällande Vic-Flange®-adapterns begränsningar.Typ 741 Vic-flänsadaptrar kan användas på alla storlekar av serie 761 Vic®-300 MasterSeal™ vridspjällsventiler. • Typ 743 Vic-Flange-adaptrar kan inte användas med serie 761 Vic®-300 MasterSeal™ vridspjällsventiler. En rillning med nr 46 ANSI 300 flänsadapter krävs.