Title: +038=360.029-#####._02-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Komponenter ordnet etter luftretningenAntallTilluft1Spjeld, TBSA-3-000-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturEffekt kW0,442,120,454k56332848268k5123223923Dato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 10000761024Trykk PaLydnivå dB(A)35573590764243122006910053641803740811313065AlldB69dB(A)dB57dB(A)dB53dB(A)dB65dB(A)dB48dB(A)15/20AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.029 - GOLD RXF TOP-11 +/- 2.550 m³/h - 80%Spjeldblad: UisolertStatisk trykkfall1Anslutningsgavl, UteluftStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)2x(490x490x370-8)Lufthastighet i filterseksjonenAnbefalt dim. trykkfallStarttrykkfallSluttrykkfall1Roterende varmeveksler, GOLD011FRXP01Roterende varmeveksler av typen RECOnomicStandard aluminiumTurtallsregulertTrykkfall, tilluftTrykkfall, avtrekk