Title: DCV BL, RC, CF, MF.pdf
Mått vid installation av cirkulärt DCV-BL.Cirkulär anslutning Ø630 Flödesstyrning, Lindinvent AB, typ DCV-BL-630(700x700)[Material]Material = Galvaniserad (G)Exempel: DCV-BL-630(700x700)G DCV-BL 630 levereras som byggsats där det rektangulära spjället JSPM 700x700 med cirkulär anslutning 630, en cirkulär mätfläns med diameter 630, regulator FBL och spjällmotor PAD levereras var för sig för att monteras på plats.Rektangulärt Flödesstyrning, Lindinvent AB, typ DCV-BL-[BxH][Material]Lindinvents system för klimatstyrning och skyddsventilation base- ras på en serverlösning med systemprogramvaran LINDINTELL. LINDINSPECT är det webbgränssnitt som är utvecklat för att användas med LINDINTELL. DCV-BL liksom övriga anslutna noder kan övervakas och administreras via LINDINSPECT.