Title: Tømmervåg Roar_14_43_19-01-2022.pdf
Samleskinnesystem 3-pol., skinne avstand 60mm. 12x10mm kobber. Max avstand skinneholder 500mm, montert på standard moduler. • Strøm ln=355A • Støtstrøm Is >40kA • Korttidsstrøm> 12,5kA (1s)2.3 Standarder • Testet etter EN 60 439-1 • Dimensjoner i h.h.t DIN 43870 • IP41 i h.h.t. EN 60529 • IP3X med åpne dører • Isolasjons koordinasjon for lavspenningsutstyr i h.h.t. IEC664-1 • Isolasjonsspenning AC 400 V • Overspenningskategori Ill i h.h.t. EN 60 947-1 • Forurensningsgrad i h.h.t. EN 60 947 -1 • Isolasjonsklasse li og Illa i h.h.t. EN 60 947-12.4 Plassering • For innendørs bruk • +35° C (24h) • +40° C max. - 5° C min •50% relativ fuktighet ved 40° C, kortvarig 100% ved 25° C.FDV-dokumentasjon PROFIKSSide 23 Gulvskap IP 55 type NE3.1 kapsling • • • • • • • • • • • •