Title: VPS - TUV.pdf
Offnung der Peileinrichtung:engster Durchstrémungsquerschnitt max. 1,5 mm" Soweit kein Regler an dem POL- Anschluss angebracht ist, muss der Anschluss durch einenStopfen fachgerecht verschlossen werden. Der Stopfen darf nur von einem Fachbetrieb zum Anschluss des Reglers und der Rohrleitung entfernt werden: Vor dem Lésen des Stopfens oder des Reglers muss das Ventil in Geschlossenstellung (zu, close) sein.Das Peilventil darf nur vom Fachbetrieb oder dem Tankwagenfahrer zur Uberprufung desFullvorgangs gebffnet werden und muss unmittelbar nach Beendigung des Fllvorgangs ge- schlossen werden. )Seite: -3 - VPS-4-007 ~ Rew:1 ) 101.04.2008VychodoGeské plynarenské strojirny, a.s. Rosice u Chrasti 538 34 Tel +420 469 660 500'BETRIEBSANLEITUNG Das Gasentnahmeventil darf nur zur AuBerbetriebnahme der Fliissiggas-Anlage oder bei Sto- “ rungen (siehe 13.) geschlossen werden.34 SicherheitsventilAusfiihrung: innen liegend / aulen liegend Behaéiteranschluss: 2x 1 1/4" NPT -Gewinde