Title: DØLI  OMSORGSBOLIG...pdf
3502 sengerom 3501 Bad 3492 sengerom 3491 Bad18018019819410%8%Prosjektert mengde i m3/ h30388130180180130180180Adresse: Nordalvn. 120580 Oslo NorwayTlf:908 41 619AVTREKKMålt mengde i m3/hAvvik i %Kommentarer313%4024%14411%20514%20112%14713%20614%20413%AIR SUPPLY TEKNISKDEL LUFTMENGDE MÅLINGER Syd Vest Del 3 TILLUFTSystem 360.001Anlegg:Døli Pleie og omsorgsboligerTegningsinfoETG.Rom Nr.Romnavn.Prosjektert mengde i m3/ hMålt mengde i m3/hAvvik i %KommentarU1202 Korridor1001055%U U U U1408 Ergoterapi 1410 Opphold 1411 Til.Kjøkken 1412 Behandling150 210 120 150168 228 126 16412% 9% 5% 9%1Opphold22024411%1 1 1 1 13302 Korridor 2542 sengerom 2541 Bad 2552 sengerom 2551 Bad100 180180107 2041887% 13%4%2 2 2 2 2 23302 Korridor Opphold3542 sengerom 3541 Bad 3552 sengerom 3551 Bad100 220 180180109 238 1952009% 8% 8%11%Prosjektert mengde i m3/ h100