Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
- Beräkna ekvivalenta rörlängder för de komponenter som ingår i det aktuella rörsystemet (till exempel ventiler, filter, kopplingar). Ekvivalenta rörlängder framgår normalt av informationen från komponentleverantören. Lägg till dessa längder till den längd som beräknats ovan.Upprepa steg 3 och 4 vid behov. - Se tabellerna ”Dimensionering av hetgasledning” och ”Dimensionering av vätskeledning” nedan.Upprepa steg 3 och 4 vid behov. - Se tabellerna ”Dimensionering av hetgasledning” och ”Dimensionering av vätskeledning” nedan.8.3 - Dimensionering av utblåsningsledning