Title: SBR_Styrenhet for belysning.pdf
Funktion Med SBR kan även belysningar som inte är kopplade direkt till antingen aktiva tilluftsdon eller rumsklimatsregulator RCC tändas och släckas via närvarosignal från belysningszonen och/eller via ansluten tryckknapp.Konfigurering av belysningsstyrning Önskad belysningsfunktion samt tid till tändning respektive tid till släckning ställs in via inloggning på SBR.Belysningszoner I SBR kan en belysning konfigureras till önskad belysn- ingszon. Om någon av armaturerna i samma belysningszon aktiveras så tänds belysningen i hela zonen.Tillslag med vanlig kontaktor. Strömspiken når så högt som 200 A vid samtidig tändning av 4 st armaturer.Serviceperioder Kommunikation med överordnat system möjliggör loggning och visning av antal brytningar och tändtid vilket ger underlag för byte av HF-don och lysrör.Samma tillslag med CBR. Strömspiken begränsas till 4 A.24VAC+Komm.(CAN)24VAC+ Komm.(CAN)230 VAC230 VACBelysningExtern IR (option)TryckknappSBRStyrenhet för belysning