Title: Sjekkliste grensesnittsmatrise 2.xlsx
laboratorieutstyr\n2. Avklar om sikkerhetskabinett skal leveres med brutt avtrekk, noe som kan forenkle forriglingen mot avtrekksystemet\n3. Samtidighet skal være avklart i følge RIV\n4. Sikkerhetskabinett skal tilkobles 230V UPS stikk 279 Annet fast inventar MR Campus Ås, sykehus? 1. Påse at MR leveres med felles feilsignal til SD-anlegg ved feil som manglende kjøling, lavt heliumsnivå, feil på heliumspumpe 30 Generelt vedr. VVS-installasjoner Røranlegg generelt (varme og kjøling) Sykehus 1. Sjekk om frekvensomformer mot pumpe skal ha MODBUS grensesnitt\n2. Uttak av energimålere må koordineres med RIV\n3. Sjekk om pumpe har ekstern frekvensomformer. I så fall må det avtales hvem som kabler mellom frekvensomformer og pumpe\n4. Sjekk om anlegget leveres med fabrikkmontert kabel. I så fall må det avtales hvem som leverer og monterer koblingsboks 31 Sanitær Sanitæranlegg generelt Sykehus 1. Skal berøringsfri armatur være tilkoblet strøm