Title: +038=370.001-SE021T_01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8405662 med flere - man_prescor_cv_v2.0_20140428_def_lr.pdf
3. Entretien et mainte- nance • Inspectez visuellement la soupape une fois par an pour s’assurer de l’absence de fuites. Soulever le clapet et rincer soigneusement la soupape permet sou- vent de remédier aux fuites. Si aucune fuite n’est constatée, il est inutile de soulever le clapet.Lors d’une inspection périodique (une fois tous les quatre ans par exemple), soulevez le clapet pour contrôler son bon fonctionnement.Si la fuite subsiste après soulèvement du clapet et rinçage de la soupape, il faut la remplacer.La soupape Prescor est un produit de sécurité. Par conséquent, nous recommandons de la remplacer au moins tous les 10 ans.Si la soupape rejette régulièrement de la vapeur durant l’utilisation, consultez l’installateur.4. Démontage Dépressurisez l’installation. Attention au danger de brûlure ! De l’eau chaude peut s’écouler de l’installation. Déposez la soupape.EnvironnementRespectez les prescriptions locales lors de la mise au rebut de la soupape.