Title: Byggherres forpliktelser - Aritco PublicLift Access.pdf
Dersom løfteplattformen monteres i 2. etasje eller med rom under skal TKS Heis konsulteres.Fuging/tetting mellom ferdig montert sjakt og bygg.Grop i fundament Grop i fundament for løfteinnretningen utsparing i henhold til tegning og skal ha dybde på 50 mm fra ferdig gulv.Sjaktbunn/grop må males med oljebestandig maling.Sjakt/byggLøftekrok for montasje i topp av sjakt, min 500 kg kapasitet plasseres etter avtale med TKS. Se vedlagt skisse (siste side).Gjennomgang i etasjeskiller I henhold til spesifikasjonDør utsparing i henhold til spesifikasjon.Service areal, fritt rom 700mm ut fra maskinskap i øverste etasje.Ventilasjon i sjakt: Ventilasjon av sjakt er et bygningsmessig anliggende og ansvarlig er byggherre/entreprenør, men TEK stiller krav tilElektrikerTilførselTilførsel tele