Title: 310-Aiwell controll.pdf
230234SI_NOT_RESPONDALARM__BAD_SENS OR_VALUE_SLUK>>Kommunikasjons feil<< Sensor adresse, SI #, port #>>Sluk temperaturen 7FFF eller mangler<<Ingen kontakt med sensorer1.2.3.4.Skal være tilkoblet første SI og port A. Sensor ikke (riktig) montert Switch 1 inne I combi boks må stå til 1. Combi boks har feil adresse. Skal være programmert til adresse 521. Sjekk elektriske tilkoblinger 2. Sjekk strømtilførsel til sensor Interface. 3. Defekt sensor, bytt sensor. Mulig defekt temperatur sensor.1. 2. 3. 4.Sjekk riktig tilkobling Sjekk montering Sjekk switch setting Kontakt Aiwell for sjekk av adresse236ALARM__BAD_SENS OR_VALUE>>Ugyldig temperatur 7FFF eller mangler<<Mangler 24V spenning Defekt temperatursensor Elektronikk feilSjekk spenning og tilkobling Bytt temperatursensor Kontakt Aiwell21. Manuell operasjon av Shunt og pumper med Maxi