Title: 10 FR Trekker'n - Montasjeanvisning.pdf
Diameter på utsparing er samme som ytre diameter på Trekker’nKabler ≤ Ø80mm i bunt ≤ Ø100mmFR Trekker‘n Diameter ≤ 110mm Lengde ≥ 250mmMontasjeanvisning iht.ETA 21/0043www.protecta.noPolyseam AS Tlf.: 3330 6700 8 (12) 2020 10 15Detaljtegninger Protecta® FR Trekker'nKABLER BRANNMOTSTAND EI 240 (E 240)BETONG - DEKKERMaks utsparing 300x300mmProtecta FR Akryl dybde ≥ 15mm på begge siderSteinull bakdytt dybde ≥ 25mm på begge siderKabler ≤ Ø14mm i bunt ≤ Ø80mmFR Trekker‘n Diameter 40 & 90mm Lengde ≥ 250mmKABLER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 240)BETONG - DEKKERMaks utsparing 300x300mmProtecta FR Akryl dybde ≥ 15mm på begge siderSteinull bakdytt dybde ≥ 25mm på begge siderKabler ≤ Ø50mm i bunt ≤ Ø80mmFR Trekker‘n Diameter ≤ 90mm Lengde ≥ 250mmKABLER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 180)BETONG - DEKKERMaks utsparing 300x300mmProtecta FR Akryl dybde ≥ 15mm på begge siderSteinull bakdytt dybde ≥ 25mm på begge siderKabler ≤ Ø50mm i bunt ≤ Ø100mm