Title: +038=360.001-#####._05-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Installasjons- og vedlikeholdsanvisning.pdf
2,100,9534,1 / 19,4101,4 / 11,8133 x 400 V ±10%, +N +PE 32A4,93,40353,121.5051,2 / 28,5152,0 / 16,4153 x 400 V ±10%, +N +PE 50A4,53,20403,301,1053,8 / 30,3159,7 / 18,317,53 x 400 V ±10%, +N +PE 50A4,93,30504,221,4068,8 / 38,9204,4 / 23,217,53 x 400 V ±10%, +N +PE 63A4,33,10604,251,5069,3 / 39,2205,7 / 23,5203 x 400 V ±10%, +N +PE 63A3,93,00705,512,0090,5 / 50,5268,8 / 28,7253 x 400 V ±10%, +N +PE 63A4,02,90805,522,1090,6 / 50,6269,2 / 28,8303 x 400 V ±10%, +N +PE 80A4,02,91) Ved utetemperatur 26 °C 50 % RH, avtrekkslufttemperatur 22 °C, tilluftstemperatur 16 °C. Kjøleeffekt: roterende varmeveksler / batteri HC. 2) Ved utetemperatur -20 °C 95 % RH, avtrekkslufttemperatur 22 °C, tilluftstemperatur 20 °C. Varmeeffekt: roterende varmeveksler / batteri HC.