Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Konklusjon: Det konkluderes med at tiltak mot spredning av brann- og røykgasser fra en branncelle til en annen er forskriftsmessig ivaretatt. Forholdet vil ikke påvirke rømningsforholdene i rømningskorridor. Den kvalitative vurderingen har ikke avdekket usikkerhetsmomenter som gir behov for ytterligere analyse eller beregning.Brannkonsept REV_C: 03.11.2016, Rev C 25.10.2016Bromstadveien 59, Trondheim kommuneAJEH p:\166\15466001 bromstadveien 59\08 rapporter\rapporter\15466001_bromstadveien 59_pro-rapport_rev c_25.20.2016_x.docxFravik 4: Isolasjon av ventilasjonskanaler kan unnlates pga fullsprinklingAkseptkriteriet iht TEK § 11-10: «Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg».