Title: +038=360.000-LC007T_04-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Manual.pdf
(cid:44)(cid:48)(cid:51)(cid:50)(cid:53)(cid:55)(cid:36)(cid:49)(cid:55)(cid:40)(cid:29)La batería puede vaciarse parcialmente; deben adoptarse precauciones en caso de que la instalación vaya a estar parada durante el invierno. Para realizar un vaciado completo es preciso inyectar aire en el interior de la batería. Una vez terminadas las conexiones hidráulicas, no es necesario aislar las válvulas para evitar la condensación (salvo si se trata de válvulas específicas). Con la unidad se incluye una bandeja de condensados auxiliar de ABS con una inclinación natural. Ésta recupera el condensado de la válvula y de la batería (procedentes de la bandeja principal) y los evacua por gravedad o con una bomba de evacuación disponible opcionalmente.N 11.47 F(cid:40)(cid:54)(cid:3)(cid:16)(cid:3)(cid:23)