Title: +135.01=370.002-LC002T_04-SkyStar_UK_cat_99A4790100_Rev_N_02_17_s.pdf
1 430 2,94 2,08 3,43 506 7,5 6,7 41 32 32 0,153 880 5,02 3,74 6,17 863 19,7 17,7 59 50 90 0,45SK 42 2 820 4,91 3,58 6,03 845 14,3 9,9 40 31 48 0,23 3,01 630 4,21 3,03 5,12 724 10,9 6,7 33 24 33 0,153 1140 6,16 4,59 7,77 1060 21,6 15,1 48 39 77 0,36SK 52 2 970 6,78 4,48 7,34 1166 14,7 12,4 40 31 63 0,28 4,0 820 x 820 x 3031 710 5,31 3,46 5,61 913 9,4 7,9 34 25 42 0,183 1500 9,51 6,48 10,71 1636 26,9 23,0 53 44 120 0,53SK 62 2 1280 8,45 6,09 10,30 1453 21,8 18,6 48 39 95 0,42 4,01 710 5,31 3,71 6,13 913 9,4 7,9 34 25 42 0,183 1820 11,10 8,25 14,00 1909 35,6 30,6 58 49 170 0,744 pipe units. The following standard rating conditions are used:COOLING Entering air temperature: + 27°C d.b., + 19°C w.b. Water temperature:+ 7/12°CHEATING Entering air temperature: + 20°C Water temperature:+ 70/60°CMODEL Speed m3/h Air flow Cooling total emission (E) kW Cooling sensible emission (E) kW l/h Water flow kPa kW l/h kPa dB(A) dB(A) W A l l mmP Cooling (E)∆ Heating (E) Water flow