Title: +038=370.101-SP012T_01-FDV-dokumentasjon - IMI Hydronic Engineering AS - VA_VVS 8522437 med flere - STAPSTAD KPA Nordic.pdf
Med ΔpV STAD utenfor fra lasten. (Best egnet for applikasjonseksempler 1, 3, 4 og 5)STAD1∆H∆pL2Med ΔpV STAD inkludert i lasten. (Best egnet for applikasjonseksempel 2)121. Tur 2. Retur1. Innstilling ΔpL (Umbraconøkkel) 2. Avstengning 3. Anslutning impulseledning Utluftning Anslutning måleuttak STAP 4. Måleuttak 5. Anslutning avtapping (tilbehør)Måleuttak Ved måling løsnes lokket, og målenålen føres inn gjennom det selvtettende måleuttaket. Målenippel STAP (tilbehør) kan ansluttes til avluftningen hvis STAD ventilen sitter utefor rekkevidde for måling av differansetrykk.Avtapping Avtappingssats finnes som tilbehør. Kan ansluttes under drift.OBS! STAP skal installeres i returledningen og i riktig strømningsretning.For å lette monteringen ved trange steder kan overdelen demonteres.Ved forlengelse av signalledningen benytt 6 mm kopperrør og forlengelsessats (tilbehør). OBS! Signalledningen som følger med ventilen skal alltid inngå.