Title: +039=542.001-XZ003._01-Apollo Enhet Med Releutgang Eltek Produktblad.pdf
Security and FireApollo enhet m/releutgangApollo Output Unit kommuniserer på brannsløyfe til ANX95 og Delta DA apollo. Enheten er en output/releutgangs-enhet som støttes av FireWin Explorer, er polaritetsavhengig og tilkobles brannsløyfe på klemmene L+ og L-. Adressen programmeres via DIP-Switch på selve enheten. Overvåkingsmotstand 6K2 tilkobles direkte klemme IP+ og IP- for overvåking av enhet. For andre funksjoner enn output/releutgang, benyttes Apollo Switch monitor eller Zone monitor.NØKKELFUNKSJONERReleutgang: Maks 1Amp30VAC-DCTEKNISKE DATAArt.nr.251401.1Driftsspenning V AC/DC17-35V DCBxHxD60x90x150Omgivelsestemperatur min.40°CVekt, gram244Omgivelsestemperatur maks. + 70°CFor mere info/dokumentasjon/evt. tilbehør - se https://www.hls-eltek.no/251401.1Honeywell Life Safety AS Postboks 3514, 3007 Drammen fire.safety@honeywell.com Tlf. 32244800 / 81544045© 2019 Honeywell International Inc.2 2 0 2 3 0 7 0//: t r e r e n e GA:n o s v e Rji