Title: +038=360.014-#####._03-360.014 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
Fläktdiagram för fläkt: RQM F6-4045-BI-WT-M2019-04-25 2/3 proSELECTA II Version 2.02.06.26 / 131106 - April 2019Måttuppgifter för fläkt: RQM F6-4045-BI-WT-MRotationsriktning: Utblåsningsriktning:RD 902019-04-25 3/3 proSELECTA II Version 2.02.06.26 / 131106 - April 2019TTC NORGE AS, P.O. Box 54, N-1851 Mysen. Tlf. +47 69 84 51 00Kunde Attention TilbudRANDEM & HUBERT A/S ARILD BUSENGDAL 20190774 / jtbVersjon 7.7 Dato 25.04.2019, Side 1Referanse : Produktkode :3 - CDB CD-ES-2,0-1616-867-3R-4-V2-Cu/AlKapasitet Luft Data Barometrisk trykk Tetthet Luftmengde Luft hastighet Lufttemperatur inn Lufttemperatur ut52,00101,325 1,225 3,472 2,5 26,0 38,2kWkPa kg/m³ m³/s m/s °C °CKuldemedie dataKuldemedieKondensingstemperatur Kondensingstrykk Totalt trykktap Design PressureR407C47,0 18,45 85,70 25,0°C bar kPa barTrykkfall luft58PaFysiske dataPreliminær Nettovekt Rør Samlestokk(L) Prelim. Utv.[B" x H" x L'] Innløp dim. Design Pressure63 Cu, 0.40 Cukg