Title: E-PL-433.302.pdf
g w d . 2 0 3 . 3 3 4 - l p - e a m e k s \ d a c o u a 3 0\jt\ l le d o m, r e g n n g eit7 0 e o k s\ln e g n e d n a r b1 0 1 2 5 0 \ 1 2 0 2 \ g n n s v r e d n uii5 0 \ t k e s o r p 2 0j\ : f01 BA20220829 Som Bygget 20220324 ArbeidstegningRev.DatoBeskrivelseOppdragsgiverGjerberg elektro RIE:Kurs1Vern [A] Karakteristikk Jordfeilstrøm [mA] 63A 3P+N2Vernstørrelse iht leverandørens anbefalinger20110A 1P+N C-kar20210A 1P+N C-kar20320A 1P+N C-kar40116A 3P C-kar40216A 3P C-kar40316A 3P C-kar40416A 3P C-kar40540640716A 1P+N C-kar 30mA 16A 1P+N C-kar 30mA 25A 1P+N40825A 1P+NBrandengen skole Underfordeling +01=433.302 Plan 3Kabeltype [mm²]4x50AL+J2x2,5CU+J2x2,5CU+J2x4CU+J3x2,5CU+J3x2,5CU+J3x2,5CU+J3x2,5CU+J2x2,5CU+J2x2,5CU+JSpenningFrekvensFord.systemFormLengde [m]Type kurs PlasseringEffekt [kW]Tilførsel fra hovedfordelingOverspenningsvern Signal til SD-anlegg