Title: +175=325.001_IK001_FDV luft_vann varmepumpe teknisk rom terapibasseng Manual-P-serien.Produktinformasjon.pdf
verdien 0,1 grader. For å lagre ny innstilling venter du 5 sekunder, deretter går skjermen tilbake til å vise aktuell innkommende temperatur eller OFF.Etter et trykk på en av piltastene vises ønsket temperatur blinkende.Gjentatte trykk på piltastene endrer ønsket temperatur.5051Bruk og driftKontroller utgående vanntemperaturFor å kontroller utgående vanntemperatur holdes oppoverpilen inne i 2 sekunder og slippes igjen. Da vises utgående vanntemperatur i 10 sekunder.Etter at oppoverpilen har vært inntrykt i 2 sekunder vises utgående vanntemperatur.5051Bruk og driftAvansert parameterinnstillingFor å stille inn avanserte innstillinger vedrørende avrimingsfunksjonen samt for å kontroller giververdier er det en skjult meny. Se nedenfor om hvordan parameterinnstillingen endres og samt etterfølgende parametertabell med beskrivelse og fabrikkverdier for hver enkelt parameter.Etter at oppover- og nedoverpilen har vært holdt inntrykt i ti sekunder vises koden 000.