Title: F_001_Brannkonsept_PP20 (2).pdf
2017-11-03 | Side 15 av 29Oppdragsnr.: 5175708 Dokumentnr.: F_001 Versjon: B01 Philip Pedersensvei 20 | BrannkonseptEksisterende fasade endres ikke som del av tiltaket.Hulrom bak ytterkledning skal ha samme brannklasse som kledningen. Alternativt må det etableres oppdeling av fasaden med beslag eller hulromsløsninger som hindre flammespredning bak luftet kledning.TaktekkingBROOF(t2)Nedforet himling i rømningsveiA2-s1,d0 med opphengssystem med dokumentert brannmotstand i 10 min.Tekniske installasjonerRef.ForholdLøsningKommentarAnsvar§ 11-10 Gjennomføringer i branncelleveggKanaler, rør, kabler og andre installasjoner som føres gjennom branncellebegrens ende konstruksjoner, må ikke svekke konstruksjonens brannmotstand.