Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
Busskommunikasjonen muliggjør ekstern overvåkning og innstilling av pumpen via et feltbussystem. Andre håndbøker, funksjonelle profiler og støttefiler (f.eks. GSD-filer) er tilgjengelige på CD-en som ble levert med grensesnittmaskinvaren og på www.grundfos.com.6.15.1 GENIbus-kommunikasjon Pumpen leveres med en integrert modul for GENI- bus-kommunikasjon. Pumpen identifiserer busskon- trollen etter tilkobling til den tilhørende signalinngan- gen. Meldingen "Activate communication?" vises i displayet. Etter bekreftelse vises det tilsvarende symbolet i området "Aktiverte funksjoner" i menyen "Operation". GENIbus-adressen kan angis fra 32 til 231 og buss- kontrollen kan deaktiveres i menyen "Setup > Bus".BusBus control active Bus address231Fig. 35 Bus-menyAdvarselMaksimal kabellengde for GENIbus-koblin- gen er 3 m og må ikke overskrides!6.15.2 Mulige industrielle busstyper Pumpen kan integreres i flere nettverk med den ekstra E-box (Extension-Box).BusstypeGrense- snittmas- kinvare