Title: 2471930 - Tilknytningsskap TN h110xb30cm.pdf
Montering av skap og innredning: Monter skap hengende på vegg med medfølgende veggbraketter, i topp og bunn av skapet. Leveres med ulakkert stålflens FZ402W med utstansinger for PG nippler el.l og/ eller membranflens FZ402. Andre typer flenser til FA* eller FT* skap passer også. Kan kombineres med sokkel FZ641W (må bestilles separat).Monter UA71* (se monteringsinstruks 6LE001743A) ved å skru fast bærejern UN07A til skapets fester i topp og bunn. Skruer er tilgjengelig gjennom 5 mm hull på målerbrett, og bak deksel for mediamodul i bunn på UA71*. Fordelaktig å demontere deksel og montasjebrett i bunn på UA71* for lettere tilpasning og tilkobling av stigekabler. Ved rekkemontering av skap, ca 0,5 cm avstand for renhold mellom skap for enklere renhold etc.Obs: minste høyde for e-verks måler, underkant 70 cm fra ferdig planert terreng rundt skapet