Title: 310-Aiwell controll.pdf
Dokument: 300100AC3000 Installasjon og Bruker ManualSide 30 av 4015. OppstartsprosedyreDette kapittelet er ment å dekke oppstarten av Aiwell Control 3000 med sensor Interfaces og sensorer.Viktig: Før en setter strøm på anlegget, sikre at alle tilkoblinger er tilkoblet og riktig plassert.Se video på youtube: https://www.youtube.com/watch?v=fq8Z2IICit4Når hovedstrøm er satt på vil AC3000 slåes på (det er ingen strømbryter på AC3000).Bildet under vil bli brukt videre i denne manualen for å referere display på AC300015.1 Set rele - Set sensors – Set Default verdierBildet ved første oppstart av AC3000SYSTEM INFO SET RELE ikke utført >System er ikke Konfigurert <Denne informasjonen beskriver at systemet er satt opp men ikke klart til bruk. Alle sensorer er satt opp med adresser fra fabrikk. Disse adressene må AC3000 finne. Dette gjøres ved kjøring av Set Rele, Set Sensor og Set Default verdier.Viktig! Denne prosedyren må kjøres for at anlegget skal virke1. Hold