Title: +038=54.000-NI006._07-BrP-09 Brann plan 9.pdf
Møterom 9-115 19.75 m²71516Møterom 9-001 7.26 m²Møterom/telefonboks 9-002 3.89 m²EI60SEL/Tele 9-501.1-sEI120CSPatcherom 9-501.2-s 4.07 m²151688Oppvask 9-012 17.05 m²1717Lager/kjøkken 9-011 13.63 m²A2ABXCDD2SYMBOLFORKLARINGEI120 [A120]EI 60 [A60]EI120CS/A60SBrannmotstand iht. VTEK17 / Brannmotstand på eksisterende dørRømningsretningFluktveiRømningsveiBrannmannsheisTørropplegg, uttakBrannslangeHåndslokkeapparatKOMMENTARERTegningen er et vedlegg til brannsikkerhets- strategien og må ses sammen med denne.·Det må installeres: · · ·brannalarmanlegg ledesystem røykventilasjon i trapperom, heis og åpne sjakter trykksetting i trapperom med trykkavlastning tørropplegg med uttak i trapp slokkeutstyr slik at alle arealer dekkesEksisterende delsprinkling opprettholdes.Sjakter som ikke er tegnet som egne brannceller forutsettes tette i dekke.