Title: VR-SK-XX-001 Systemskjema varmesentral.pdf
Belimo Motorisert stengeCO2 VPSC40170 kWRT401RI4013°C45°CSTAD 50 4800 l/h14300 l/h 39 kPa3000 l/h 48 kPaMM540°C25°CMV501DN80MM54IK001DN806°C16°CSC401Belimo Motorisert stengeMM18MM18Belimo Motorisert stengeSC501MV501MM18MM1811°C21°CLK001CB110-38LBrønn 3 237 m 465lBrønn 4 160 m 314lBrønn 5 250 m 490lBrønn 6 250 m 490lBrønn 7 207 m 406lBrønn 8 250 m 490lBrønn 9 140 m 274lBrønn 10 150 m 294lMM54RQ002JP401SG002RQ003JP402SG003320.001-JP401/402 Grundfos Magna-3 40-120F 6900 l/h 110 kPa, 427WDN80RT402RT501RI402RI501320.002 Ventilasjonskurs 2864 l/hMM 35360.001 1476 l/hSe skjema VV-SK-XX-002 for detaljerSe skjema VV-SK-XX-003 for detaljer360.002 1368 l/hMM 3542°C21°CMM 42RP401 RT404 RI404RP501 RT503 RI502DN25 4 barQV001El.kjel 160 kW320.001-JP403 Grundfos Magna-3 32-120 2900 l/h 110 kPa, 182 WJP403OE001RT502RP502Avblåsningsledning ned til gulvTA-modulator 32 21 kPa