Title: 32 Sikkerhetsdatablad Parok Rørskål.pdf.pdf
PRODUKTBESKRIVELSE Ikke-brennbar rørskål av steinull med overflate- lag av armert, overlappende aluminiumsfolie, med tape i langsgående skjøt .FORMATFor rørdimensjoner mmTykkelse mmPAROC HVAC SECTION ALUCOAT T*Lengde mm12-27320-1201200BRUKSOMRÅDE Isolering av varme rørledningerIsolering av kaldtvannsrør og rørledningerPAROC HVAC COMBI ALUCOAT T*12-18, 22-28, 32-38, 42-4820-801200for komfortkjøling når fuger tettes i samsvar med våre dokumenterte monteringsanvisninger . PAROC rørskål er også godkjent for brann sikringsløsninger av rørgjennomføringer i samsvar med svensk SP-sertifisering SC0683- 15VANNOPPTAKSEVNE, (WS1) ≤1 kg/m2 i henhold til EN 13472 .PAROC HVAC BEND ALUCOAT T*22-15920-100Ikke alle kombinasjoner er mulige.DEKLARERT VARMEKONDUKTIVITETGjennomsnittlig temperatur °C l, W/m °C100,034500,037PAROC HVAC COMBI ALUCOAT T PAROC Hvac Combi AluCoat T tilgjengelig for rørdimensjoner 12–18 mm, 22–28 mm, 32–38 mm samt 42–48 mm .1000,044