Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
. Alarmtekst r n m r a AFunksjonl0=blokkertA=A-alarm B=B-alarm0=drift1=Stopps=sekundm=minutt h=time0=manuell1=automatiskAlarmgruppe 21: COOL DX21:1 COOL DX I/O-MODUL NR. 2 KOMMUNIKASJONSFEILB03)10 s1Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med I/O-modul nr. 2 for COOL DX.21:2 COOL DX, KOMPRESSOR NR. 1 LAVTRYKKSGIVER DEFEKTA1)03)5 s1Lavtrykksgiver er defekt eller ikke tilkoblet.21:3 COOL DX, KOMPRESSOR NR. 1 LAVTRYKK UNDER ALARM-A1)03)5 s0GRENSE Lavtrykksgiver måler lavere trykk enn innstilt alarmgrense.21:4 COOL DX, KOMPRESSOR NR. 1 HØYTRYKKSGIVER DEFEKTA1)03)5 s1Høytrykksgiver er defekt eller ikke tilkoblet.21:5 COOL DX, KOMPRESSOR NR. 1 HØYTRYKK OVER ALARM-A1)03)3 s0GRENSE Høytrykksgiver måler høyere trykk enn innstilt alarmgrense.21:6 COOL DX, KOMPRESSOR NR. 1 OVERVÅKING UTLØSTA03)20 s0Overvåking av kompressor er defekt.21:7 COOL DX, KOMPRESSOR NR. 1 OMSTARTSFEILA03)10 s0