Title: +135.01=564.001-XS020T_01-Montasje 5202AB13_bma_d-e-blinds_Norsk.pdf
Load circuit AC 230 V L1 N PE4N3 Li lp u o cK1 Up2s u BK2 Down1Bild / Figure 1A5E03402987ADS03AufM 1~AbJalousie antriebeUpM 1~DownVenetian blind motorNSiden endeposisjonsbryteren ikke lukkes igjen på samme tid at man forlater sluttposisjonen, er det nødvendig at av denne sluttposisjonen er Denne "blokkeringstiden" Typiske verdier for "blokkeringstiden" er 0,5 til 1,0 sekunder.etter evalueringen suspendert perioden. kan stilles ved hjelp av parametere.iAtferd ved svikt / gjenoppretting av busspenning I tilfelle en busspenningsfeil, blir de gjeldende posisjonene til solbeskyttelsen og lamellene, så vel som reisetidsparametrene, lagret permanent slik at de kan gjenopprettes når busspenningen gjenopprettes. Objektverdier lagres ikke. Ingen statusobjekter blir spurt etter en bussnullstilling. I tilfelle en busspenningsfeil utføres de konfigurerte handlingene bare hvis ingen alarm og ingen blokkering er aktiv.