Title: Manual Elkjeler EL 160 - 500 Eco_No_Systemair_NY PANEL_jan -22_LOW.pdf
2. Start kjelen. Programmet skal nå starte av seg selv i henhold til fabrikkinnstillingene (uten ekstern kontroll). For å få en roligere regulering på kjelen, anbefales det at trinntiden økes, hvor mye avhenger av forholdene (f.eks. størrelsen på vannsystemet).2. Start kjelen. Programmet skal nå starte av seg selv i henhold til fabrikkinnstillingene (uten ekstern kontroll). For å få en roligere regulering på kjelen, anbefales det at trinntiden økes, hvor mye avhenger av forholdene (f.eks. størrelsen på vannsystemet).3. Eventuell ekstern kontroll stilles i henhold til kapittel 10.5.5 Definere system og manual for ekstern styring, f.eks.varmepumpe.3. Eventuell ekstern kontroll stilles i henhold til kapittel 10.5.5 Definere system og manual for ekstern styring, f.eks.varmepumpe.73. Overopphetingsvern og effektbryter 3.1 Overopphetingsvern Kjelen er utstyrt med overopphetingsvern (maks. termostat, Tz) fast innstilt på 105 °C ±5 °C. Termostaten bryter