Title: +038=360.020-#####._09-360.020 Gold RXF-25 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Fronthastighet, filterdel2,45 m/sEnergiytelse, 6000 t (filterklasse ePM1 50% (F7) eller bedre)2 730kWh/årFilterklasse (ePM1 50% (F7) eller bedre)F7Referanse filter (rent); ePM1 50% (F7)80 PaHRS200 PaKabinett, innløp9 PaKabinett, utløp3 PaKabinett, viftens systemtap0 Pa(Innmonteringens innvirkning på viften (systemtapet) er inkludert i viftens ytelse)Altomfattende statisk viftevirkningsgrad i aktuelt driftspunkt62,1 %AvtrekkFronthastighet, filterdel1,61 m/sEnergiytelse, 6000 t (filterklasse ePM10 60% (M5) eller bedre)1 090kWh/årFilter klasse (ePM10 60% (M5) eller bedre)M5Referanse filter (rent); ePM10 60% (M5)26 PaHRS211 PaKabinett, innløp3 PaKabinett, utløp3 PaKabinett, viftens systemtap0 Pa(Innmonteringens innvirkning på viften (systemtapet) er inkludert i viftens ytelse)Altomfattende statisk viftevirkningsgrad i aktuelt driftspunkt62,7 %Effektivitetsbonus E 2018274 W/(m³/s)Filterkorrigering F 2018