Title: 2020 Årskontroll sprinkler Smestad_skole - ESS_76425.pdf
Plan 1 del 1: 159 Sprinklersentral. Stengeventiler for alarm har ikke tilkoblet funksjon for overvåking av ventilposisjon. Disse ventilene er utstyrt med endebryter som skal tilkobles brannsentral. Plan 2 del 1: 212 Auditorium- Oppbygd gulv er bygd av brennbare materialer og med hulromhøyde >30cm. Iht. regelverket skal slike hulrom være sprinklerbeskyttet. Alt. fylle hulrommet med ubrennbar isolasjon. Dette pkt. er fra tidl. kontroll og ikke bekreftet/avkreftet da det ikke var mulig med tilgjengelig verktøy å åpne luke i gulv til hulrommet.Sprinklersentral212 AuditoriumLiten alvorlighetsgrad3.4.5.6.7.