Title: Bruksanvisning-Servitec-30_394.pdf
EttermatingMaks. etterm. tidMaks. etterm. sykl.EttermatingstrykkMed vanntellerEttermatingsmengdeMaks. etterm. men.Med avherdingSperr etterm.?Norsk — 33Første igangsettingVises kun når "JA" er valgt under menypunktet "Med avherding". Beregnes ut fra differansen til den totale vannhardheten til råvannet GHist og ønsket vannhardhet GHsoll i henhold til informasjonen fra produsenten: Hardhetsreduksjon = GHist-GHsoll °dH Legg inn verdi i styring. Se produsentens informasjon vedrørende fremmede fabrikater.Vises kun når "JA" er valgt under menypunktet "Med avherding". Den oppnåelige mykvannskapasiteten beregnes ut fra type avherding som brukes og hardhetsreduksjonen som er lagt inn. • • Legg inn verdi i styring. Se produsentens informasjon vedrørende fremmede fabrikater.Fillsoft I: Mykvannskapasitet ≤ 6000/hardhetsred. l Fillsoft II: Mykvannskapasitet ≤ 12000/hardhetsred. lVises kun når "JA" er valgt under menypunktet "Med avherding". Fortsatt tilgjengelig mykvannskapasitet.