Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
Kommentarer og referanser Krav til åpningskraft for dører til og i rømningsvei gjelder også når brannalarm er utløst, og vil vanligvis innebære at selvlukkende dører (med dørpumpe) må ha dørautomatikk og ha UPS fram til dør.Gjelder kun for dør i rømningsvei fra padel.Kommentarer og referanserBYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDAnsv.Ansv. ARKSIDE 212 Avstand fra dør ibranncelle til nærmeste utgang eller trappYtelseskrav Avstand fra dør i branncelle til nærmeste trapp eller utgang til sikkert sted (terreng eller annen brannseksjon) må være: - Maksimum 15 meter der det er tilstrekkelig med en utgang - Maksimum 15 meter der det erutgang til korridor med sammenfallende rømningsretningMaksimum 30 meter der det finnes flere utgangerMaksimum 30 meter der det finnes flere utganger3 Samlet fri bredde iMinst 1,16 meter.rømningsvei4 Oppdeling av korridorer5 Automatiske dører