Title: Dronning Mauds gate 1-3 Driftsstart Integrert test luftbehandling 360.014  Iark 3  etg .pdf
Det er lagt opp fjernbetjening fra kjøkken til temperatur justeringerokur ikke i bruk. Det er beregnet at aggregat går hele tiden. Mengden blir justert av Swegon Wise effekt. Dette ligger på Entro sin EOSAnlegget har ikke mulighet til dette.Feil ManglerSide 3 av 6Dronning Mauds gate 1-3 Driftsstart Integrert test luftbehandlingsystem 360.014 24.05.20212. Romkontroll 360.014. - 03. etg. Iark Hendelse: System2. Romkontroll 360.014. - 03. etg. Iark Hendelse: SystemReguleringfunksjon. Endre setpunkt på CO2 giver i møteromRomkontroll serveringIntegrasjon av aggregat mot VAV. Aktiver romtemperaturføler i møteromRomrkontroll serverinReguleringfunksjon. Endre setpunkt på RTA giver i kontorRomkontroll serveringIntegrasjon av aggregat mot VAV. Aktiver romtemperaturføler i kontorRomrkontroll serveringIntegrasjonstestObjektCO2 giverRomtempgiverRTA giverRomtempgiverReaksjonKjølebehov VAV spjeld tilluft og avtrekk åpner. Vent. baffel .Ventil kjøling åpner.