Title: +038=360.007-#####._01-360.007 Gold RXF-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Objekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 (877695) Dato: 08.04.2019 Aggregatnavn: 360.007 - GOLD RXF-30 +/- 7.500 m%h - 15/1.0.20190321.1195930 Nominell luftmengde Aggregat ID: AD-10000500182 Effektivitetsbonus E 2018 287 W/(m?/s) Filterkorrigering F 2018 0 WI/(md/s) Intern spesifikk vifteeffekt, SFP 782 W/(m?¥/s) Intern spesifikk vifteeffekt, krav 2018, SFP 1087 WI/(m¥s) Maks. luftmengde (std. tilkobling, balansert), krav 2018 2,230 m’s Maks. luftmengde (full face tilkobling, balansert), krav 2018 2,310 m¥sSide: 35/45Side: 36/45AHU DesignSkisse: InspeksjonssideB UteluftBl TilluftTilkoblingsdimensjon Objekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 (877695) o Avtrekk Aggregatstarrelse 030 Tilluft 1400x 600 mm Aggregatnavn: 360.007 - GOLD RXF-30 +/- 7.500 m®hAggregat vekt 883 Uteluft 1400x600 mm Aggregat ID: AD-1000050018215/1.0.20190321.1195930Dato: 08.04.2019Bl AvkastKanalkomponentvekt 40 Avkast 1400x600 mmLengde, maks. 2304 Avtrekk 1400 x 600 mmHoyde, max 1911 IBredde, max 1600