Title: +038=360.021-#####._10-360.021 Gold RXF-12 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Kompatibel2018KabinettKonstruksjonPaneler med mellomliggende isolasjon av mineralullPaneler56 mm med 1 mm stålplate på innsiden og utsiden. Utside lakkert grå metallic.Termisk isolasjonsklasseT2KondensinsoleringsklasseTB2LekkasjeklasseL1(M) / L2(R) iht. EN 1886:2007 ved -400 Pa og +400 PaKabinettstyrkeD1(M)ElanslutningGOLD F3-fas, 5-leder, 400V-10/+15%, 50Hz, 10ASide: 1/24AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 (877695) Aggregatnavn: 360.021 GOLD RXF-12 +/- 3.000 m³/h - 100% samtidighetFunksjonsdeler i luftretningenHastighet m/sLufttemperatur inn/ut vinter °CLufttemperatur inn/ut sommer °CInntakskanalSpjeldAnslutningsgavlFilter1,37Roterende varmeveksler2,0520,0/14,026,0/26,0VifteAnslutningsgavlVarmebatteri, vann2,4714,8/20,0TilluftskanalAvtrekkskanalAnslutningsgavlFilter1,67Roterende varmeveksler2,0520,0/-14,026,0/26,0Ekstra trykkfallVifteAnslutningsgavlSpjeldAvkastkanal