Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Ako se jedinica KBT instalira u vrlo vlažnom prostoru (npr. u područjima praonica), od ključne je važnosti osigurati dostatno odvođenje vlage s ventilatora. Time se sprječava oštećenje ventilatora uslijed smrzavanja u slučaju niskih temperatura.Ventilatori s toplinskim kontaktima s vanjskim vodovima (TK) uvijek se moraju priključiti na vanjsku zaštitu motora. Sklopite ventilator u smjeru protoka zraka (pogledajte strelicu na jedinici). Ventilator se mora ugraditi tako da se nikakve vibracije ne prenose pomoću sustava kanala ili konstrukcije zgrade. (dostupna je odgovarajuća oprema poput brzih stezaljki i202341 | A021difuzora). Uvjerite se da je sklop ventilatora dobro učvršćen i stabilan (Sl. 3). Ventilator se može ugraditi u bilo kojem smjeru ako nije drukčije navedeno. Ventilatori se moraju ugraditi tako da se omoguće jednostavno i sigurno servisiranje i održavanje. Buka se može smanjiti ugradnjom prigušivača (dostupni kao dodatna oprema).