Title: 35 Varmepumpe.pdf
Frikjøling (sommerdrift) Ved bytte fra sommer- til vinterdrift stenger ventil –SC401, mens –SC402 åpner for sirkulasjon over veksler – LV001. Turtemperaturen ved 370.001-RT401 reguleres til beregnet børverdi via frekvensomformer i pumpe – JP501/-JP502 som regulerer gjennomstrømningen i borehullene. Pumper –JP401/-JP402 starter når 360.011-SB402 eller 360.012-SB402 åpner og stopper hvis begge ventiler står helt stengt.PumpestyringHvis feil oppstår på -JP501 eller -JP502 ved drift starter den andre pumpen. Skifte av pumpe skjer 1 gang/uke.DriftsinformasjonGenereltAnlegget skal gå kontinuerlig. Rørnettet kontrolleres for lekkasjer og ødelagt isolasjon ved tilsynsrunder. Ved lekkasje kontaktes rørlegger. Ødelagt isolasjon repareres.Anlegget er ferdig innregulert. Ved forandringer på anlegget må rørlegger passe på at balansen i anlegget opprettholdes.Pumper må ikke gå ved tørt anlegg og mot stengte ventiler. De skal være stillegående og uten større vibrasjoner.