Title: +175=542.001_OS001_5D Dokumentasjon 542 Utstyr for brannalarm.Produktinformasjon.pdf
Anvendelser Det dekorative DELTA OP panelet kan med fo¡del brukes som hoved betjeningspanel for store branna- larminstallasjoner; men også som displayenhet, brannmanns- eller bibedeningspanel, eller for å drive orienteringstablåer.eknisk dataArt. nr.: 251150.011COMl (9 pins D-Sub hann) COM2 (9 pins D-Sub hann) cNl-7,8 (rekkeklemmer)0 Serie RS232C eller 0 RS485 0 Serie RS232C eller 0 RS48s 0 eBusnlussbar nettverkssett)1Nødalarm, (Hardware deteksjon av brannalarm) cN1-1,20 Tur, enkeltkurs for OP og DA moduler i nettverket (Nødalarm sløyfe, HDFA)1 Orienteringstablå grensesnitt(leveres fra fabrikken)0 64 LED maks. 0 240 seksjoner 0 3 LED per seksjon1 Alarmsender grensesnitt (PLe)0 For tilkobling av " Tilkoblingssett for alarmsender - Compact" som støtter:Brannrelé utgang - Feilrelé utgang - FBF Panel utgang (tysk)