Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/81/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 3/41/2 5/8 5/8 5/8 5/8 3/4 3/41/2 5/8 5/8 3/4 3/4 3/4 3/45/8 5/8 5/8 3/4 3/4 3/4 3/45/8 5/8 3/4 3/4 3/4 3/4 7/85/8 3/4 3/4 3/4 3/4 7/8 7/830WGA110120140150170Ekvivalent rörlängd 0-10 m 10-20 m 20-30 m 30-40 m 40-50 m 50-60 m 60 m eller mertum tum tum tum tum tum tum7/8 7/8 1-1/8 1-1/8 1-1/8 1-1/8 1-1/87/8 7/8 1-1/8 1-1/8 1-1/8 1-1/8 1-1/87/8 7/8 1-1/8 1-1/8 1-1/8 1-1/8 1-1/87/8 7/8 7/8 7/8 7/8 1-1/8 1-1/87/8 7/8 7/8 7/8 7/8 1-1/8 1-1/8(1) Rekommenderade diametrar för begränsning av påverkan från tryckfall motsvarande 1,5 K.460905/8 3/4 3/4 3/4 7/8 7/8 7/81907/8 7/8 7/8 7/8 7/8 1-1/8 1-1/89.1 - Försiktighetsåtgärder för driftKonstruera vattenkretsen med minsta möjliga antal rörkrökar och horisontella rörledningar på olika nivåer. De viktigaste punkterna att kontrollera inför anslutningen är: