Title: Testskjema 16678-1.pdf
Dette gjpres ved at motstanden mellom beskyttelsesleder og utsatte ledende deler males med instrument som gir en teststrgm pd minimum 10A gjennom en impedans pa 0,1ohm Motstanden skal ikke overstige 0,10hmVerifikasjon av beskyttelsesleder lhht EN 61439:Hgyspenningsprgving:Utfgres pa all hovedstrgm med alle vern pa.All styrestrgm, overspenningsvern, instrumentering og kWh-malere ma vaere avslatt eller frakoblet fgr test!Prgven anses som bestatt hvis det ikke forekommer gjennomslag eller overslag og grgnt lys Prgvespenning 300<Ui<690V 1890VIsolasjonsmaling: Det skal utfgres isolasjonsmalinger mellom strgmkretser og utsatt deler med en malespenning pa 500V. Kravet er min 10000hm/VKommentarTegnforklaring i godkjenningsfelt: m "V" tegn betyr godkjennelse av kontrollpunkt i e W QVICUY U "0" tegn betyr ikke aktuellt for tavlen -"-" tegn betyr aktuelt for tavien, men ikke utfart Svelleveien 29na OANA !