Title: 2020 - Servicerapport automatikk, Nordomatic (5) .doc
Nordomatic AS SERVICERAPPORT - VENTILASJON AUTOMATIKKAnlegg PPV20 PPV20 PPV20 System 360.005 360.005 Tavle Plan2,3,4 vest, kjeller SDC nr. 192.168.1.35 Dato Nov-20 Nov-20 Utført av CHM CHM CHMInstillingsverdier ;Funksjon Instillinger Driftstid 0500-1900 1\2hast x7 Tilluft temperatur 19,9°C\set 20°C Kompenserings kurve -20-21°C\-10°C-20°C\0°C-20°C\5°C-20°C\20°C-20°C Avtrekksluft temperatur 20,8°C\set 22,0°C Veksler sommer / vinter drift 15°C Filtervakt tilluft 220Pa Filtervakt avtrekk 240Pa Viftevakt tilluft 40Pa Viftevakt avtrekkluft 40PaGjennomgang ;