Title: 370-varmeveksler.pdf
4.2 Under oppstart Kontroller og sjekk for drypp og evt.lekkasjer. Kontroller sikkerhetsutstyr. Der frostvæske er påfyllt må denne måles og frysepunktet verifiseres med krav og beskrivelse.4.3 Etter oppstart Kontroller og sjekk for drypp og evt.lekkasjer. Kontroller sikkerhetsutstyr.5.0 VedlikeholdInspiser veksleren jevnlig. Se spesielt etter skader på veksleren og i isolasjon. Kontroller for lekkasjer og fuktighet på gulv under veksler og i isolasjonen. Fuktighet som trenger inn og samles mellom isolasjon og ramme vil kunne starte rustangrep på veksleren. Har det oppstått rust på tanken må dette fjernes og tanken må på nytt beskyttes. Kontroller luftepunkter og sikkerhetsventiler etter krav. Det anbefales at dette minimum sjekkes hver 6.mnd.. Ved rifter i isolasjon må dette repareres.Thermo Control ØST AS Tlf: +47 69 14 56 00 Mail: firmapost-ost@tco.as www.thermocontrol.noDin samarbeidspartner for leveranse av tjenester, produkter og kunnskap innen kulde, varme, klima og energiteknikk