Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Filtermaskstorleken måste vara 1,2 mm. Om detta filter inte monteras kan plattvärmeväxlaren snabbt bli förorenad vid den första starten, eftersom den då kommer att fungera som filter. Detta påverkar funktionen hos enheten (minskat flöde på grund av ökat tryckfall).Skador som beror på att det saknas säkerhetsventil, expansionstank eller nätfilter (dvs. att tillbehör 293 eller 293A saknas) täcks inte av garantin.VIKTIGT: Det är inte tillåtet att använda enheterna i en öppen krets.Innan du startar systemet ska du kontrollera att vattenkretsarna är anslutna till rätt värmeväxlare (t.ex. att förångaren och kondensorn inte bytt plats).Introducera inget påtagligt statiskt eller dynamiskt tryck i värmeväxlarkretsen (med hänsyn till utformningens driftstryck).Före uppstart ska du kontrollera att värmeväxlingsvätskan är kompatibel med materialen och vattenkretsens hölje.