Title: Ene5.v01.pdf
2. Kombinert varmepumpe/kjølemaskin med drift på geobrønner samt fjernvarme somspisslast varme. Kjøling delvis via brønnpark, samt tørrkjølere. DX-kjøling av ventilasjonsluft.I tillegg til ovenstående er det utført en detaljert miljøvurdering av begge energiforsyningsalternativene. Denne viser at energiforsyningsalternativet med varmepumpeløsninger kommer klart mest miljøvennlig ut i løpet av 20 års periode, se kapittel 6. Dette understøtter anbefaling for bruk av varmepumpeløsning med drift på brønnpark og fjernvarme som spisslast.UTSLIPP AV CO2-EKVIVALENTER4. Det er utført beregninger av CO2 ekvivalenter for de to anbefalte energiforsyningsløsninger. Kildene som inngår i beregningene, er kilder som anses som aktuelle i diskusjonsavsnittet i avsnitt 3.11. Følgende sammenlignes derfor 2 energikildescenarioer: