Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Protecta Rørstruper 2 lag 50mm breddeKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 45 (E 90)MASSIVTRE & BETONG - DEKKEMaks utsparing 600 x 1200mmKabler ≤ Ø21mm, singel eller i bunt, med eller uten kabelgatePlate-kanter må males med FR Dekkmaling50mm Brannplate 1-S med malt side ned50mm Brannplate 1- S 100mm overlapp av utsparingenAlle gjennomføringer og åpninger i begge plater må fuges med FR Akryl fra undersidenFestes til dekket med FR Akryl, deretter med 100mm treskruer og stål skiver i hjørne og c/c ≤ 280mm, 50mm fa kantLEDERE OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 30 (E 90)MASSIVTRE & BETONG - DEKKEMaks utsparing 600 x 1200mmIkke-kappede ledere ≤ 185mm2 hver, med eller uten kabelgatePlate-kanter må males med FR Dekkmaling50mm Brannplate 1-S med malt side ned50mm Brannplate 1- S 100mm overlapp av utsparingenAlle gjennomføringer og åpninger i begge plater må fuges med FR Akryl fra undersiden