Title: 312.003 FDV Mapress kobber_20120912_120749.pdf
3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGERAntatt teknisk levetid uten utskiftninger > 50 årGaranti og vilkår 5 år (må benytte Mapress fittings, pressmaskin og bakke/slynge, presskurs må være gjennomført)Fuktbestandighet I forbindelse med branntetting eller innstøping må rørene beskyttes.Renholdsvennlighet «Ikke relevant» Øvrige opplysningerVannkvalitet:PH verdi må være over 7 (surere vann forårsaker korrosjon)Alle deler merket med hvite pressindikatorer.Varmeutvidelse:0,016 mm/meter x °C temperaturdifferanse mellom monteringstemperatur og høyeste driftstemperaturTrykk-klasse:PN16Temperaturområde med standard O-ring (butylkautsjuk -.CIIR): -30 – +120 °CGarantert utett ved manglende pressing.Kan benyttes ved reparasjoner i bakken.Union og tippunion leveres med flat tetting (EPDM pakning) og er ikke egnet til kjøleanlegg med lave temperaturer (under 14°C) Dette gjelder spesielt varmepumpers kollektorside/kald side.