Title: Dokumentasjon Tavler - ved utbygging 2008-2009.pdf
Kursnr. Q1 F1 F2 F3 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F20 F21 F22Tilførsel 400V TN-S Teknisk felles 5 Teknisk felles 6 Teknisk felles 7 Teknisk felles 7 Teknisk felles 8 Lys baldakin 7 Lys baldakin 8 Lys RGB 1 Lys RGB 2 Lys downlight Lys skilt front Skinner Skinner Lys LED Styrestrøm Opplys Lys opaliserte plater Rulletrapp 1 Rulletrapp 2 Rulletrapp 3 Luftport 1 Luftport 2 Luftport 2 Diverse DiverseBRUKERVEILEDNING FOR JORDFEILBRYTER Trykk inn testknappen1.2.Hvis jordfeilbryteren kobler ut momentant er den i orden Hvis den ikke kobler ut. Kontakt oss snarest1Anlegg:Lofotsentret Fordeler 433.1HOVEDKABEL NR:/Sikr [A]Ledning PFSP 4x95Al PN 2x2,5 PN 2x2,5B-16A/30mA B-16A/30mA B 16A/30mA PFXP 2x2 5+jCu B-16A/30mA PFXP 2x2,5+jCu B-16A/30mA PFXP 2x2,5+jCu B-16A/30mA B-16A/30mA B-16A/30mA B-16A/30mA B-16A/30mA B-16A/30mA D-16A D 16A B-16A/30mA B-10A/30mA C-16A/30mA C-16A/30mA D-32A D-32A D-32A D-32A D 32A D-32A C-16A B-16A/30mA