Title: Systeminformasjon, sanitær, Døli (1).pdf
Hovedledninger er utstyrt med vvc varmekabel som holder temperaturen fra 38-55 grader ved tappested. Hensikten med vvc varmekabel er å holde forsyningsledningen varm frem til ytre tappesteder. Maks ventetid på vv skal ikke overskride 15 sekunder.Alle hovedkurser og rør ut av sjakter er påført stoppekraner.Driftspersonalet må gjøres kjent med plassering av disse.Foran alt utstyr er det montert kuleventiler.Spillvann Alle spillvannsledninger er forsynt med stakeanordninger i henhold til forskriftene. I tillegg kan kuplinger fjernes på tilgjengelige steder for staking.Sluk renses ved behov.Flaskevannlås renses ved å vri nedre del av låsen slik ar denne kan tømmes. Fyll opp vannlåser som er tørre.Vannlåser kan også demonteres for staking.SanitærutstyrSanitærutstyr med armatur krever generelt ikke periodisk ettersynSluk montert i rom som er utsatt for å tørke ut etterfylles med vann etter behov for å unngå luktproblemer.