Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Eenheid met verwarmingselementen De verwarmingselementen worden bediend door een CARRIER bediening type "B". De eenheid is voorzien van twee beveiligingsthermostaten, één met een automatische reset en één met handmatige reset fig. 32 (ref. A) om de eenheid te beschermen tegen eventuele oververhittingen door een onjuiste filterreiniging of belemmering van de luchtstroom. De handmatige reset van de thermostaat moet uitgevoerd worden door bevoegde technici, en alleen na de oorzaak te hebben verholpen.Het gelijktijdig gebruik van warm water en de verwarmingsweerstanden is alleen toegestaan met geactiveerde "Booster Heating" optie (bediening B + kit 42N9084).,