Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
InnstillingBeskrivelse av utgangs- signalM C FVariantC FR AOutput = InputActual flow**BackpressureAnalogt tilbakemeldings- signal (ikke for mas- ter-slave-applikasjon). Det analoge inngangssig- nalet videresendes 1:1 til den analoge utgangen. Øyeblikksverdi dose- ringsmengde • 0/4 mA = 0 % • 20 mA = 100 % se avsnitt 6.9 Mengdemåling Mottrykk, målt i dose- ringshodet • 0/4 mA = 0 bar • 20 mA = maks. drifts-X X XX X* X*X XtrykkBus controlse avsnitt 6.8 Pressure monitoring Aktivert av kommando i busskontroll, se avsnitt 6.15 BusskommunikasjonX X XUtgangssignalet er basert på motorhastighet og pumpestatus (innstilt mengde).Utgangssignalet er basert på motorhastighet og pumpestatus (innstilt mengde).** Signalet har samme analoge skalering som detgjeldende analoge inngangssignalet. Se 6.4.3 Analog 0/4-20 mA.Koblingsskjema, se avsnitt 4.3 Elektrisk tilkobling.Notat