Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Ved frekvensstyring må et allpolig sinusfilter monteres mellom motor og frekvensomformer (versjon allpol: fase til fase, fase til jord). Viftene202341 | A021er beregnet for kontinuerlig drift innen det angitte temperaturområdet.Dersom viften tilkobles tilleggsutstyr med automatisk on/off-funksjon, må en ta hensyn til at vifter med manuell termokontakt gjeninnkobles ved å gjøre viften strømløs (motorbeskyttelse type SP1). Anbefalt kabling for KT-vifter (Fig. 2).Drift Før driftsstart skal følgende kontrolleres:Elektrisk tilkobling er sluttført - Jordkabel er tilkoblet. - Motorvern er montert - Sikkerhetsanordninger er montert (berøringsbeskyttelse)Elektrisk tilkobling er sluttført - Jordkabel er tilkoblet. - Motorvern er montert - Sikkerhetsanordninger er montert (berøringsbeskyttelse)Ingen fremmedlegemer befinner seg i viften.Ved igangsetting kontrolleres følgende: