Title: +038=360.000-LD051._05-Paragon Fan-coil Swegon - Produktdatablad.pdf
Endast ACTUATOR b 24V NC ställdon kopplat mot plintKondenssensor WCD2 proaktiv kondensreglering, kopplad mot plintKondenssensor CG-IV reaktiv kondensreglering, kopplad mot plintTemperatursensor, kopplad mot plint. (Endast i kombination med Conductor RE)32SpecifikationBeställningsspecifikation PARAGONPARAGONcaaaa-b-ccccc- d- 125efSpecifikation PARAGON Komfortmodul typ PARAGON för kylning, värmning, ventilation och reglering. Som standard ingår fabriksmon- terade komponenter för plug & play installation.Version:Längd (mm) 775, 900, 1100. 1300 och 1500Funktion:Leveransgräns PARAGON Swegons leveransgräns är vid inkopplingspunkt för vatten.A = KylaB = Kyla och värmeVid inkopplingspunkter ansluter RE till slät rörände och/ eller utvändig gänga mot ventiler, fyller upp systemet, avluftar och provtrycker.VE ansluter till kanalanslutning med dimension enligt skiss i kapitel Mått.