Title: +135.01=370.001-SB401T_01-320 Datablad Ventil motor_SQS65.pdf
Med bygel S1 (på kretskortet under kåpan) kan flödeskarakteristiken för ventiler ändras från ”logaritmisk” till ”linjär”; beroende på den anslutna ventilens typ.Bygel S1 över A och C: logaritmisk flödeskarakteristik (fabriksinställning)Bygel S1över B och C: linjär flödeskarakteristikS1 A C BR - MS1 A C BR - MA C1 0 Z 3 7 5 4C BΩ2 0 Z 3 7 5 4VolymflödeVolymflöde i samband med styrsignal DC 0/2...10 V eller 0…1000 Ωk V100Styrsignaler Y R= DC 0 ...10 V eller DC 2...10 V = 0...1000 Ω; avlägsnabyglingen mellan R − M1 0 D 3 7 5 4Flödeskarakteristik log = Logaritmisk ventilkarakteristik (Fabriksinställning) = Linjär ventilkarakteristiklink V00 V 2 V 0 Ω10 V 10 V 1000 ΩStyr- signalFlödesområde: k &V100 = Volymflöde 100 % k &V0 = Volymflöde 0 %1 2 51 Handomställning (SQS35.00, SQS35.03,SQS65, SQS65.2, SQS85.00, SQS85.03)42 Lägesindikering3 Kopplingsmutter för ventilhals4 Kapsling 5 Avtagbart lock4573Z0333/8