Title: +038=310.000-NI017._04-7-415 Trykkprøvingsskjema.docx
7-415 Trykkprøvingsskjema én seksjonSjekkpunkter OK Avvik I.A. Målt verdi / tilleggsinformasjon Tegningsnummer og revisjon X V20-11-02 Dato tegning X Ved trykkprøvning med luft: Pass på at alt trykket er ute før slangen skrus fra; det er lett for at det blåses ut stålspon og støv som kan skade øyne! X Seksjon x 11etg akse 1-8 a-d Alle anlegg trykkprøves med min 1,3 x driftstrykk x Sprinkler: 15 bar (vann) Type matr x Vsh press rør galv Dimensjon x 42-28-15 BAR ved trykksetting x 3 bar luft 10 bar vann Påsatt klokken x Kl 1200 BAR ved avlesing etter minimum 2 timer x 2 bar luft 10 bar vann Avlest klokken x Kl 14 30 Annetok