Title: 330-Strømningsvakt.pdf
1. Se till att larmet eller kretsen som är ansluten till vattenflödet förbikopplas eller på annat sätt tas ur tjänst. 2. Koppla bort strömkällan för den lokala larmklockan (om en sådan finns). 3. 4. Avlägsna monteringsskruvarna (2) som håller flödesvakten fast vid basplattan. Ta inte bort skruvarna (2)som håller fast fördröjningsenhe- Identifiera och avlägsna alla ledningar från flödesvakten. ten.5. Ta bort flödesvaktens hus genom att lyfta det rakt upp över axeln. 6. 7. Montera de ursprungliga skruvarna (2) på nytt. 8. Återanslut alla kablar. Utför en flödeskontroll och ta systemet i bruk igen.Installera den nya flödesvakten. Se till att styrtapparna på huset passar in med styrhålen i basplattan.Fig. 7AVLÄGSNA DE URSPUNGLIGA SKRUVARNA (2) SOM HÅLLER HUSET FAST VID BASPLATTAN.(2) URSPRUNGLIGA MONTERINGSSK- RUVARFLÖDESVAKT,HUS(2) STYRTAPPARTA INTE BORT SKRUVARNA (2) TILL FÖRDRÖJNINGS- ENHETEN(2) STYRHÅL I BASPLATTANBASPLATTADWG. #1159-3SIDA 10 AV 10 PAGE 10 OF 10