Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
≥ 20mm tykk rørskål av steinull densitet ≥ 80kg/m3 ≥ 50cm på begge siderSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge siderStålrør ≤ Ø40mmSteinull dybde ≥ 20mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarende på begge sider13 – 19mm gjennomgående cellegummiwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0046 & 21/0035Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 27 (37) 2020 12 7Detaljtegninger Protecta® FR AkrylSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 45 C/U (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge siderStålrør ≤ Ø165mmSteinull dybde ≥ 12.5mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge sider9mm gjennomgående cellegummiSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderStålrør ≤ Ø165mmProtecta Mineralfiber BIO dybde ≥ 25mm eller tilsvarende på begge sider