Title: 10 Enea ED100 ED200 ED300  detektorer DB.pdf.pdf
ED300 MULTIKRITTERIEDETEKTOR Kombinasjonsdetektor med både optisk og varme deteksjon i samme detektor. Dette muliggjør høy grad av immunitet mot unødvendig alarmer og/eller høy følsomhet. Alt etter hva slags innstilling som velges på detektoren. Detektoren har 3 innstillinger: ”Pluss”; Detektoren gir alarm når det er detektert røyk (se ED100) eller det er detektert temperaturendringer /se (ED200). Kombinasjonen varme og røyk gjør at også branner med lite røyk som flammebranner raskt vil bli detektert pga temperaturendringen. ”OR” (standard innstilling) denne innstillingen ligner litt på ”pluss”, men er ikke like høyfølsom. OR betyr at det kan være enten røyk eller varme som aktiverer/trigger detektoren. ”AND” denne innstillingen betyr at det må være både temperaturendring og røyk tilstede samtidlig for at detektoren skal aktiveres/trigges.KABLINGEB0010 (standard sokkel)  EB0020 (rele sokkel)