Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Referanseplan 1.1 Skolelokaler - Skolebygninger 5.36.17 (EN 12464-1, 8.2011) Trafikkerte områder, ganger (Ra >80.00) Horisontal 149 lx 79 lx 0.53 0.38 0.75 m(>= 100 lx)(>= 0.40)Hovedoverflater m 1.11 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg) m 1.5 (Vegg) m 1.6 (Vegg)Em 37.5 lx 74.3 lx 96 lx 105 lx 49.5 lx 62.5 lx 77.2 lx(>= 30 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx)Uo 0.62 0.62 0.46 0.60 0.54 0.57 0.49(>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10)Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 164/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022132.060 Korridor13.2 Sammendrag, 2.060 Korridor13.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1m 1.7 (Vegg) m 1.8 (Vegg) m 1.9 (Vegg) m 1.10 (Vegg)60.7 lx 52 lx 114 lx 93 lx(>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx)0.54 0.51 0.50 0.46Type Ant.\Prod.26 xLuzense Bestillingsnr. Armaturnavn Bestykning