Title: +175=521.001_521 kursopplegg for datakommunikasjon.Produktinformasjon.pdf
Nødalarm inn og utgang - hovedmelder For å muliggøre at et DELTANe¡ bramalarmsystem skal kurure melde en brannalarm når det oppstar kommunikasjonsfeil - eller mikroprosessorene stopper opp - har DELTAD,4 modulen innebygd galvanisk isolert elektronikk for hardware deteksjon av brannalarm (nødalarm). Dersom en slik feil oppstår vil nødalarm funksjonen i DELTA DA aktiveres automatisk for å overvåke de analoge Discovery detektorene tilkoblet modulen. Hvis en av disse detektorene melder en brannalarm - selv om den standard vil modulens nødalarm funksjon sløyfekommunikasjonen ikke fungerer - sende brannmeldingen videre gjennom nødalarm linjen til hoved DELTA OP panelet, som via sin hovedmelder utgang varsler brannvesenet. Nødalarm linjen sammenkobler alle systemenheter, og linjen overvåkes gjennom en 6k8 endemotstand som tilkobles siste modulen. DELT A DA modulens nødalarm linj einngangen - rekkeklemme CN 1 - 1 3 ,I4 - og linjeutgangen - rekkeklemme CNl-15,16 - brukes til å koble modulen til andre systemenheter i