Title: FDVdokumentasjon.doc
Det anbefales at gardiner med stor høyde deles som beskrevet over, eller utstyres med 2 motorer og motorstyringsenheter for å gi gardinen stor nok bremsekraft i tilfelle en feil i styring eller motor. Gardinen må aldri rulles ut uten at motoren er tilkoblet en motorstyringsenhet. Motoren vil uten motorstyringsenheten trekkes for hurtig ut og den vil bli skadet.Strømtilførsel.Før driftsetting må strømtilførselen 230V ac 50Hz 15A var tilkoblet og i orden.Det anbefales at det benyttes prioritert strømtilførselKontroller alle koblinger.Gruppe styringsenheten (GPC)Kontroller at nøkkelbryteren står i posisjon ”Normal”Koble batteriene til GPC og sett inn utganssikringen (20A)Det gule varsellyset for ”batteri feil og signal om ”Fire Alarm Staus Normal” vil lyse.Kontroller at det 24V dc spenning på utgangen.Sett inn inngangssikringen.Det grønne signallyset ” AC Power” vil nå lyse.Kontroller at utgangspenningen nå er 24V AC.