Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Generell Anvendt beregningsalgoritme VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (33.49 m²)30942.00 lm 327.0 W 9.76 W/m² (1.87 W/m²/100lx)Evalueringsområde 2Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) PosisjonReferanseplan 2.1 Horisontal 523 lx 422 lx 0.81 0.61 0.75 mHovedoverflater m 2.5 (Himling) m 2.1 (Vegg) m 2.2 (Vegg) m 2.3 (Vegg) m 2.4 (Vegg)Em 80 lx 243 lx 274 lx 172 lx 0 lxUo 0.78 0.24 0.20 0.35 ---Type Ant.\Prod.Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 91/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.20222.2 Sammendrag, 1.512-15 Arbeidsområde2.2.2 Resultatoversikt, Evalueringsområde 216 xLuzense Bestillingsnr. Armaturnavn Bestykning: 3306415 : LED Panel 600x600 47W 3000K med DALI driver : 1 x LED 47 W / 4607 lm153 xLuzense - Unilamp Norden Bestillingsnr. Armaturnavn Bestykning: 32 295 58 : FlexiLink 97 1100lm 830 : 1 x 15 W / 1100 lm