Title: 564 6131_50-51-xxx-500 Tilstedeværelsesdetektor tak 360 hvit korridor.pdf
Het apparaat is bedoeld voor plafondmontage. De volledige functionaliteit van het apparaat is o.a. afhankelijk van de montagehoogte (H).Montageh oogte (H)2,5 m 3 m 4 mLengte detectiebereik L1 (in lengterichting t.o.v. melder) maal breedte B1 Max. 18 m x 2,5 m Max. 20 m x 3 m Max. 20 m x 3 mLengte detectiebereik L2 (in dwarsrichting t.o.v. melder) maal breedte B1 Max. 24 m x 2,5 m Max. 30 m x 3 m Max. 30 m x 3 mHet apparaat kan naar keuze middels hollewandmontage in het plafond (stappen 1-4) of met behulp van de als optie leverbare opbouwbehuizing (6131/39-xxx-500) op het plafond worden gemonteerd. Bovendien kan het apparaat op een inbouwdoos via een optioneel verkrijgbare verloopplaat (6131/38-xxx-500) worden gemonteerd. Een montagehandleiding wordt bij de opbouwbehuizing en de verloopplaat meegeleverd.LET OP De pijlen op het apparaat moeten in de lengterichting van de gang uitgelijnd zijn.Dotazione