Title: Gjenstående oppgaver Fullskalatester ITB.xlsx
Dokumenter Lokasjoner Beskrivelse Kommentar avvik Integrasjonstest gjennomført/avvik Dato for test Status 1.2.222 Kommentar/aksjoner: Fullskalatest brann og sikkerhet Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkert Colliers plan 5 Plan 05, akse 0-8 (COLLIERS) Test av hele lokalet før overlevering Mangler i integrasjonstest på 360.013 som må utbedres. Mangler testskjema på 360.021/022. 18.02.22 Kl. 0500 (Må utføres denne dato) Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkert Trappesjakt DM3 Trappeoppgang DM3 Test av trappeoppgang og fellesarealer tilhørende Branngardin foran heis, holdemagneter, trykksetting, luker i fasader, brannalarm . Mangler integrasjonstestskjema for 365.009. Kabling gjenstår. Avhengighet mot Bramo. Antatt klar om ca 2 uker. 18.2.22. Integrert test av klimastyring før fullskalatest. Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkert Trappesjakt DM1 Trappeoppgang DM1 Test av trappeoppgang og fellesarealer tilhørende Trykksetting, holdemagneter, brannalarm. Mangler