Title: Bruksanvisning_1436854.pdf
Belysningen släcks inte eller så tänds belysningen spontant vid frånvaro.Tryckknappen fungerar inte.Vänta in efterlystiden.  Termiska störningskällor i bevakningsområdet: värmefläkt, glödlampa/halogenstrålkastare, föremål i rörelse (t.ex. gardiner i ett öppet fönster), belastningar (EL-FD-reläer) har inte avstörts. Enheten befinner sig fortfarande i uppstartsfasen eller såanvänds lysknapp utan nolledning. Tryckknappen är inte ansluten till "S"klämman.TillkopplingavnätspänningenEn initieringsfas (uppvärmning) på ca 30 s startas Under denna tid är den anslutna belysningen tänd!röd LED blinkar långsamt.Ljuset tänds och släcks oupphörligen under uppvärmningsfasen. Alltför mycket konstljus faller på detektorn. - Öka luxvärdet eller flytta detektorn.LED-indikeringefteruppvärmningendärefter indikerasDen omgivande ljusnivån ligger under det förinställda ljusvärdet rörelsedetektering av LED:n = en kort blinkning för varje detekterad rörelse (röd LED). Den anslutna belysningen är tänd.