Title: 360.018 GOLD  25 FRXHC +- 7500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Exhaust Air Transfer Ratio, EATRTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(83,6% ved samme luftmengde)Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinterTilluftens fuktvirkningsgrad, sommerÅrsenergivirkningsgrad, tørre forholdÅrsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)Dato: 04.01.2021 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 100008366351 Pa2 Pa1,47 m/s94 Pa47 Pa141 Pa162 Pa171 Pa101 Pa367 m³/h< 1,0 %83,6 %81,3 %82,0 %100,0 %100,0 %11/25AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.018 - 360.018 GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/h - 90%LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkInntakTilluftAvtrekkAndelm³/hm³/hPaPaPa1006 7506 75035200100Tilluftsside, vinterLufttemperaturRelativ fuktighetVarmeeffektAvtrekksside, vinterLufttemperaturRelativ fuktighetTilluftsside, sommerLufttemperaturRelativ fuktighet