Title: +038=360.018-#####._07-360.018 GOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonenDato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000340056221320 utv.2,0 mm26 Pa2,44 m/sInnUt3,520,0°C7626%41,78 kW8 %InnUt60,030,0°C0,337 l/s6,0 kPa4 I15 utv.9,2 kPaArtikkelbenevningTBVL-3-040-13 Pa1,55 m/sSide: 6/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.018 - 360.018 GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/h - 100%Dato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000340056Anbefalt dim. trykkfall100 PaStarttrykkfall50 PaSluttrykkfall150 Pa1Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G025FRXHCP011Roterende varmeveksler RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluft1Reversible trinn1Batteri RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluftAntall rørrader5.7Lamellavstand2,1 mmTrykkfall43 PaLufthastighet1,88 m/s1VifteVifte av typen GOLD Wing+