Title: Sprinklerkontroll Ello 2019.pdf
Tilførsel 2: 0,00 bar 0 0,00 0 0,00 0l/minbarl/minbarl/minP1 Q1 P2 Q2 P3 Q3Tilførsel 1+2: 0,00 bar 0 0,00 0 0,00 0l/minbarl/minbarl/minKommentarer:Kapasitetsmåleren starter med oppgitt skala på 2500 l/ min. Tidligere målinger er det målt 2000 l/ min mot 1,5 bar. Ved alarmtest falt trykket 1,5 bar- 18 mm kap. rør.Sjekk om filteret før sprinklerventilen må renses.BYGNINGSMESSIGE, BRUKSMESSIGE ELLER ANDRE ENDRINGER I FORHOLD TIL PROSJEKTERTEr det foretatt bygningsmessige endringer?JaKommentarer: Driften ved anlegget er nedlagt og utstyr iforbindelse med produksjon er under demontering, det samme er enkelte repoer.Har endringene betydning for bygningens risikoklasse? Er det foretatt bruksmessige endringer?Nei JaProduksjonen er avviklet. Lokalene var ved kontrollen tomme og utstyr under demontering.Har endringene betydning for bygningens sprinkleranlegg fareklasse? Er det foretatt endringer på sprinkleranlegget?Nei Ja