Title: Bruksanvisning-Servitec-30_394.pdf
Kontroller innstillingsverdi i kunde- eller servicemenyen. Kontroller vannivået. Kontroller vakuumpumpen. Kontroller ekspansjonsbeholdere n. Kontroller innstillingsverdi i kunde- eller servicemenyen. Rengjør smussfangeren. Åpne tilførselsledningene. Kontroller vakuumpumpen og bytt ved behov. Bytt avgassingsventil.QuitQuit02.404.1VannmangelPumpeJaUndertrykk under ettermatingen. Vakuumpumpe fungerer ikke. • • •Pumpe fast. Pumpemotor defekt. Pumpemotorvern (Klixon) utløst. Sikring defekt.•Åpne ettermatingskuleventil. •Vri på plass pumpen med skrutrekkeren. Bytt pumpemotor. Kontroller pumpemotor elektrisk. Bytt sikring 10 A.Quit40 — NorskVakuum - sprayavgassing — 01.04.2014ER-kode0607081011141516MeldingEttermatingstidEttermatingssykluserTrykkmålingMaksimumstrykkEttermatingsmengdeUtskyvingstidEttermating ventilSpenningsutfallPotensialfri kontaktÅrsak• •