Title: +038=66.009-##003._02-5DB - Brukermanual.pdf
anzeigen sollen. Alarm Fan differential. Differential der Alarme. Higher ALarm. Alarm Höchsttemperatur Temperaturwert (relativer Wert) dessen Überschreitung nach oben die Alarmauslösung zur Folge hat. Lower ALarm. Alarm Mindesttemperatur. Temperaturwert (relativer Wert) dessen Überschreitung nach unten die Alarmauslösung zur Folge hat. Power-on Alarm Override. Alarmausschlusszeit bei Einschaltung des Instruments nach einem Stromausfall. defrost Alarm Override. Alarmausschlusszeit der Temperatur nach der Abtauung. Verzögerung der Alarmmeldung nach der Deaktivierung des Digitaleingangs (Türschließung ) Mit Alarm ist der Alarm Höchst- und Mindesttemperatur gemeint. time out door Open. Verzögerungszeit Alarmauslösung offene Tür. temperature Alarm Override. Verzögerungszeit Temperatur-Alarmmeldung External Alarm Clock. Ein externer Alarm blockiert die Regler (n = nicht blockiert; y = blockiert). DATENAUSTAUSCH Index der Vorrichtung in der Gruppe (gültige Werte 0 bis 14).