Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Protecta Rørstruper 6 lag med 50mm bredde på begge sider9-50mm gjennomgående cellegummi eller PE skum isolasjonAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderPE, ABS og SAN+PVC rør med veggtykkelse 3.0- 9.5mm, ≤ Ø68mm ink. isloasjonÅpning mellom plate og vegg fuges med FR Akryl, deretter med 100mm treskruer og stål skiver i hjørne og c/c ≤ 300mm, 50mm fra kantAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderPE, ABS og SAN+PVC rør med veggtykkelse 3.0- 9.5mm, ≤ Ø178mm ink. isloasjonÅpning mellom plate og vegg fuges med FR Akryl, deretter med 100mm treskruer og stål skiver i hjørne og c/c ≤ 300mm, 50mm fra kantISOLERTE PE RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)ISOLERTE PP RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)≥ 100MM MASSIVTRE - VEGGER≥ 100MM MASSIVTRE - VEGGERMaks utsparing 600mm bred og 1200mm høy50mm FR Brannplate 1-S monteres med 100mm overmål, plate- kanter må males med FR Dekkmaling på begge sider