Title: 2022, mai - Rapport igangsettelse av heis, Kone.pdf
ReprasjonerKONE RapportKone Order Type Ordrenummer Innringer Navn Feilbeskrivelse Kundens ordrenummer9ANO10142446Simen StorbergetOn5/9/2022 7:00:00 AMigangsetting av heis etter bygge arbeidSted Anleggstype Heisnummer NIREG-nummer Heis-ID Adresse Sted PostnrVaxa Drift ASHeis433767096021967689HEIS 1Philip Pedersens vei 20Lysaker1366Ankommet09/05/2022 07:00:00Tilstand ved ankomst Jobb beskrivelseheisen stod I øverste etasje, feilsøking, RBO (nedkjøling batteriene) var defekte, Det var også batteriene til nødlys og alarmen defekte, skaffet nye og byttet den ut, justerte parameter til stol-lyset til 50min, renset stol-tak og sjaktebunnen, prøvekjørUtført Årsak Deler benyttet Tilstand ved avreise Tilstand ved avreise Kommentar fra montørByttetUtgåtte komponenter01Anlegget OK. Tilbake til normal driftKundens SignaturNo Signature AvailableKunde navn