Title: Funksjonsbeskrivelse ventilasjon.pdf
Trykkregistrering Statisk trykkmåling i tilluft og avtrekkskanal i ventilasjonsanlegg. RP401 i tilluftskanal og RP501 i avtrekkskanal. Trykkfølere RD401 og RD501 over filter i inntak og avtrekk. Alarm ved overskridelse av alarmgrenser.Luftmengderegistrering Tilluft- og avtrekksluftmengde måles ved trykkføler RD402 og RD502 montert over vifter. Luftmengder er beregnet i styreenhet med K-Faktor for vifter.Vifteregistrering Motorer for tilluft- og avtrekksvifter har montert frekvensomformer med Modbus-kommunikasjon mot styreenhet. Det kan avleses verdier for Spenning, Strøm, Effekt, FrekvensTemperaturstyring Ved varmebehov vil først varmegjenvinner mot 0-100% og ved fortsatt varmebehov økes pådrag til reguleringsventil SB501 på varmebatteri mot 100%. Ved kjølebehov stenges først varmebatteri og deretter går varmegjenvinner til 0% før styresignal til reguleringsventil SB511 på kjølebatteri økes mot 100%.