Title: +038=360.020-#####._09-360.020 Gold RXF-25 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
171 Pa1Roterende varmeveksler, GOLD025FRXP01Roterende varmeveksler av typen RECOnomicStandard aluminiumTurtallsregulertTrykkfall, tilluft171 PaTrykkfall, avtrekk181 PaEkstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje55 Pa381 m³/hTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(83,2% ved samme luftmengde)83,2 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter41,7 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer0,0 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold100,0 %Årsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)100,0 %LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkUteluftTilluftAvtrekkAvkastSFPeSFPvEtaTAndelm³/hm³/hPaPaPaPakW/(m³/s)kW/(m³/s)%1007 0207 02050200200502,051,8883,2Tilluftsside, vinterInnUtLufttemperatur20,013,3°CRelativ fuktighet8523%Varmeeffekt87,53kW