Title: Styrecentral.pdf
2 4 6 874 m 37 m 25 m 18 m123 m 61 m 41 m 31 m148 m 74 m 50 m 36 m246 m 122 m 82 m 62 m295 m 148 m 98 m 74 m307 m 154 m 102 m 77 m292 m 244 m 164 m 124 mTermomelderfunktion i LIP: DIP 3 On - der kan monteres en termomelder 70-100° i hver LIP. Hvis temperaturen ved denne termomelder overskrides, går centralen i alarm og åbningssystemet åbner.Specialfunktion: DIP12 On - det er muligt at bruge komforttryk ved liniefejl, lav batteri og ingen netspænding. Alarm kun så længe som brandtryk er aktiveret eller detektor aktiveret.Kabeldimensionering Det er meget vigtigt at bruge de rigtige kabeltyper og dimensioner for at sikre, at røgventilationsanlægget overholder normerne og fungerer korrekt i en nødsituation. De to vigtigste faktorer er kablernes evne til at modstå varme samt at sikre, at spændingsfaldet i kablerne til aktuatorerne ikke overskrider 15% ved fuld belastning på motorudgangene.Der anvendes brandsikre kabler iflg. IEC 60331 til flg. funktioner:El-oplukning med aktuatorer 24V