Title: 03 - Døli pleie- og omsorgssenter 18.03.2016.pdf
I fyrrommet er det et normalt antall pumper. De fleste av disse er vanlige pumper som ikke reguleres i noen grad. Ved utskiftning av pumper ifm vedlikehold så anbefales det å bytte til trykkstyrte pumper som regulerer ned hastigheten når det ikke er behov for fullt pådrag. I varmepumpetiltaket er det tatt med frekvensstyring av de pumpene som AF mener det er fornuftig å regulere for å få riktig drift for tiltaket.Det var ikke mulig å komme til ventilasjonsaggregatene på taket ved befaring av bygget. Dette fordi det var definert som byggeplass. Effekter ukjent.2.8 Lys