Title: F13- teknisk anlegg Beskrivelse og bilder.docx
F13 – VarmeanleggTekniskrom i bakkant 1. etasjeEl-kjel montert i 2015 (Bilde 1)Installert uteføler i juli 2022Kjelene forsyner vameanlegget til radiatorer til hvert kontorNå stiller el-kjelen seg inn etter ute temperaturog er med å sparer en del strøm.Tidligere stod det på 80 grader konstantPumper (Bilde 2) Pumpe som styrer vannet rundt i etasjene, det er gjort plass til to pumper men tester ut om det er nok med en pumpePasser på at vannet går i rundgang i huset og via el-kjel og ut til radiatorenePlass til en ekstra pumpe og må ha den på plass i tilfelle den ene streiker- back up. En går om gangen.Ekspansjonskar (bilde 3)Tar opp trykk forskjell i rør anlegge ved endring av temperaturBlir det sluppet ut luft på noen radiatorer må man fylle på vann slik at trykket kommer opp igjen. 15 m bygg = 2,6 bar se svart ring lengre nedFylles på med vann fra slange som er koblet på rett på rør se blå ringÅrlig avtalen og kontroll for å sjekke trykket