Title: +038=360.000-LC007T_04-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Manual.pdf
La veloci(cid:71)(cid:68)(cid:71)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:87)(cid:68)(cid:70)(cid:76)(cid:121)(cid:81)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:79)(cid:3)(cid:80)(cid:82)(cid:87)(cid:82)(cid:85)(cid:3)(cid:43)(cid:40)(cid:40)(cid:3)(cid:81)(cid:88)(cid:81)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:69)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:73)(cid:72)(cid:85)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:3)(cid:68)(cid:3)(cid:23)(cid:19)(cid:19)(cid:3)(cid:85)(cid:83)(cid:80)(cid:17) - La resistencia eléctrica debe estar conectada obligatoriamente al ventilador. - Cualquier parada voluntaria o inesperada del grupo moto-ventilador debe implicar obligatoriamente el corte de la alimentación de las resistencias eléctricas. - Durante la parada completa del sistema, se debe asegurar de que la regulación seleccionada permita una postventilación de la unidad de confort con el fin de evitar que se produzcan graves daños en el equipo. (postventilación aconsejada: 2 minutos como mínimo)