Title: Energivurdering av ventilasjonsanlegg Ø94.pdf
Kjeleanleggets oppbygging - hensiktsmessig? Plassering av kondensator i luftretning fr/etter gienvinner etc.VURDERES - kan varme fra kondensator utnyttes til oppvarmingsform3I? Kan kjsling gienvinnes | sommerhalviret?Kommentar=] st 185DATO:KOMMENTARERQB GGI henhold 1 § 14 i forskif 61 energilovenBYGNINGSINFORMASJON:IAdresm | Pkernveien 94 Eler @kernveien 94 1ASSysteminformasjonT I S I o iSystemet betjener Fan-coil og kjelekonvektorer Volum (m’): _ 17Oriftstider Timer/degn 10 Degn/uke d Uker/srArlig driftstid 1190 timerMerknader Star | teknisk rom pd tak. Det er ogs3 datarom hengt pd maskin, dette inngdr ikke i energivurdering, Dato:|12.04.2016DOKUMENTASJON KommentarerUnderlag fra forrige energl-kontroll, inklusive kontroliskjema Farstegangskontroll Dokumentasjon om energibruk fra EOS systemFDV med anleggsbeskrivelse/koplingsskjemaer/teknisk underlag osvOmridedekning for anlegget