Title: Kontrollplan BL.pdf
Status 21.12.20: Stikkontroller har vist at Tallberg ikke har branntettet etter at det har blitt utsparinger i El‐sjakter i allerede overtatte lokaler. Status 08.01.21: Fortsatt mange steder det ikke er branntettet. Tallberg er purret opp. De sier de har laget Dalux‐oppgaver til branntetter på dette. Dalux‐oppgaver ikke lukket, og det er ikke branntettet enda, men ordre er sendt til branntetter. Status 11.02.21: Det ble sjekket i samtlige el‐sjakter i plan 9, 10 og 11 (med unntak av i Pactum sine lokaler) på morgenrunde i dag. Det var veldig mange steder hvor det ikke var branntettet. Tallberg har laget Dalux på flere steder, men ikke alle. Tallberg har fått beskjed om å lage en Dalux per punkt som må branntettes, og de må gjøre en KS selv ETTER at det er meldt ferdig, og ikke bare overlate alt arbeidet til branntetter. Status 19.02.21: Det er branntettet i plan 11, men gjenstår noe i plan 10 og 9. Marcin har vært syk hele uken, så det må sjekkes om det er utført i uke 8‐9 også. Status 12.03.21: Skal være