Title: +038=54.000-NI001._11-Idriftsettelse Av Sentral 2 9 Et Nortek Idriftsettelsesrapport.pdf
Sentralen har adresse 2. Brukt til å kkoble sammen sentralenen i nettverkBeskrivelse Tilkoblet sentralen til Honeywell (Eltek)Testet sløyfe 09Ca 30 % er testetAlle er testetAlle er testetStyringene er ikke ferdig tilkoblet. Testet om vår utstyr trigger ved alarmIngen lokale avstillereTestet om IO enheten som sender signal til eltek sentralen trigger ved alarmKommentarHvemProgrammerte anlegget med 5 minutters stille alarm. Hvis 2 meldere går i alarm eller manuelle melder blir aktivert går sentralen rett i alarm. Programmerte inn 1 stk IO for å sende og motta alarm fra Eltek sin sentral. Signalet fra/til Eltek sentral må kobles og testes. Vi har testet om vår IO virkerHva gjenstår og hvem har ansvaret for det Programmere resten av anleggetKONKLUSJON Tilfredstiller anlegget kravene uten avvik?Montør Fornavn: Etternavn: Dato: Signatur:Selcuk Akcakaya 22.01.2020BeskrivelseKunde Navn: Dato: Signatur:Patrick Janosn 22.01.2020