Title: 315.022 OSO-NANO-N-MANUAL-NO-SE-FI-EN-146007-05.pdf
len eller om det råder osäkerhet om problemet, kontakta installatören (se produktens märkskylt) eller OSO Hotwater AS - se avsnitt 7.2.FELSÖKNINGProblemMöjlig orsak till feletMöjlig lösningTryckreduceringsventil, vattenmätare eller tät backventil på vattenintaget.Vattentrycket i huset är för högt.Montera AX expansionstank som tar upp expansionen under uppvärmningen och installera tryckreduceringsventil för stabilt vattentryck i bostaden. Tryckreducerings- ventilen är inställd enligt tankens förtryck. Kontakta auktoriserad installatör.Det rinner/droppar från säkerhetsventilen/ det finns ofta vatten på golvet vid beredaren på morgonenSäkerhetsventilen är sliten eller det finns partiklar mellan membranet och ventilsätet pga. orent vattenFörsök spola genom säkerhetsventilen med vatten. Öppna ventilen i ca 1 minut. Se avsnitt 5.2. Om ventilen fortfarande är igång måste ventilen bytas ut. Kontakta auktoriserad installatör.Läckage vid värmeelement.Strömförsörjningen är avbruten.