Title: 2020 - Servicerapport automatikk, Nordomatic (2) .doc
Nordomatic AS SERVICERAPPORT - VENTILASJON AUTOMATIKKAnlegg PPV20 PPV20 PPV20 System 360.002 360.002 Tavle Kantine, opp trapp ved innkjørsel SDC nr. 192.168.1.32 Dato Nov-20 Nov-20 Utført av CHM CHM CHMInstillingsverdier ;Funksjon Instillinger Driftstid 0700-1600 x 5 1\2 hastighet Tilluft temperatur 19,4°C\set 20°C Kompenserings kurve -20-21°C\-10°C-20°C\0°C-20°C\5°C-20°C\20°C-20°C Avtrekksluft temperatur 15,2°C\set 22,0°C Veksler sommer / vinter drift 16°C Filtervakt tilluft 220Pa Filtervakt avtrekk 240Pa Viftevakt tilluft 50Pa Viftevakt avtrekkluft 50PaGjennomgang ;