Title: Tømmervåg Roar_14_43_19-01-2022.pdf
Det er viktig å merke seg at den momentane utkoblingsverdien 15 må være mindre enn lkmin beregnet i enden av kretsen, slik at bryteren alltid skal kunne løse ut (krav 15 < lkmin). li verdien er en middelverdi. Vi kan ha opptil ± 20% avvik på denne verdien. Ergo stiller vi li verdien 20% lavere enn lkmin for å være helt sikker. Dette bare når 5-verdien. Hvis ikke stiller vi I. verdien lk . er så lav at den kommer i konflikt med 1 med tanke på å beskytte oss mot uønsket utkobling.I57Vedllkehald av tavler.Alle tavler for elektriske styringar og fordelingar skal i dag ha utførelse og dokumentasjon i samsvar med NEK EN 60439 og NEK 400. På denne måten er det dokumentert at sikkerhetskrava i FEU og FEL er ivaretatt. Man kan velge å lkkje legge dei nemnda normene til grunn, men det krev likevel ein overbevisande dokumentasjon på at sikkerhetskrava for tavler er innfridd.EN 60 439 beskriver at tavlebyggaren plikter å medlevere installasjonsanvisning og FOY-dokumentasjon.