Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
2. Brannceller over flere plan skal ikke overstige 800 m2. Med sprinkling kan det tillates brannceller åpen over 3 plan, dvs opp til 30.000 m2 åpen branncelle. 3. Sikring av kabler over himling kan gjøres ved å sprinkle over himling. 4. Det tillates å fjerne brannmotstand på vinduer i innvendig hjørne og kjølesone i sprinklede