Title: +135.01=332.001-SM001T_01-FDV_TFP1511_SV.pdf
Dräneringspropp Två NPT-gängade dräneringsproppar, monterade från fabrik, sitter i ventilhuset, uppströms och nedströms från spjället, för anslutning till ventiltrim. Dimension på dräneringspropp:2 – 3 tum (DN50 – DN80) . . . . . . . . . . . . . . .3/8 NPT 4 – 12 tum (DN100 – DN300) . . . . . . . . . . . .1/2 NPT100 % silikonfri Spjällventiler na modell BFV-300/ BFV-300C tillverkas och monteras helt utan silikonsmörjmedel (t.ex. fett eller aerosolspray) och är lämpliga för tillämpningar med målning eller syrgas.Avstängningsventil, sätesläckage Klass IEC 60534-4 KLASS VI (Typ C) Avstängningsventil, sätesläckage, enligt ANSI/FCI 70-2-2006 (ASME B16.104)Sida 1 av 8JUNI 2016TFP1511_SVTFP1511_SV Sida 2 av 8Nominell ventilstor- lek Tum (DN)2 (DN50) 2-1/2 (DN65) – (DN65) 3 (DN80) 4 (DN100) – (DN125) 5 (DN125) – DN150 6 (DN150) 8 (DN200) 10 (DN250) – (DN250) 12 (DN300) – (DN300)