Title: IK-rapport Elektro 2018 - Økernveien 94 - NAV.pdf
433.20 Avvik nr 008 433.20 Mindre viktig avvik, overvåkes, ny kontroll avtales. Kontaktsvikt L3. Kabler tilkoblet vern re- termineres med riktig moment. Avvikskode: Anlegget var slik planlagt og/eller utført at det medførte risiko for strømgjennomgang, høye temperaturer, avbrudd eller andre skadelige påvirkninger, jmfr. §18 Avvikskode: Kurs 31 EL .bil stikk U2433.20Type utstyr Utstyr Kurs 31 EL .bil stikk U2 Nominell last Faktisk last Eaton PLSM C16/4 Målt last L1 / L2 / L3 / N.N7,6/12,9/9,5/12,9 Referansetemp. Makstemp. Differansetemp.40,6 °C 43,0 °C 2,4 °CInternkontroll elektro5. TermograferingsavvikØkernveien 94 - NAVSønnico ASStian Danielssen18.11.2018Avvik1Kategori Registreringsdato17.11.2018 19.05.2019 Anbefalt frist