Title: IK-rapport Elektro 2018 - Økernveien 94 - Kantine.pdf
Stian DanielssenNavnBildeUnderfordelingUnderfordelingTekniskfordelingDato22.11.2018Internkontroll elektro4. Åpne avvikBygningRevisjonsansvarligNavnDatoØkernveien 94 - KantineSønnico ASStian Danielssen22.11.2018Avvik2Kategori Registreringsdato22.11.2018 22.02.2019 Anbefalt fristAvvik nr 006 U1 Kantine. Møterom 1. Grenstav knekt. Monter ny grenstav. Kabler ligger utsatt til for mekanisk påkjenning når de ligger ubeskyttet på gulv. Avvikskode: Anlegget var mangelfullt vedlikeholdt og må utbedres av registrert installasjonsvirksomhet eller fjernes, jmfr. §9Avvik nr 007 U1 ventilasjonrom kjøkken Utsparring er for stor. Monter ny kappe på bryter med tilstrekkelig utsparring. Avvikskode: Bryteren hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad, jmfr. §281Kategori Registreringsdato22.11.2018 24.05.2019 Anbefalt fristInternkontroll elektro5. TermograferingsavvikBygningRevisjonsansvarligNavnDatoØkernveien 94 - KantineSønnico ASStian Danielssen22.11.2018