Title: Manual - Styrecentral SV.pdf
1819Tekninske specifikationerSV 24V-xx Styrecentraler 24V-24A / SV 24V-32A 24V24A-ds / 24V-30A-ds / 24V-32A-dsSV 48V-xx Styrecentraler 48V-24A / 48V-32A 48V-8A-ds/48V-24A-ds/48V-30A-ds/48V-32A-dsGodkendelser / CE overensstemmelser“-ds” = EN12101-10:2005 approved / certified - class A (double supply) - envir. class 1 (to -15°C) // Conform EN12101-9Forsyningsspænding230V AC / max. 1,5A (’’ds’’ = max. 5A)230V AC / max. 1,5A (’’ds’’ = max. 10A)Udgangsspænding24V DC48V DCMotorudgang2 stk. (linieovervågning: 1-6 linier)2 stk. (linieovervågning: 1-6 linier)Max. total belastning24A / 30A / 32A8A / 24A / 30A / 32 AMax. belastning pr. motorlinie16A16ADriftstemperatur15°C - +40°C15°C - +40°CKapslingsklasseIP 54IP 54Batteri back-up (72 timer)JaJaBatterier24A = 2 stk. 12V/7,2AH8A-24A = 4 stk. 12V/7,2AH30A-32A = 2 stk. 12V/12AH30A-32A = 2 stk. 12V/12AH + 2 stk. 12V/12AHDimensioner (BxHxD)343 x 450 x 178 mm343 x 450 x 178 mm (’’32A-ds’’ = 570 mm)