Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Värmeväxlardel, levererad i två höljesdelar + rotor Se transportmått i avsnitt Leverans och intransport ovan. Vikt: hölje underdel = 513 kg, hölje överdel = 300 kg, rotor = 428 kg, transportvagga = 190 kgInspektionsutrymme 1000 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet.Märkdata per fläkt Motoraxeleffekt 3 x 6,5 kW alt. 3 x 10 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 HzElanslutning Se tabell Elektriska data i slutet av detta avsnitt.86Dimensionering, installation, mått och viktGOLD RX, roterande värmeväxlare, storlek 014 - 040Elektriska data Visar säkringsstorlek vid olika kombinationer av fläktstorlekar och effektvarianter. Fläkt A resp. B kan vara tilluftsfläkt resp. frånluftsfläkt eller vice versa. Det är kombinationen av fläkt A och B som bestämmer säkringsstorlek.Elanslutning är 3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz.GOLD RX, storlekFläkt A, storlek/effektvariantFläkt B, storlek/effektvariantSäkring (A)014-1 (1,6 kW)014-1 (1,6 kW)10014-1 (1,6 kW)014-2 (2,4 kW)10