Title: 32 Varmeanlegg_funksjonsbeskrivelse.pdf
Det er totalt 2 stk. nye ventilasjonsaggregater med vannbårent varmebatteri som reguleres med toveisventil og egen sirkulasjonspumpe for hvert aggregat.320.030 GulvvarmeanleggI inngangspartiet til nytt bygg samt i garderober i plan U2 er det installert gulvvarme med nødvendig varme for å opprettholde kravet til temperatur i arealet med den infiltrasjon som oppstår pga persontrafikk inn og ut av inngangene, samt transmisjonstap.320.040 SnøsmelteanleggSnøsmelteanlegget består av kurser med varmesløyfer i bakken, og eget shuntarrangement. Snøsmelteanlegget dekker areal foran ekeisterende inngang i plan 2 ved trappescener.320.001 Varmeproduksjon, hovedføringer Varmesentralen er plassert i fyrrom plan U2 (rom U16). Varmesentralen sin skjematiske oppbygning er vist på skjema V.36.01.021.Varmeproduksjonen skjer vha 1 stk. varmepumper og 1 elektrokjel (elementkjel). Anlegget har 55 % dekning fra varmepumper (maks effekt fratrukket snøsmelt) og en elementkjeler med 100 % dekning.Kapasitet