Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Ilman johtaminen viereiseen huoneeseen • Irrota metallilevyyn meistetty alue (viite 45) pistotyökalua käyttämällä. • Merkitse kynällä polystyreeniin irrotetun panelin sisäreuna. • Leikkaa polystyreeniä veitsellä. • Varo vahingoittamasta takana olevaa lämmönvaihdinta.Ilman johtaminen viereiseen huoneeseen (Kuva 47)Raittiin ilman sisäänotto (Kuva 44) • Irrota meistetty alue metallilevystä (kuva 14) ja tee ilman valvontayksikkö kiinnittämällä se yksikön rakenteeseen.Käytä materiaalia, joka kestää jatkuvasti 60°C lämpötilaa. Kanava voi olla joustavaa polyesteriä (kierrejäykistellä) tai poimutettu alumiinia, joka on päällystetty kondensoimattomalla eristeellä (12 ± 25 mm paksuinen lasikuitu).Asennuksen lopuksi kaikki eristämättömät kanavat pitää päällystää kondensoimattomalla eristeellä (esim. venyvällä neopreenillä, jonka paksuus on 6 mm). Näiden ohjeiden huomiotta jättäminen aiheuttaa kondenssiveden tippumista; valmistaja ei ole tästä vastuussa.