Title: +038=360.000-LH005T_04-WISE Parasol Konfortmodul Swegon - Produktdatablad.pdf
Kjøling Standard Kjølekapasiteter er målt i henhold til EN 15116 og regnet om for konstant vannmengde i henhold til Diagram 2/3.Korrigert kapasitet – vannmengde Ulike vannmengder påvirker i viss grad kapasitetsuttaket. Ved å kontrollere oppnådd vannmengde mot Diagram 2 eller 3 er det mulig at kapasitetsangivelsen i Tabell 1–4 må justeres noe oppover eller nedover.Beregningsformler – kjøling Her følger formler for å kunne beregne hvilken komfort- modul som egner seg best. Verdiene for beregningene kan hentes fra tabellene.Pkorr = k · Pk Pkorr kKorrigert kapasitet (W)KorreksjonsfaktorPkVannets kjølekapasitetTrykkfall i kjøleslynge ∆pk = (qk / kpk)2 ∆pk qk kpkTrykkfall i kjøleslynge (kPa)Mengde kjølevann (l/s), se Diagram 1Trykkfallskonstant for kjøleslynge, se Tabell 1-4Diagram 2. Korrigert kapasitet – vannmengde, WISE Parasol 600Luftens kjølekapasitet Pl = 1,2 · ql · ∆Tl Pl ql ∆TlPrimærluftens kjølekapasitet (W)Luftmengde primærluft (l/s)