Title: Sluttkontroll 4.etg. del2 4-U4.pdf
Er kontinuitet i beskyttelsesleder og utjevningsforbindelser ’ malt og funnet i orden? Kig O .0Er isolasjonsmaling utfert og funnet i orden?Er det malt eller beregnet overgangsmotstand pa jordelektroden? Angi metode og verdi.Er det kontrollert at kursene har automatisk utkobling? K+do L4 aws KI5 QH5R 0.1, Er det malt atskillelse ved SELV- og PELV-kretser?Er det malt gulvog veggresistans?Er det kontrollert spenningsfall?Er anlegget funksjonstestet?Er det foretatt polaritetskontroll?Denne dokumentasjonen er i samsvar med NELFOs standardiserte sjekklister og dokumentasjonsskjema.NELFO-medlemmer garanterer forskriftsmessig utferelse. Bruk alltid en registrert elinstallater som er medlem av NELFO.~medlem av velfoAnleggsbeskrivelse / Spesielle forhold / Eventuelle forbeholdSluttkontroll Side 2av2 Versjon 4.0 © NELFO Rapport fra sluttkontroll etter arbeid p4 elektriske anlegg 29BA52CF-4255-450C-954C-1A0AA32804D8