Title: Manual - Styrecentral SV.pdf
DIP 7 (Gr. 1 +2): On = 1 komforttryk styrer begge udgange. DIP 2 (Puls/Const): On = Der kan åbnes med et kort tryk på »op« 3 gange, som hver giver 6 sekunders pulsåbning ved 24V drift (3 sekunder v. 48V drift) – 4. gang der trykkes, sker intet – Kontinuerligt tryk op giver 3x6(3) sek.=18(9) sek. - Et kort tryk på »ned« lukker aktuator helt i en tid, der er 6 sekunder længere end den samlede åbningstid - For at undgå »aktuator pumpning« tillades der max. 3 gange lukninger i træk efter en åbning. Off = Så længe der kontinuerligt trykkes »op« eller »ned«, kører aktuatorer. Jumper J29 (Comf var.) Monteret = Tiden på ovennævnte pulsåbning kan varieres 1-60 sek. på potentiometer P1. Ikke monteret = Tiden på ovennævnte pulsåbning er fast (6 sek. v. 24V / 3 sek. v. 48V).WSK 320/BVT123456789Rumtermostater, ugeure, CTS og andet eksternt styringsudstyr til komfortstyring kan tilsluttes på komfortstyringsindgangene.