Title: 10 FR Grafitt - Montasjeanvisning.pdf
Dette tekniske databladet og montasjeanvisningen er basert på produktets European Technical Assessment utstedt i samsvar med forordning (EU) Nr 305/2011 i henhold til EAD 350454-00-1104, September 2017, basert på utførte tester i henhold til EN 1366-3, Februar 2009, i forbindelse med EN 1363-1, Februar 2020. Produktet har følgende godkjenningsmerker; CE-merket for Europa, UL-EU Sertifikat internasjonalt og UAE Certificate of Compliance.Montasjeanvisning iht. ETA 21/0040www.protecta.noPolyseam AS Tlf.: 3330 6700 1 (9) 2021 1 1Detaljtegninger Protecta® FR GrafittPVC RØR BRANNMOTSTAND EI 120 U/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks fuge- bredde 30mmFR Grafitt dybde ≥ 25mm på begge siderSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge siderPVC-U & PVC-C rør ≤ Ø110mm med vegg- tykkelse 1.9-6.6mmPVC RØR BRANNMOTSTAND EI 90 U/C (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks fuge- bredde 30mmFR Grafitt dybde ≥ 25mm på begge sider