Title: V20-05-01 VVS-anlegg plan 5 - DM1.pdf
ABXCD+05 = 320.102 - OE 052 0.079 L/sSTAP/STAD DN208320.102: 54mm 320.102: 54mmLD018T Maks:200 m³/h Kjøling: 840 W 0.067 L/s Varme: 260 W 0.006 L/s+05 = 320.102 - OE 052 0.079 L/sLD018T Maks:200 m³/h Kjøling: 840 W 0.067 L/s Varme: 260 W 0.006 L/sLD018T Maks:170 m³/h Kjøling: 790 W 0.063 L/s Varme: 275 W 0.007 L/s9LD018T Maks:170 m³/h Kjøling: 790 W 0.063 L/s Varme: 275 W 0.007 L/sAlle overstrømningsventiler toalettkjerne: SF002T-125 og kanal ø125 legges så høyt som muligLD024T Q:200 m³/h Kjøling: 0 W 0.000 L/s Varme: 260 W 0.006 L/s10Skap tørroppleggOpp/ned11Overstrømning under dører, avklart med ARK/MellbyeLD024T Q:200 m³/h Kjøling: 0 W 0.000 L/s Varme: 520 W 0.013 L/sVannkjølt aggregat plasseres på hylle festet med stag fra dekke, lokalt nedsenk i himling. Tilkobles fasadestiger, 15°C/30°C (2,5 kW)370.101: 28 mm +c 2720370.101: 28 mm +c 271712STAP/STAD DN32varmebehov kjøkken 895w, dekkes med oppvarmet tilluft kjøkken.+05 = 370.101 - OE 053 0.407 L/s