Title: +039=244.001-QM003T_02-SL510-531 Elektrisk sluttstykke - Manual.pdf
Minsta rekommenderade kabelareaKabel av typ data/tele/signal (enkelledare) med area0-10M11-20M21-40M41-80M 81-100Mmellan 0,1-0,2 får inte användas som spänningsmatning12V0,17mm²0,34mm²0,68mm²1,36mm²1,7mm²av eltryckeslås.SL504/505/506/507SL530+/-12-24VAC/VDC+/-12-24VAC/VDCRÖDGRÖN+/-15-24VAC/VDC { +/-15-24VAC/VDCKolv förreglad (NC)RÖD SVART GULGRÖNDörr stängd (NC){VITLILASL510/511/520/521SL531+/-12-24VAC/VDC { +/-12-24VAC/VDCKolv förreglad (NC)RÖD SVART GULGRÖN+/-12-24VAC/VDC { +/-12-24VAC/VDCKolv förreglad (NC)RÖD SVART GULGRÖNDörr stängd (NC){VITLILAAlternativ 1 - StandardSL510/511Dörr stängd (NC){VITLILAKolv ute (NC){ORANGE GRÅBrun och grå byglade. För normal signal ut på dörrgivare.SL520/521NO: Trycke aktivt C: Gemensam NC: Trycke i vila{BRUN ORANGE GRÅBrun och grå kabel är förbyglad med kontakt som standard vid leverans.Alternativ 2 - Aktivering genom dörravkänning