Title: MicroBrann-BSM-230-2 - Teknisk datablad.pdf
Teknisk datablad MicroBrann BSM-230-2Modbus kommunikasjon Protokoll Medium KommunikasjonsformatAntall moduler pr. linjeBaud Rate AdresseTermineringResponstidSide 2 av 15Versjon: Mai 2021Modbus RTU RS-485, ikke isolert Spesifisert av Modbus RTU standard 100 (uten repeater), ved bruk av BSS sentral så er det 60. 9.600, 19.200, 38.400, 76.800 bps 1..127120Ω endemotstand, se elektrisk installasjon side 7. <200 mswww.micro-matic.noBACnet kommunikasjon Protokoll Medium Antall moduler pr. linjeBaud RateAdresseTermineringResponstid Device instantSikkerhet Beskyttelse og kapslingElektromagnetisk toleranse Lavspenningsdirektiv Type Overspenning MiljøOmgivelse Temperatur Oppbevarings Temperatur OmgivelsesfuktighetVedlikeholdMålskisse / VektBredde Høyde Dybde VektSe figur side 6.Side 3 av 15Versjon: Mai 2021BACnet MS/TP RS-485, Ikke elektrisk isolert 65 (uten repeater), ved bruk av BSS sentral er det 60. 9.600, 19.200, 38.400, 76.800 bps (automatisk gjenkjenning) 1..127