Title: NOT-RIEN-01-Energiytelse - as-built.pdf
Tabell B.1: Systemvirkningsgrader og energidekningsgrader for varmepumper brukt i beregninger etter NS3031.Varmepumper Romoppvarming Ventilasjonsvarme Varmtvann KjølingProduksjon 4,35 4,35 4,35Distribusjon 0,94 0,94 1,00Rom 0,92 0,98Total system- virkningsgrad 3,76 4,01 4,35 3,71*Energi- dekningsgrad 68 % 68 % 68 % 100 %Ved energimerking er systemvirkningsgrad for kjøling oppad begrenset til 3Tabell B.2: Systemvirkningsgrader og energidekningsgrader for fjernvarme brukt i beregninger etter NS3031.Fjernvarme Romoppvarming Ventilasjonsvarme VarmtvannProduksjon 0,98 0,98 0,98Distribusjon 0,96 0,94 1,00Rom 0,92 0,98Total system- virkningsgrad 0,87 0,90 0,98Energi- dekningsgrad 21 % 32 % 32 %Tabell B.3: Systemvirkningsgrad og energidekningsgrad for elektrisk varme brukt i beregninger etter NS3031Elektrisk varme (kun EQT og Vika) RomoppvarmingProduksjon 1,00Distribusjon 1,00Rom 0,92Total system- virkningsgrad 0,92Energi- dekningsgrad 11 %