Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
4.8.3 Temperaturbeskyttelse For GOLD PX og CX kan giveren i tilluftsviftens innløp benyttes som temperaturbeskyttelse. Alarmprioritet og om aggregatet skal stoppes eller ikke ved alarm, kan stilles inn under alarmprioritet, se avsnitt 4.8.6.TemperaturbeskyttelseFor GOLD RX er det mulig å bruke en separat giver, og tilkoblingen skjer på styreenheten. Ved tilluft = høyre velges giverinngang 4, og ved tilluft = venstre velges give- rinngang 3.Alarmgrense og alarmforsinkelse stilles inn for giveren.Innstillinger:VerdiTemperaturbeskyttelse Alarmforsinkelse AlarmgrenseInnstillings- område On/Off 1-900 sek 3 – +20°CFabrikk- innstilling Off 30 sek 7 °C28www.swegon.com4.8.4 Temperatur, alarmgrenserEndring av fabrikkinnstilte alarmgrenser bør bare skje hvis det foreligger særskilte årsaker og man er klar over konsekvensene.Temperatur, alarmgrenserForvarme under børverdi Hvor mye temperatur og forvarme tillates å understige temperaturbørverdien før alarm avgis, kan stilles inn.