Title: V20-01-01 VVS-anlegg plan 1 - DM1 (V20--011)-1.pdf
17HenvisningerSystemforklaringFor rør-, shunt-, tilkobling av varme og kjølebatteri-, koblingsprinsipp av kombibaffler og ventildetaljer se:Sanitær880 m³/h370.101: 42 mm UK = 3589 370.101: 42 mm UK = 3594 320.102: 35 mm UK = 3597 320.102: 35 mm UK = 3597AOppleggskjema varme V62--01 Systemskjema varme og kjøling V67--01 Oppleggskjema kjøling V67--02Se tegning V39-01-01 for merkesystem(SPV)310.001 - Spillvann 310.002 - Fettholdig spillvann 310.003 - Overvann 310.102 - Kaldt forbruksvann 310.202 - Varmt forbruksvann 310.302 - Sirkulasjon varmt forbruksvann (VVC)(OV) (KV) (VV)310.302: Cu 18 UK = 3591 310.202: Cu 28 UK = 3586 310.102: Cu 28 UK = 35861-Bø250 UK=3400= 360.002 - LD009T 220 m³/h Kjøling: 500 W 0.055 L/s Varme: 1145 W 0.027 L/sAGenerelle kommentarerKoter: Lokale kotehøyder, målsatt fra betongVarme320.101 - Varme ventilasjon 320.102 - Varme kombibaflerKjøling370.101 - Kjøling kombibafler 370.102 - Prosesskjøling 370.104 - Kjøling ventilasjon