Title: 752.VM Montasjeveildening brikkeleser.pdf
Kabler og strømforsyning følger ikke med XT-3-leser og må kjøpes separat. Alle kabler skal være skjermet og egnet for installasjonsmiljøet, for eksempel innendørs eller utendørs miljø. Bruk fleksible kabler, og leseren bør jordes under installasjonen. Dette gjøres ved hjelp av jordingsskruen(Posisjon 12 i figur 4 Oversikt over leseren med åpent lokk). Som et alternativ kan en metallisk kabelgjennomføring også brukes til å koble til leserens chassis til jord med skjermingen til strømkabelen. Blokk terminalene som benyttes er Phoenix, PT-1,5, noe som gir mulighet for en kabel med dimmensjon 0,2 1,5 mm² (AWG 26-14). Flertrådet ledning må være utstyrt med en hylse før de blir satt inn i blokkterminalen. Kabel for RS485-grensesnittet må være en tvunnet parkabel og i overensstemmelse med EIA RS485 standard.