Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/U (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 300x300mmFR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge siderKobberrør ≤ Ø54mmSteinull dybde ≥ 20mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarende på begge sider≥ 20mm tykk rørskål av steinull densitet ≥ 80kg/m3 ≥ 50cm på begge siderSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 30 C/C (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 300x300mmFR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge siderKobberrør Ø13-22mm