Title: +135.01=370.003-OE401T_03-320 Datablad Energimåler UH50.._1.PDF
Ingen fastställning av flödesriktningen (längs med och/eller mot mätaren) krävs. Om mätaren monteras i den gemensamma returen av 2 värmekretsar (t.ex. uppvärmning och tappvarmvattenberedning), måste monteringsplatsen vara tillräckligt långt från T-stycket (min. 10 x DN) så att de olika vattentemperaturerna kan blandas på rätt sätt.Rörledningen skall genomspolas väl före montering av mätaren. Flödesmätardelen kan monteras mellan 2 avstängningsventiler och pilen på mätarhuset måste stämma överens med flödesritningen. Givaren måste monteras i samma värmekrets som flödesmätardelen (beakta blandningen). Kablarna får inte åtskiljas, förkortas eller förlängas. Anslut de individuella ledarna i enlighet med anslutningsschemat som finns tryckt på mätaren. Givaren kan, beroende på utförande, monteras i T-stycken eller kulventiler, eller kan insticksmonteras direkt eller i ett dykrör (nationella lagstadgade föreskrifter skall13 / 30Ultraljudsmätare för värme och kyla UH50..CE2N5324sv 2015-09-16Kulventil