Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
Normalt driftspunkt ved proportionaltrykHsetDriftspunkt ved FLOWLIMITHset 2Q(cid:77)(cid:74)(cid:78)(cid:74)(cid:85)Fig. 39 Proportionaltrykregulering med FLOWLIMIT262 1 3 15 4 4 25 0 M T2 1 4 03 4 5 25 0 M THNormalt driftspunkt ved konstant trykHsetDriftspunkt ved FLOWLIMITQ(cid:77)(cid:74)(cid:78)(cid:74)(cid:85) Fig. 40 Konstanttrykregulering med FLOWLIMITHNormalt driftspunkt ved konstant kurveDriftspunkt ved FLOWLIMITQ(cid:77)(cid:74)(cid:78)(cid:74)(cid:85)Fig. 41 Konstant kurve med FLOWLIMIT7.4.2 Automatisk natsænkningNatsænkningsanlæg er ofte integreret i et CTS-anlæg eller en del af et lignende elektronisk styringssystem med et indbygget tidsur.Funktionen er ikke egnet til rum med gulvvarme på grund af gulv- varmens reguleringsinerti.Egenskaber og primære fordeleAutomatisk natsænkning sænker rumtemperaturen om natten hvilket reducerer varmeudgifterne.Automatisk natsænkning sænker rumtemperaturen om natten hvilket reducerer varmeudgifterne.