Title: +038=360.000-LC007T_03-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Drifts- og vedlikeholdsinstruks.pdf
For å unngå skade på CIAT reguleringsventiler og rørkoblinger, aldri stram koblingene til mer enn 3.5daN.m. Bruk to skiftenøkler eller fastnøkler.Påse at ventilen monteres i rett vei i strømningsretning. På de 2 CIAT koblingene skal retningen være AAB ( A tilkobles coilen og AB til vannkretsen). Maksimalt trykkfall for disse ventilene (åpen eller lukket) er 100 kPa, men det anbefales å ikke overskride 60kPa.Påse at ventilen monteres i rett vei i strømningsretning. På de 2 CIAT koblingene skal retningen være AAB ( A tilkobles coilen og AB til vannkretsen). Maksimalt trykkfall for disse ventilene (åpen eller lukket) er 100 kPa, men det anbefales å ikke overskride 60kPa.