Title: DM1-3-HEA-8_5-D-Luftinntak-avkast.pdf
I denne rapporten beskrives CFD-simuleringer som er utført for avkast- og inntaksløsningen valgt for Dronning Mauds gate 1-3 for å dokumentere at denne er minst like god som kravet beskrevet over.Rapporten beskriver først kort CFD-metodikken. Deretter vises CFD-modellen som er satt opp for det aktuelle bygget og avkast/-inntaksløsningene her, samt en alternativ referanseløsning som overholder avstandskravet i BREEAM.Videre gjøres det en direkte sammenligning mellom kortslutningen for ønsket system ved Dronning Mauds gate 1-3 og referanseløsningen som overholder avstandskravet i BREEAM.Vindstatistikk er hentet fra målestasjonen til Meteorologisk institutt på Blindern.n:\519\10\5191019\4 resultatdokumenter\41 rapporter\cfd analyse dronning mauds gate 1-3 - breeam hea 8.docx2019-04-12 | Side 5 av 23CFD analyse Dronning Mauds gate 1-3 BREEAM Hea 8 Oppdragsnr.: 5191019 Dokumentnr.: CFD-01 Versjon: 012 Metode2.1 CFD – Computational Fluid Dynamics