Title: FDV - Døli Pleie- og Omsorgssenter.pdf
1D = Hver dag 1U = Hver uke 1M = Hver måned 6M = Hver 6. måned 12M = Hvert år6.1 Rutinemessig kontrollArbeidsbeskrivelse FrekvensSystem- / komponentnr. Ventilasjonsaggregater Kontroller funksjon, kontroll styrepanel, Rengjøring av viftehjul/ viftehus, Inspiser, vask, bytte filter, kontroll vifter, kontroll varmeveksler. Kontroll varme- og kjølebatteri. Rengjøres6M .Avtrekksventiler12MHenvisningDV-instruks er vedlagtTilluftsventilerRengjøres12MRengjøres2UFettfilter for kjøkkenhetter Kullfilter for kj. hette Rengj. med såpevann 1USe vedlagt DV- instruksSide 12Postboks 304 1377 BillingstadDøli Pleie- og OmsorgssenterFDV-DOKUMENTASJON 36 VENTILASJONSANLEGG7.1 Reservedeler som medfølger leveransenIngen.7.2 Reservedeler som må påregnes utskiftetAvhenger av bruk. Filter må normalt byttes hver 6 måned. Hvis vedlikeholdsfrekvensen holdes, bør vifter, varmeveksler og varmebatterier holde 10-15 år.7. TYPISK REPERASJONSKORTSe neste side.8. TYPISK KVITTERINGSKORT