Title: Utstyr for brannalarmanlegg.pdf
En infrared lyskilde plassert inne i detektoren kammer avgir kontinuerlig et lys. Dette lyset vil bryte av ved tilstedevaerelse av rayk og partikler slik at lyset blir fang- et opp av en foto diode som pa bakgrunn av intensiteten til det reflekterte lyset sender signaler til detektoren om mengden royk i kammeret. Fotodioden i EDI detektoren har et filter for dagslys for & eliminere slik pavirkning.Foto diodens signal gar igjennom en prosess for & gi en endelig analog verdi til systemet som igjen avgjer om signalet skal tolkes som en reel brann, eller om signalet skal testes flere ganger for & verifisere signalet ytterligere.Varmedetektoren EDI-50 har et en helt unik fysisk opp- bygning for & detektere ved lav luftgjennomstremning i rommet. Denne typen detektor er spesielt anvendelig nar omgivelsene er forurenset under normale omstendigheter. For mer informasjon om applikasjoner for denne detekto- ren, se tabell lengst ned.