Title: +038=54.000-NI001._03-Idriftsettelsesrapport Nortek Brannalarm Plan 6 til Plan12 DM 1-3.pdf
NS 3960 : 2013 - Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold Brannkonsept, planer og alarmorganiseringTEK (Teknisk forskrift)AnnetALARMSENTRALEN Hvilken sentral er montertPrevidia MaxHvor mange kabinett er montert? Anleggsnummer22 stk. 200022Hentet ut og lagret loggen.Ok.Justert klokka på sentralen.Ok.Kontrollert betjeningsfunksjonenOk.Foto av sentralen.Ok.STRØMFORSYNING Hvor mange IFM24160 er montert? Kontrollert / justert ladespenningenKontrollert batteriene2/Kommentar En i hvert kabinett. Strømforsyningen justerer ladespenningen automatisk. 27,63 volt. Nye batterier, merket med 16.01.2020Revisjonsdato:05 05 2021Byttet batterieneOUT 1OUT 2RELESTYRINGER Er det styringer på anlegget?SprinkelvaktLokal avstillerSLØYFE ENHETER Multikriterie detektorerRevisjonsdato:05 05 2021Batteriene er fra 16.01.2020.