Title: Philip_Pedersensvei_20_Aggregat_Norsk_Teknisk_Installasjon_AS_1000646_20201207154912206_SDS_816.pdf
Temperaturhöjning p.g.a. fläktMin varvtalVarvtal vid SFPv beräkningDimensionerat varvtalMax varvtalDimensionerad eleffekt till motor/-erEleffekt till motor/-er vid SFPv beräkningMärkuteffekt/motorMotoralternativMotorbeteckningInInInInDatum: 2020-12-07 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 10000824583SFPeSFPvEtaTkW/(m³/s)kW/(m³/s)%1,611,5085,6Ut20,014,2°C9018%99,36kWUt20,014,2°C25100%Ut14,114,1°C9292%0,00kWUt25,025,0°C5050%8 000 m³/h510 Pa463 Pa0,7 °C250 varv/min1 161 varv/min1 198 varv/min1 635 varv/min1,80 kW1,62 kW4,00 kW1DOMEL 749.3.39215/29AHU Design Teknisk specikationObjekt: Philip Pedersensvei 20 (1000646) Aggregatnamn: 360.006 - GOLD RXF 35. +/- 10.000m³/h - 80% SamtidighetAntal fläktar/motorer i luftströmAllomfattande statisk verkningsgrad inklusive drivenhetMax motorverkningsgrad (inkl. motorstyr 91,5%)FMEG, kammarfläkt inkl. motorstyr