Title: DM1-3. 360.014 (3 etg) R&H - Målerapport rev.2.pdf
MÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01Blankett nr.: 68-091ANLEGG : SYSTEM :Dronning Maud 1-3 360.014Dato : Ref. :20.08.2020 Harald JensrudROM NR.3-014 Stille 3-015 Video 3-016 Kontor 3-017 Multi 3-018 Multi 3-019 Kontor 3-020 Kontor 3-021 Toalett 3-114 Møte 3-115 Møte/spise 3-116 Kontor 3-401 Lager 3-402-1 Kopi Felles gang Lager Felles gangTILLUFT Prosjektert Målt m3/h 247 104 1 037 122 151 706 241m3/h 240 100 960 125 150 720 240240 720 960 50 320 200 80 80259 706 954 51 313 204 83 81AVTRE Avvik Prosjek Målt m3/h m3/h%3 4 8 -2 1 -2 03003028 -2 -1 2 -2Avvik %1ANMERKNINGOk. Målt 13.03.2022 Ok. Målt 13.03.2023Ok. Målt på nytt 13.03.22Ok. Målt på nytt 13.03.22Felles4 4754 2794Total5 1855 25914 7754 5814KVALITETSHÅNDBOK Randem Hübert A/S - Stansevn. 11, 0975 OSLO - Telefon: 22 90 07 00 - Telefax: 22 90 07 10 E-mail: service@hybra.no