Title: Branngardin plan2 Brannsentral.pdf
2022-06-08+01=542.101 - Brannsentral Skole+01=249.202 - Branngardin plan 2KOMR:Int. kontrakt: GJERBERG ELEKTRO ASTestet av: Martin Krogstad, Stein Kristoffer Ødegård, Sveinung Vegum, Jonas FranssonFunksjonVed brann skal gardiner gå ned.Testprosedyregardin i åpen stilling og brannsentral i normal drift. - Utløse en brannalarm. - Kontrollere at branngardin går ned. - Tilbakestille brann - Gardin skal gå opp igjen. - test avsluttet Kommunikasjongardin i åpen stilling og brannsentral i normal drift. - Utløse en brannalarm. - Kontrollere at branngardin går ned. - Tilbakestille brann - Gardin skal gå opp igjen. - test avsluttet KommunikasjonTestkommentar16.06.22: Branngardin fungerte som skulle under FST.Branngardin gikk ikke ned da det ikke var batterier i sentralen.AvvikNrAvvikAnsvarligFristOppdatertK00306Sentral for branngardin mangler batteriGJERBERG ELEKTRO AS2022-06-112022.06.13StatusLukket HENTTest gjennomførtInt. ansvarlig:KommentarUtført ok