Title: Kontrollplan BL.pdf
Status 04.05.21: Tallberg har revet stigeledninger i el‐sjakt E2 i DM3 plan 7, el‐sjakta E7 i DM1 plan 7 og el‐sjakt E7 i Dm1 plan 5 den 24.04.21. Her må det branntettes etter rivingen. Det gås en stikkprøvebefaring for å sjekke denne branntettingen. Status 07.05.21: Det er opprettet egen oversikt i ny fane i dette Excelarket ("3. ferdigstillelse teknikk). Punkter vedrørende sjakter, el‐skap, tekniske rom etc. vil føres inn i feil‐ og mangelliste for å ha en oversikt over alle punkter. Punkt lukkes her.Status UtførtUtførtUtførtUtførtUtførtUtførtUtførtSjekkliste/tegning/bilder Dalux: RUH‐1332Dalux sjekkliste 04.00210 (akse 0‐8) Dalux sjekkliste 04.00212 (akse 8‐16)ÅrTid (uke) 23‐23‐30‐Nr.Kontrollområde/ kontrollpunkter FasadebelysningFasadebelysningBlikk under ryggsekkPlan AlleAlle2Akse AlleAlle1Hva skal kontrolleres Gjenstående fasadebelysningGjenstående fasadebelysningKontrollere blikkleveranse fra HandeKravGenerell utførelseAnsvarlig Kim/Lejla