Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Alle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderPlaten limes mot veggen med FR Dekkmaling og festes med ≥ 5x80mm skruer og skiver i hvert hjørne, 25mm fra kant og med c/c ≤ 300mmPP RØR BRANNMOTSTAND EI 60 U/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-SAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderPP rør ≤ Ø32mm med veggtykkelse 1.8-2.2mmwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 18 (65) 2021 2 9Detaljtegninger Protecta® FR BrannplatePLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 60Maks utsparing 900mm bredde og 1200mm høydeProtecta Rørstruper på begge siderPlastrør≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERGjennomføringPlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-S montert i senter av veggAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider