Title: Ø94, Medistim - VVS.pdf
Installasjon/utstyr I/s Bidet 0,3 Vaskemaskin i bolig 0,9 Vaskemaskin i fellesvaskeri 1,2 Oppvaskmaskin i bolig 0,6 Oppvaskmaskin i storkjekken/restaurant 1,2 Utslagsvaskim, vaskerom 0,9 Utslagsvask, felles vaskerom 1,8 Vannklosett 1,8 Badekar 0,9 Bide 0,3 Urinal med automatisk spylling &2ﬁ;’1ﬁg i:he" Gulvsluk 1,6 Vaskerenne pr. meter 0,4Kilde: VA Byggnorm SBNS kap. 51Avlgpsledningene ber dimensjoneres for avlepsenhetens normal mengde og 50% fyliningsgrad (for stdende ledninger, maksimum 20% fyliningsgrad) Fellesledninger for dimensjoneres etter den forventede stremningsmengden i ledningen. Denne mengden ma ikke antas & veere mindre enn mengden fra den storste avlgpsenheten som er koblet til avigpsledningen.g g2 B2Stremningsforhold i stdende,ventilerte ledninger