Title: +038=453.004-LZ001._03-Installasjonsveiledning Varmematter Devi.pdf
Gulvbelægningen må ikke have en termisk isoleringsværdi på over R < 0,18 m2K/W, svarende til 1,8 Tog. • Hold de tynde måtter væk fra isole-ringsmateriale, andre varmekilder og ekspansionsfuger.Minimumafstand mellem varmekabler; varmekabel og ledende dele; varmeka- bel og andre varmekilder, f.eks. varmt- vandsrør og skorstene, skal være mindst 50 mm.Placer den tynde måtte, så den er mindst halvdelen af den indbyrdes kabelafstand fra forhindringer.Tynde måtter skal altid være i god kontakt med varmelederen (f.eks. beton).Tynde måtter skal altid være i god kontakt med varmelederen (f.eks. beton).Varmekabler må ikke berøre eller krydse hinanden eller andre varmekabler.Varmekabler må ikke berøre eller krydse hinanden eller andre varmekabler.Rul altid tynde måtter ud med varmekab- lerne opad.Rul altid tynde måtter ud med varmekab- lerne opad.Den maksimale varmeeffekt (W/m²) for den faktiske anvendelse må ikke overskrides.Varmekablets bukkediameter skal være mindst 6 gange kablets diameter.