Title: +038=360.022-#####._01-360.022 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Drifts- og vedlikeholdsanvisning.pdf
3.3 Justering av trykkbalanseJusteringsplater3.3.1 Generelt For at varmegjenvinnerens lekkasjeretning og renblåsings- sektor skal fungere korrekt, skal det være et visst under- trykk i avtrekksluftsdelen. Derved sikrer man at avtrekks- luft ikke føres over i tilluften.GOLD RX Luftinntak fra siden Størrelse 004-012, 1-2 platerStørrelse 014-120, 1-5 platerJustering av trykkbalansen i aggregatet skal gjøres når anlegget er ferdigmontert og alle enheter er innregulert, samt ved den tillufts- og avtrekksluftsmengden som råder ved normal drift av aggregatet.Luftinntak ovenfra Størrelse 014-030, 2 platerJusteringsplater skrus fast i taket med selv- borende skrue fra inn- siden av aggregatet.STENGÅPNESTENG (Skyv inn en eller flere justeringsplater)Trykkbalansen justeres ved å sette plast- proppene som følger med, inn i hullene på justeringsplaten (før hånden og plastplug- gen opp gjennom det rektangulære hullet i justeringsplaten).ÅPNE (Ta ut justeringsplater)