Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
4.11.2 Forvarme Forvarming av uteluften hindrer utskilling av fuktighet i aggregatets uteluftfi lter, reduserer risikoen for frost i varmeveksler og eliminerer risikoen for at trykkgiver og motorstyring arbeider ved for lav omgivelsestemperatur.Det er mulighet for å stille inn forvarme relatert til uteluft- temperatur.Se også funksjonsveiledningen for forvarme hvis du vil ha nærmere informasjon.Innstillinger:VerdiForvarme Forvarme børverdi Uterelatert Differanse, uteluftstemperatur Forvarme, min.-grense Periodisk pumpedrift Periodisk ventildrift Periodisk driftsintervall Periodisk driftstid Alarminngang, funksjonInnstillings- område On/Off -40 – +40 °C On/Off 0 – 25 K40 – +40 °C On/Off On/Off 0-168 h 0-60 min Ikke aktiv/Alarm ved åpen kontakt/ Alarm ved lukket kontakt/Kontaktor- funksjonFabrikk- innstilling Off 5 °C Off 5 K10 °C On On 24 h 3 min Ikke aktivMed forbehold om endringer.VarmeStatusForvarmeNO.GOLDSKFFI.200320www.swegon.com35