Title: +175=364.001_MR001_Jethette.Produktinformasjon.pdf
Remdreven vifte. B-hjul Type: Statisk Trykk Totaltrykk Turtall Vifte virkningsgrad Totalt lydeffektnivå (LwA) Vifteakseleffektbehov Motoraksel effektbehov(Max turtallGXLB-s- 0562000 r/min)710 Pa 806 Pa 1586 r/min 73.4 o/o 89.5 dB (A) 7.02 kw 8.07 kwMotorValgt motor ATB type: YA160M/44-21 Poltall Turtall Strøm ved spenning Utstyr3x23011,0 kw4 Poler 1445 r/min 37 AmpklixonTilbehørBunnramme med høyde 100 mm lnspeksjonsglass og lys i viftedelerByggemålBredde Høyde ekskl ramme pr.luftvei Lengde tilluft Lengde avtrekk Vekt2500 mm 1340 mm 4440 ¡¡ 2580 mmkgpor cråå.iäiYlñt"il.,å'FPit*"¡'3íÊ-jii5?i triar versiSlî"n?,8*- rr"r,,r....,06.05.2003/16:18\TEKNISK SPESIFIKASJON NOVEMAKunde Deres ref Anlegg SystemTilluft AvtrekkØstvent A/S Torger Brække Døhli Sykehjem-Hakadal-lr Setger 36.02 Luftmengde 23000 m3/h 23000 m3/hProsjekt Nr.: 02.06.152 Dato 06.05.2003 Erik Mørk Aggregat type RW-210-M Eksterntrykk 3S0 pa 350 paTilluftsvifte Til kanal Tilinntak Tilvifterom66 66