Title: 10 Funksjonsbeskrivelse 542.pdf.pdf
Før man kan tilbakestille alarmen, så må årsak til utløst alarm normalstilles. Det kan ikke være røy i detektorhuset, og manuelle meldere må tilbakestilles om disse er blitt benyttet for å utløse alarmen. Først når kilder er tilbakestilt så kan man tilbakestille sentralen. Benytt nøkkel og sett denne i posisjon 2, trykk og hold tilbakestill knappen inne. Du kan slippe knappen når du ser at tilbake stilling er i gang. Anlegget vil da gå tilbake til normaldrift, om alle kilder er for utløst alarm er borte.1.5.3 Funksjon ved utløst varsling fra sniffer i ventilasjonsanlegget. Det er på begge aggregatene montert opp detektorer som skal detektere røyk i ventilasjonskanaler før dette kommer ut i bygget. Ved deteksjon av røyk i ventilasjonskanalene så vil dette utløse en varsling på sentralen, samtidig som det sendes ett signal til SD om at tilhørende aggregat skal stanse. Det er montert 1 deteksjon pr aggregat.Funksjonsbeskrivelse for system 542 BrannalarmanleggRev. 1 av 20.05.22 Side 4 av 6