Title: Rapport 2015.09.03 Smedstad Skole, Rælingen.pdf
Kommentarer:I enkelte områder hvor hulrom mellom nedforet himling og tak kun inneholder brennbare materialer som elektriske kabler på kabelbro, er kabelbro punktsprinklet. Disse hulrom får ikke inneholde noe annet brennbart i hulromshøyde inntil 80cm. Dog tillates kabelføring av elektriske kabler av inntil 15 stk og 250V og 1-fas i hulrommet.Smestad skole Rutinekontroll utført 03.09.2015 av Kontroll & Rådgivning ASStedSide 2 / 3OPPSUMMERINGJeg har den03.09.2015kontrollert dette slokkeanlegget etter beste skjønn.I henhold til FG-veiledning for kontroll av automatiske slokkeanlegg er anleggsvurderingen satt til:10Anleggsvurderingen er et verktøy kun ment for internt bruk i forsikringsselskapene i deres risikovurdering.Utfylt 24.09.2015 av Kontroll & Rådgivning AS vedLars BraathenKommentarer:Ettersyn på anlegget forutsettes utført iht. gjeldende regelverk.Smestad skole Rutinekontroll utført 03.09.2015 av Kontroll & Rådgivning ASSide 3 / 3