Title: Driftinstruksjon.pdf
er stengte og Kontroler at systemet ikke lekker. B. Steng alarmavsengings ventil (6) C. Åpne vridspjellsventil (1) sakte D. Fyll systemet helt,luft systemet medlufteventiler etter behovE. Noter at systemtrykket (9) skal værelik eller høyere Enn service ventil (se mannometer 2)F. Åpne alarmavstengningsventil (6) G. Se til at ventiler er i sine arbeidsstillinger (1, 6 i åpen position og 7,8 stengt position)H. Underett berørte lokale myndigheterav alarmsentralen og andre Berørte av systemet at dette er satt i driftFor ytterligere informasjon se: Datablad 30.01 og I-751-CE-SWEAvstegningA. Underett lokal myndighet avalarmsentral og eventuelt andre Berørte av systemet at dette skal stengeB. Steng alarmavsengningsventilen (6) C. Steng vridespjellventilen (1) D. Åpne dreneringsventil (7) la vannetrenne til systemet er tomt E. Steng så dreneringsventil (7)Test av alarm med vannA. Informer berørte parter om atsystemet skal testesB. Se til alarmavstengningsventilen (6)er åpen