Title: 370.000 DV instruks Kjoling.docx
370.010 Kjølebafflekurkurs 15/17.5 °C 20l/s 209kwForinnstilling kjølebaffelventiler 10 kPa 0.047 l/s pos 6 500W pr kjølebafel.Kjølebafflekursen betjener kontorer og oppholdsrom samt rom og arbeidsplasser som trenger ekstra kjøling og individuell regulering av romtemperatur. Kjølebaffelkurs har egen blandeventil for å ikke kondensere. Se DV automatikk.Dimensjonerende temperatur 15/17,5 °C. Reguleres med SB 401. Kapasitet pumpe 20 l/s, beregnet effekt 209 kW.NB! Ikke utførtSysteminformasjon 37 og 36Kapasitet370.000 Veksler fjernvarme 700 KW 7/15 °C primær og 9/17 °C sekundær.21,03 l/s370.010 Kjølebaffelkurs 209 KW 9 /17, °C primær 6,25 l/s og 15/17,5 °C sekundær 20 l/sRøranleggLedninger for distribusjon av kjøling til kjølebaffler er av Mannesmann Pressfittings t.o.m. og sømløse stålrør etter NS 5585 for større dimensjoner.Ledningsnett til fancoils kurs og ventilasjonskurser er utført i rustfritt materiale.