Title: +038=433.002-FS008._10-Tavlebyggeren Testskjema.pdf
[FovedjordJordskinner T kabelfelt |Dgrerjord ]Hgyspenningsprgving:Utfgres pa all hovedstrgm med alle vern pa.All styrestrgm, overspenningsvern, instrumentering og kWh-malere ma vaere avslatt eller frakoblet fgr test!Prgven anses som bestatt hvis det ikke forekommer gjennomslag eller overslag og grgnt lys Prgvespenning 300<Ui<690V 1890VWifested oK |RN [|| Isolasjonsmaling:‘ Det skal utfgres isolasjonsmalinger mellom strgmkretser og utsatt deler med en | malespenning pa 500V. Kravet er min 10000hm/V|:Woror 077 ] Underskrift kontroller: 7o // [ ) [ 2.1} |Tegnforklaring i godkjenningsfelt: "V" tegn betyr godkjennelse av kontrollpunkt"0" tegn betyr ikke aktuellt for tavlen "-" tegn betyr aktuelt for tavlen, men ikke utfartFirmastempel: ~(s| Side 2 Syelleveien 29, 2004 Lillestram ~ TIf 64 83 54 44