Title: V20-01-01 VVS-anlegg plan 1 - DM1 (V20--011)-1.pdf
Varme-og kjøleanlegg: Tilkobling baffel kjøle-/varmerør: MM15= 360.002 - LD009T 220 m³/h Kjøling: 500 W 0.055 L/s Varme: 1145 W 0.027 L/s2xSTAP retur 2xSTAD tur Se snitt 1-BSQ001T - 250 450 m³/hLD009T 220 m³/h Kjøling: 500 W 0.055 L/s Varme: 1145 W 0.027 L/sDN 32320.102: 28 mm UK = 3436 320.102: 28 mm UK = 3436 370.101: 42 mm UK = 3429 370.101: 42 mm UK = 3424Givere montasjehøyde: UK 1200mm for alle givereø315 UK=3242DN 65Kanal opptil dekke Rør krysser under ø200 UK=3502SK001T - 200 200 m³/hLinjetypeIsolasjon: Alle kjølerør hovedføringer isoleres med cellegummi type Glavaflex eller tilsvarende= 360.002 - LD009T 220 m³/h Kjøling: 500 W 0.055 L/s Varme: 1145 W 0.027 L/s(SPV) (OV) (KV) (VV)Spillvann Overvann Kaldt forbruksvann Varmt forbruksvann Sirkulasjon varmt forbruksvann (VVC)ø160SQ001T - 400 1830 m³/hTilkobling eksist. forbruksvann