Title: Tilluftsventil Lockzone Ceiling.pdf
Anslutningslåda ALS finns med en eller två dimensions- förändringar mellan in- och utlopp samt även i lågt utfö- rande när låg bygghöjd krävs. ALS-lådan levereras då utan utloppsstos.)Brandklassad B-s1,d0 enligt EN ISO 11925-2Sarg: SAR K. För estetisk inbyggnad av nedsänkt spridardel.Injustering Injustering skall göras med fronten monterad. Mätslang och spjällreglage dras ut genom fronten, därefter ansluts mano- metern till rätt mätslang. För tilluft används röd respektive blå slang för anslutningslåda ALS i en- eller tvåstegsutfö- rande. För frånluft används alltid transparent slang. Med hjälp av luftdonets k-faktor kan önskat injusteringstryck beräknas. Slutligen justeras spjället till rätt läge och injuste- ringsknut knyts på spjällsnörena för att indikera spjälläget