Title: +038=310.000-NI002T_02-teknisk-handbok-sanipex-web2.pdf
7 bar70-80 °C6 bar80-90 °C5 barOver 90 °C4 barTabell 4ANDRE MEDIUM For å benytte JRG Sanipex til andre systemer med andre medium enn drikkevann, må dette vurderes av Armaturjonsson.FUNKSJON/KONSTRUKSJON Kuplingen monteres på røret ved hjelp av en monterings- tang som både presser hylsen på røret (3), og blokker ut røret. Denne kuplingsteknikken medfører at kuplingen har full gjennomstrømning og ingen dødlommer hvor en kan få stillestående vann, der bakterier kan etablere og formere seg.Deretter monteres kuplingsmutteren (2) mot kuplingsnippe- len (1) og strammes til ved hjelp av en momentnøkkel med et fast moment tilpasset rørdimensjonen. Korrekt moment er oppnådd når en hører og kjenner at momentnøkkelen klik- ker. Tallerkenfjæren (5) hjelper til å holde et konstant press mot røret og tar opp bevegelser som oppstår ved trykk- og temperatursvingninger.1 Referansetemperaturen for langtids bruddstyrke: 20 °C2 Referansetemperaturen for langtids bruddstyrke: 70 °CFORDELENE MED