Title: +135.01=370.002-JP501T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Innstillingsverdier: Inngang IN1 = 0-10 volt, trykkverdikorrektur = ON • Ved bruk av den medfølgende Wilo-differensialtrykktransmitte- ren, må disse innstillingene beholdes!Innstillingsverdier: Inngang IN1 = 0-10 volt, trykkverdikorrektur = ON • Ved bruk av den medfølgende Wilo-differensialtrykktransmitte- ren, må disse innstillingene beholdes!Endringer er kun nødvendig ved bruk av andre differensialtrykk- transmittere.Ved høy omgivelsestemperatur kan man redusere den termiske belastningen på elektronikkmodulen ved å senke koblingsfrekvensen (menyen <4.1.2.0>).MERK: Omkobling/endring må bare foretas mens pumpen står stille (moto- ren dreier ikke). Koblingsfrekvensen kan endres via menyen, CAN-bussen eller via IR-Stick. En lavere koblingsfrekvens fører til mer støy.