Title: 2021, november- Sikkerhetsrapport brannalarmanlegg, Schneider.pdf
Under kontrollen fremkommer følgende avvik i forhold til gjeldende regelverk:Punkt 6.8Sted i bygningen 1.etg Kantine1.etg AlconBeskrivelse av avvik Detektor 02.107 montert for nærme ventilasjon (1m) Detektor 02.066 montert for nærme vegg (0,5m) Blokkert nødutgang, mot Vaxa sine kontorer.Referanse regelverk NS 3960 - 6.5.1FOBTOT § 2-3Forslag til utbedring Kontakt elektrikerRydd!Under kontrollen fremkommer følgende anbefaling i forhold til gjeldende regelverk:Punkt Sted i bygningenBeskrivelse av anbefalingReferanse regelverk Forslag til utbedringTelefon: (+47) 23 19 12 00 kundesenter.no@schneider-electric.com www.se.com/no#Internalv2.7 Side 5 / 6Kommentarer: 3.etg byggeplass ikke kontrollert.Styringer mot SD-anlegg er ikke testet grunnet manglende tilgang og kjennskap til systemet. Branngardin ble ikke testet grunnet lunsj og mye aktivitet i kantine.