Title: Romkontroll ventilasjon Plan 2.pdf
Se avvik F01115 . ellers ingen feil og mangler. har justert min og maks i rom 314 som avviket gjelder, sp jeg kunne gjennomføre testen som normalt. ikke nødvendig å teste på nytt etter at vito har svart ut avviket.AvvikNrAvvikAnsvarligFristOppdatertStatusKommentarF01118måler 0 C02 i rommet. temperatur måling fungerer. mulig feil på tilkobling av 0-10V co2 kabelen. ta kontakt så ser vi på det sammen jonasGJERBERG ELEKTRO AS2022-07-282022.07.18Lukket HENTSaken lukkes28.07.202271671 - Brandengen skolePlanlagt2022-05-30Gjennomført2022-07-18+01=563.203 - Plan 2 del 2+01=360.002 - VentilasjonsaggregatTest gjennomførtKOMR:Int. kontrakt: HØYEM INTEGRASJON ASInt. ansvarlig: Trond HøyemTestet av: MarcusFunksjonRomkontrollen skal styre spjeldene for de enkelte rom basert på temperatur og CO2-nivå i gjeldende rom. Romkontrollen skal balansere fellesavtrekk mot tilluft spjeld for rom som er relatert til fellesavtrekket.Testprosedyre