Title: 36 FKV (NO0695).pdf.pdf
FKV er en sirkulær flerkonsventil med justerbare kjegler. Via senter- skrue kan kjeglene justeres for å endre spredningsmønsteret. FKV kan leveres med manuell eller termisk regulering. Ved manuell reguler- ing justerer man spredningsmønsteret ved å skru kjeglene opp eller ned. kjeglene skal opp mot ventilen ved overtemperert luft, og ned fra ventilen ved undertemperert luft. Termisk regulering skjer ved at tilluft- stemperturen påvirker den termiske fjæren, som så justerer spred- ningsmønsteret for ventilen. Ved overtemperatur vil luftstrålen justeres ned, for å sikre lufttilførsel til oppholdssonen.MATERIALE OG OVERFLATEBEHANDLINGFKV kroppen er produsert i aluminium. Aksling, skruer, kjegler og stag er laget av stål. Ventilen er lakkert i RAL 9003, glans 30.HURTIGVALG, FKVDim.100 125 160 200 250 315 400 500 63025 dB (A) 63 110 181 301 484 785 1267 2012 3233m³/h 30 dB (A) 84 151 241 402 645 1044 1692 2682 430935 dB(A) 105 187 301 502 806 1307 2113 3352 5386