Title: +038=66.009-##003._02-5DB - Brukermanual.pdf
Led blinkt: verzögerte Aktivierung der Lüfter nach dem Abtauen KOMPRESSOR-IKON Led eingeschaltet: Kompressor aktiviertLed aufblinkend: Kompressor - AktivierungsverzögerungEINSTELLUNG/ ABÄNDERUNG DES TEMPERATUR-FIXPUNKTESOn/Sby/Enter Taste drücken und freigeben: Laufender Fixpunkt wird 5 Sekunden lang auf dem Display aufblinkend angezeigt. Nach Zeitablauf zeigt das Display wieder die Raumtemperatur.Während dem Display-Aufblinken Up und Down tasten benutzen um den gewünschten Temperaturfixpunkt zu steigern oder zu senken.13Die Neuwerterfassung wird von einem akustischen Signal von 3 kurzen Pieptönen hintereinander angezeigt.SMART-FUNKTIONEN – schnelle ZugriffsfunktionFORCIERTES MANUELLES ABTAUENMenü Taste länger als 3 Sekunden drücken um die Schnellzugriffsfunktion aufzurufen.Auf dem Display erscheint die erste einer ausführbaren Smart-Funktion entsprechenden Option. Die [Def / nDf] Funktion wird mit hoher Frequenz aufblinkend angezeigt.