Title: DM1-3. 360.029 (10 etg) R&H - Målerapport.pdf
Versjon nr 3Dato 17.02.01Blankett nr.: 68-091ANLEGG : SYSTEM :Dronning Maud 1-3 360.029Dato : Ref. :TILLUFTROM NR.10-021 Kontor 10-022 Kjøkken 10-120 Kontor 10-121 Kontor 10-122 Kontor 10-123 Oppholdsrom 10-124 Møterom 10-244 Garderobe 10-301 Møblert KorridorTILLUFT Prosjektert Målt m3/h 205 234 104 101 94 266 1 148m3/h 210 220 105 100 95 260 1 200400425AVTREKK Avvik Prosjek Målt m3/h m3/h%2 6 -1 1 -1 2 -4 62 6 -1 1 -1 2 -4 6250252Avvik %1Total2 5902 57712502521KVALITETSHÅNDBOK Randem Hübert A/S - Stansevn. 11, 0975 OSLO - Telefon: 22 90 07 00 - Telefax: 22 90 07 10 E-mail: service@hybra.no13.03.2022 Helene Staberg ANMERKNINGspjeldposisjon 42% spjeldposisjon 68% spjeldposisjon 34% spjeldposisjon 39% spjeldposisjon 33% spjeldposisjon 52% spjeldposisjon 99% spjeldposisjon 39% spjeldposisjon 56%