Title: FDV.pdf
12M1Ansvarshavende for anlegget skal underrette Entreprenøren om bruksendringer.12M1Vedlikehold av anlegget skal utføres i samarbeid med ansvarshavende for anlegget.12M1Ansvarshavende for anlegget skal underrette Entreprenøren om bygningsmessige forandringer.12M4 -2.2. 43 Lavspent forsyning 2.2.1. Utførelse-dimensjonering Se Vedlegg i mappe "2 - Febdok" For beregning og dimensjonering av det elektriske anlegget.Se teninger i mappe "3 - Tegninger".Hovedfordelingssystemet er basert på 400 Volt, 50 Hz, TN-S system.Det vil si et 5-ledersystem med fasene:N, med fasefarge blåL1, med fasefarge sortL2, med fasefarge hvitL3, med fasefarge brunPE-leder = jordleder, med farge gul/grønn433 - Elkraftfordeling til alminnelig brukNye tilførsler i de nye fløyene er hentet i fra nærmeste eksisterende underfordelinger i tilhørende etasje. Iunderfordelingene er det gjort en utvidelse med nye kurssikringer (Jordfeilautomater) Til de nye kursene i