Title: +175=411.001_4B Drift- og systeminfo Generelle anlegg.Beskrivelse.pdf
Prinsipiell oppbygging av fordelingsanlegg. Hovedfordeling . Underfordelinger . Fordelinger for bygningsdrift (VVS) . Heislnntak Fra nettstasjon til hovedtavle benyttes TXXP til hovedbryter i hovedfordelingen. lnntakskabler er levert og montert i samarbeid med energileverandørStigekabler Fra hovedfordelingen er det lagt stigeledninger til samtlige underfordelinger. Måleranlegg er montert i hovedtavlen.Stigeledninger er dimensjonert for inntil 20% høyere last enn beregnet. Stigeledningene er forlagt på kabelbroer, i vertikale sjakter og i rør i grunnenI vertikale sjakter er stigeledningene festet til ankerskinner eller vertikale broer i sjakt slik at kablene avlastes i hele lengden. Stigekablene er festet forsvarlig på broene (min. for hver 1,0m). I vertikale sjakter er stigeledningene festet til ankerskinner/vertikale broer (min. for hver 0,6m) slik at kablene avlastes i hele lengden.