Title: 2016.11.28 Signert overtagelsesprotokoll.pdf
g Lokket HENT F-0661 [GK ELEKTRO AS [dame garderabe _[los stikk ved vask stram skrue [Ola @rstad 6-Tilkomstbefaring p-kjeller 03.11.16Overlevering Lukket HENT. 0668 Glassbygg AS rekkverk terrasse _|juster handigper p rekkverk | rett linje [Ola @rstad utfert [Befaring: 100-Overlevering 2AOverlevering Lukket HENT F-0619 (GK ELEKTRO AS Hovedtavierom |Utsparing hjprne ma enten fylles opp med 25112016 [Ola @rstad dobbe Befaring: 102-Overlevering 1Abrannmasse eller beslag 40cm oppOverlevering Lukket HENT. [F-0552 Beslag Consult AS Dorstopper pi gulv 25112016 |Ola Grstad efaring: 98-Overlevering 3AOverlevering Lukket HENT F-0524 GK Norge AS Rom 345 Plate ma tilpasses bedre 25.11.2016 Ola @rstad utfort 8-Overlevering 3AOverlevering _[Registrert F-o712 (GK Norge AS avfallsrom vindkryss |ma ha beslag. ca 2m opp. Rune Hoven har 26112016 [Ola @rstad [Ved registrering. (08-Overlevering aviallsrominfo