Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
VIKTIGT: När läckan är lagad måste kretsen provas, men utan att överskrida det maximalt tillåtna arbetstryck för lågtryckssidan som framgår av enhetens märkplåt.Köldmediet ska alltid återfyllas i vätskefas i vätskeledningen. Köldmediumcylindern måste alltid innehålla minst 10 % av sin ursprungliga fyllning. Mängden köldmedium per krets framgår av enhetens märkplåt.21.4 - Riktlinjer för köldmediumKylinstallationer ska regelbundet och noggrant inspekteras och underhållas av specialister. Deras verksamhet ska övervakas och kontrolleras av personal med rätt utbildning för detta. För att minimera risken för utsläpp i luften ska köldmedium och smörjolja överföras med metoder som minskar läckaget och förlusterna till ett minimum.Läckor måste repareras omedelbart. • Är det kvarvarande trycket för lågt för att ensamt klara av överföringen, måste du använda ett specialkonstruerat återvinningsaggregat.