Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Instalação Consulte as informações de segurança acima indicadas. A instalação, a ligação elétrica e a primeira colocação em funcionamento só podem ser realizadas por pessoal autorizado e de acordo com os requisitos e exigências. As ligações elétricas são feitas de acordo com o diagrama de cablagem na caixa de terminais, marcações nos blocos de terminais ou no cabo. Todos os ventiladores trifásicos são fornecidos de fábrica em ligação 400V 3~. Vede eventuais prensa-cabos vazios com tampões fictícios. O ventilador K tem de ser instalado com a caixa de ligação na parte de cima da unidade ± 90 graus. Se a instalação permanente for realizada utilizando cabos com diâmetro de 12-14 mm, o casquilho de entrada tem de ser substituído (aplica-se aos tipos K, KV, RVF e KVK 125/160). Para preservar a classificação IP44, os ventiladores RS não podem ser montados com a202341 | A021PTcaixa de ligação/placa do motor para cima (Fig.1).