Title: Igangkjøring aggregat.xlsx
Beskrivelse Test metode Verdi Godkjent Aggregat stopper ved brann Testet ok Røyksensor tilluft Testet ok Bacnet innstilt på nett ok IP adresse 192.168.30.12 ok Trykkføler tilluft koblet / testet lagt opp ok Trykkføler avtrekk koblet / testet lagt opp ok Brannspjeld er tilkoblet og testet koblet å testet ok Teknisk nett aggregat på nett ok Teknisk nett director satt opp å testet 192.168.30.13 ok Optimaiser er programmert gjort ok Pumpe varme koblet koblet å testet ok Shunt varme koblet å testet ok Kjølekompressor tilkoblet koblet å testet ok Kjølekompressor testet testet ja ok Isvann shunt tilkoblet / testet ikke aktuelt ok Service bryter IO tilkoblet ventilasjon koblet ikke testet ok Service bryter IO tilkoblet kompressor koblet ikke testet okAlt testet og i orden:Dato : _________________________Sign: __________Didrik Alm_________Testskjema ventilasjon aggregatDato test 2 :