Title: +038=360.019-#####._09-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
67,5 %Tilluftens tørre temp. virkningsgrad ved like luftmengder (dim. utetemp.)63,7 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold69,8 %Årsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) 0,0 °C)65,3 %LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkUteluftTilluftAvtrekkAvkastSFPeSFPvEtaTAndelm³/hm³/hPaPaPaPakW/(m³/s)kW/(m³/s)%1008 6408 640501502701702,512,3365,9806 9126 912321141911091,901,7764,7605 1845 1841886129611,231,1464,2403 4563 45686685270,760,6965,5201 7281 7282545970,470,4474,0Årsenergivirkningsgrad69,5 %Tilluftens temp.virkningsgrad, sommerUtetemperaturTilluftens temperaturvirkningsgrad, EN30820,0 °C51,9 %15,0 °C59,8 %10,0 °C66,1 %5,0 °C66,7 %0,0 °C67,2 %5,0 °C67,6 %10,0 °C68,0 %15,0 °C68,3 %Side: 3/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjon