Title: Beskrivelse av tekniske arbeidsoppgaver vedr drift service og kontrollpunkter i fase 3 - Nittedal EPC - 2018.pdf
Filterbytter iht manual. Bruk vedlagte protokoll for føring av filterbytter. Denne bør henge på utstyret ute i anlegget.Varierer. Se VH instruksEffektregulering av el.kjelerOm el.kjelen har effektbegrensning i SD-anlegget så skal denne stå på riktig verdi, stilt inn i fase 2. Riktig grense for hver bygg er oppgitt i de respektive sjekklistene.VaktmesterBeskrivelse av tekniske arbeidsoppgaver vedr drift, service og kontrollpunkter i fase 3 Side 3 av 6Anlegg VarmtvannsberedereOppgave Der hvor VVB er tilkoblet varmeanlegget må det påses at det ikke sirkulerer anleggsvann mot VVB når det er lavere temperatur i varmeanlegget enn el. Kolbene er satt til. Dette fører til at VVB leverer varme til varmeanlegget og at VVB ofte ikke oppnår ønsket temperatur og kan i verste fall forårsake legionella oppvekst i VVB.Intervall 2 ganger i åretKvittert