Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
202341 | A021SKVentilátory s tepelnými kontaktmi s externými vodičmi (TK) musia byť vždy pripojené k externej ochrane motora. Zostavte ventilátor v smere prúdenia vzduchu (pozri šípku na jednotke). Ventilátor musí byť nainštalovaný tak, aby sa zabezpečilo, že žiadne vibrácie nebudú prenášané potrubným systémom alebo rámom do budovy. (K dispozícii je vhodné príslušenstvo, ako sú rýchlospony a dufúzory). Skontrolujte, či je ventilátor namontovaný pevne a stabilne (Obr. 3). Ventilátor môže byť namontovaný v ľubovoľnom smere, pokiaľ nie je uvedené inak. Ventilátory sa musia inštalovať tak, aby sa umožnil jednoduchý a bezpečný servis a údržba. Úroveň hluku sa môže znížiť inštalovaním tlmičov hluku (k dispozícii ako príslušenstvo).Pri použití frekvenčnej regulácie musí byť medzi motorom a frekvenčným meničom inštalovaný sínusový filter pre všetky fázy (verzia všetky póly: fáza - fáza, fáza - zem)! Ventilátory sú určené na nepretržité používanie v rámci uvedeného teplotného rozsahu.