Title: Hea 8 Rev DS 28.05.19.pdf
Criterion 4. Air-conditioned and mix-mode buildings: Where the building’s air intakes are over 10 m apart to minimise recirculation AND intakes are over 20 m from sources of external pollution. AND Documentation being available that the placement and design of air intakes and exhaust outlets are according to recommendations given in Building Details 552.360 and NS 13779:2007 in order to reduce the risk of moisture permeation and other pollution. CFD-modellering (Hea8.v05) inkluderer totalt 5 aktive luftinntak og avkast som ligger nærmere avkastet enn 10 m. Fire av systemene har en jethetteløsning, mens det siste systemet har en tradisjonell avkastrist. Modellering viser at det ikke blir kortslutning. Øvrige inntak og avkast har avstand > 10m (Hea8.v06).Hea8.v07 viser at avstand fra inntak til ekstern forurensing I Munkedamsgvegen er > 20m.RIV bekrefeter i Hea8.### at ventialsjonssystemet er prosjektert i henhold til anbefalinger gitt i Byggdetaljer 552.360 og NS 13779:2007.