Title: 10 FR Trekker'n - Montasjeanvisning.pdf
TOM - BRANNMOTSTAND EI 60 (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERDiameter på utsparing er samme som ytre diameter på Trekker’nFR Trekker‘n Diameter ≤ 110mm Lengde ≥ 250mmTOM - BRANNMOTSTAND EI 90 (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 300x300mmSteinull bakdytt dybde ≥ 12.5mm på begge siderFR Trekker‘n Diameter ≤ 110mm Lengde ≥ 250mmProtecta FR Akryl dybde ≥ 12.5mm på beggeKABLER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 60)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERDiameter på utsparing er samme som ytre diameter på Trekker’nKabler ≤ Ø14mm i bunt ≤ Ø100mmFR Trekker‘n Diameter ≤ 110mm Lengde ≥ 150mmMontasjeanvisning iht.ETA 21/0043www.protecta.noPolyseam AS Tlf.: 3330 6700 2 (12) 2020 10 15Detaljtegninger Protecta® FR Trekker'nKABLER BRANNMOTSTAND EI 45 (E 60)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERDiameter på utsparing er samme som ytre diameter på Trekker’nKabler ≤ Ø80mm I bunt ≤ Ø100mmFR Trekker‘n Diameter ≤ 110mm Lengde ≥ 250mm