Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Gult indikatorpapper i synglaset på 30WGA-enheter vid leveransen är inte en avvikelse från bestämmelserna. Kontrollera om indikatorpapperet i synglaset är gult efter vakuum.19.9 - Filtertorkare i köldmediumkretsenFiltret håller kretsen ren och fri från fukt. Fuktindikatorn visar när det är dags att byta filterkassett. En temperaturskillnad mellan torkfiltrets inlopp och utlopp tyder på att kassetten är förorenad.Högtrycksgivare30WGA är som standard försedd med en filtertorkare som måste lödas fast på vätskeledningen. Den ska lödas fast så nära 30WGA- enheten som möjligt, före magnetventilen och så snart som möjligt efter det att kretsen har exponerats för luft vid anslutning av den luftkylda kondensorn.HögtryckspressostatHögtrycksgivaren är emellertid utrustad med en Schrader-ventil. Den är speciellt avpassad för dessa enheter och får inte ersättas med en ventil från någon annan enhet.