Title: +135.01=370.001-OE401T_03-320 Datablad Energimåler UH50.._1.PDF
17 / 30Ultraljudsmätare för värme och kyla UH50..CE2N5324sv 2015-09-16Pulsmoduler WZU-P2/WZU-P2LFunktionStandardpulserSnabbpulser18 / 30Siemens Building TechnologiesAnm.Pulsmodulerna (WZU-P2 och WZU-P2L) gör det möjligt för mätaren att kommunicera med en pulsuppsamlare för att överföra mätvärdena. Modulerna möjliggör avgivande av pulser som kan erhållas från värmemängd, volym, tariffregister 1 eller tariffregister 2. Det finns två kanaler tillgängliga, vars funktion kan parametersättas med hjälp av serviceprogrammet.Pulserna i form av standardpulser eller "snabbpulser". Pulslängden är identisk för kanal 1 och kanal 2.Modulerna kan inticksmonteras i båda insticksplatser, men snabbpulser kan endast avges via insticksplats 2.Pulsmodulerna finns tillgängliga i 2 olika versioner: WZU-P2Pulsmodul med 2 kanaler för avgivning av standard eller "definierbara" pulser Pulsmodul med Opto-MOS-utgång, lågt spänningsfall och skydd mot omvänd polaritetWZU-P2LStandard pulsvärde