Title: 431 INNTAKS- OG STIGELEDN.DOC
INNTAKS- OG STIGELEDNINGERHenvisningSe oversiktsskjema hoved-/underfordelinger, plantegninger og enlinjeskjemaer.OrienteringKrafttilførsel til bygget mates fra NN Kraftselskap Nett AS nettstasjon.Nettsystem 400V-TNC-SDet er montert et kabelanlegg fra nettstasjon til hovedtavle som består av 4 stk kabler type TFXP 4 x 240 mm2 AL. Dimensjonerende belastningsstrøm er på 1600 A.Overgang til TN-S system i hovedfordeling.Stigekablene er forlagt på kabelbro-/stiger og i rør i grunn frem til de respektive underfordelinger.Det er benyttet kabler av type PFSP, med Cu-ledere for tverrsnitt opp til 16 mm² Cu. For større tverrsnitt er benyttet kabel med Al-ledere.Anlegget er dimensjonert for ca 30% utvidelse. Drift og vedlikeholdSpesielt periodisk vedlikehold er ikke nødvendig.Tilsyn omfatter å kontrollere at kabler ikke er utsatt for mekanisk skade, og at åpne føringsveier ikke er blitt tildekket, noe som medfører redusert strømføringsevne.