Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Montera avstängningsventiler i närheten av de inkommande och utgående köldbäraranslutningarna. - Använd flexibla anslutningar för att minska överföringen av vibrationer.Montera avstängningsventiler i närheten av de inkommande och utgående köldbäraranslutningarna. - Använd flexibla anslutningar för att minska överföringen av vibrationer.Är den medföljande isoleringen inte tillräcklig, bör du isolera kallvattenrören efter att ha kontrollerat att de inte läcker - både för att minska värmeförlusterna och för att förhindra kondensbildning. Täck isoleringen med en kondensisolering.- Om de externa rörledningarna till enheten befinner sig där omgivningstemperaturen kan sjunka under 0 °C bör rören isoleras och förses med elvärme.OBS! På enheter utan tillbehör 293 eller 293 måste ett nätfilter monteras så nära intill värmeväxlaren som möjligt och på en plats som är lätt att komma åt för demontering och rengöring. Filtret ingår på enheter med pumpmodul.