Title: +038=360.020-#####._09-360.020 Gold RXF-25 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Kontroll mot kommisjonens forordning (EU) nr 1253/2014Luftbehandlingsaggregatet uppfyller krav 2018TilluftFronthastighet, filterdel2,20 m/sEnergiytelse, 6000 t (filterklasse ePM1 50% (F7) eller bedre)2 270kWh/årFilterklasse (ePM1 50% (F7) eller bedre)F7Referanse filter (rent); ePM1 50% (F7)71 PaHRS171 PaKabinett, innløp7 PaKabinett, utløp2 PaKabinett, viftens systemtap0 Pa(Innmonteringens innvirkning på viften (systemtapet) er inkludert i viftens ytelse)Altomfattende statisk viftevirkningsgrad i aktuelt driftspunkt62,5 %AvtrekkFronthastighet, filterdel1,45 m/sEnergiytelse, 6000 t (filterklasse ePM10 60% (M5) eller bedre)1 720kWh/årFilter klasse (ePM10 60% (M5) eller bedre)M5Referanse filter (rent); ePM10 60% (M5)46 PaHRS181 PaKabinett, innløp2 PaKabinett, utløp2 PaKabinett, viftens systemtap0 Pa(Innmonteringens innvirkning på viften (systemtapet) er inkludert i viftens ytelse)