Title: Swegon Ventiler_baffler-Injusteringsguide.pdf
Antal mätslangar: 1 Slangfärg: Röd14Injusteringsguide 2014:12EAGLE Sb – tilluftk-faktor 7,5 12,1 20,1 29,8 42,3 67,8EIVa – tilluftk-faktor 4,6 5,9 8,2 10,3www.swegon.comKomfortmodulerPARASOL EX 1290Dysinställning per sida L L M M H H C CPARASOL EX 1290 MFSidaDysstorlekKortsida Långsida Kortsida Långsida Kortsida Långsida Kortsida LångsidaLiten Liten Stor Stor Liten + stor Liten + stor Helt stängd Helt stängdkpl per sida0,176 0,464 0,253 0,667 0,429 1,131 0 0PARASOL EX 1290 MF kpl 1,28 1,56 1,84 2,48 3,12Dysinställning *) LLLL LLMM MMMM MMHH HHHH) Alla fyra sidor på enheten kan stäl- las in individuellt. Dysinställningens benämning följer ordningen enligt ﬁgur 10. Se ﬁgur 11 för exempel.PARASOL EX 1290 HFPARASOL EX 1290 HFDysinställning per sida L L M M H H C CSidaKortsida Långsida Kortsida Långsida Kortsida Långsida Kortsida LångsidaDysstorlekLiten Liten Stor Stor Liten + stor Liten + stor Helt stängd Helt stängdkpl per sida