Title: +038=360.000-LC007T_04-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Manual.pdf
Utilizzare un tubo di scarico trasparente flessibile e/o rigido per una pendenza di 1 cm/m minimo, con un dislivello costante e senza punti bassi lungo l'interno percorso. Predisporre un sifone di almeno 5 cm per evitare mandate di gas o di odori sgradevoli.4.5. Collegamento della pompa di scarico (opzione) In opzione, è possibile fornire la pompa di scarico condensa montata sull'unità. Caratteristiche tecniche: