Title: ESS_70627_Årskontroll sprinkler Smestad_skole - 2019.pdf
Generelt. Det lagres stedvis noe nært sprinklernivået på kontorer små rom, lagre osv. I OH- områder skal det være min. 0,5 m. mellom topp lagret vare og sprinklernivå i hele sprinklersjiktet. Dette for å oppnå fri vannspredning. U.et. Stollager. Et sprinklerhode skjermes av et rør. For riktig sprinklerdekning må sprinklerhodet flyttes/senkes, eventuelt kan røret flyttes. Gymsal. Lager bak skyvedører på langsiden av gymsalen. Flere sprinklerhoder skjermes av lysarmaturer. For riktig dekning av rommet må enten sprinklerhoder eller lysarmaturer flyttes. Plan 0: 017 Lager. En 1 11/4" kuleventil for avtapning av anlegget mangler plugg. Utilsiktet åpning av denne vil resultere i vannsøl og uønskede alarmer. Plugges med godkjent plugg. Plan 0: 017 Lager. Det er begrenset beskyttelse på grunn av vannrør nær sprinklerhoder. For tilstrekkelig dekning må sprinklerhoder føres ned under andre rørføringer. Plan U del 1: 001 Ventilasjonsrom. Mangelfull dekning under ventilasjonskanal og kabelføring ligger ubeskyttet. 2 stk