Title: 2020.16.09 Årskontroll Slokkeutstyr Bytesteinen 1[5004].pdf
U T K A S TInternkontroll Slokkeutstyr Bs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Kontrollør: Caverion - Bjørn Andre Hatlem (Tlf: 99471900 E-post: bjorn-andre.hatlem@caverion.com) Kontrollnummer: 2009OversiktBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1AvvikSlokkeutstyrBytesteien 1Totalt antall avvikKontrolldokumentasjonDet er registrert én sjekklisteVedleggBrannslanger HåndslukkereUTK AST28.09.2020 08:08:34 - www.norik.noR E T S A H -3000s e r d e b t uå M -2313131s e r d e b t ur ø B1000t e n n A000Lukket000Åpne3131312/17AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Slokkeutstyr, Bytesteien 1ID: 59934Ledningsnett for manuell brannslokking er ikke funnet i orden. Nr: 7 Plassering: Hall midt Type: NOHA Trykkprovd: 2016TiltakLedningsnett for manuell brannslokking må utbedres (FOB §5). LukkingsfristKommentar Lekkasje i kobling på trommel.ID: 59935