Title: Manual - Styrecentral SV.pdf
Off = Styrecentralen går i alarmtilstand, når blot én detektor er aktiv, uanset hvilken af de 2 kredse i installationen, de er placeret i.DIP 4 Hvis DIP 4 er ON, er centralen opsat til 2 brandgrupper Det. 1 og 2 bliver derefter automatisk opdelt, således at det. 1 følger brandtryk 1 og det. 2 følger brandtryk 2.Hvis DIP 4 er sat, er funktion for DIP 6 ikke mulig.Linieovervågning: Kun med detektorer leveret af producenten kan korrekt linieovervågning garanteres. Andre detektorer kan have anderledes indre modstand og forbrug.