Title: +135.01=370.002-JP501T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Reguleringstypene som kan velges er: Δp-c:Elektronikken holder differansetrykket som dannes av pumpen kon- stant på det innstilte nominelle differansetrykket Hs og opptil maksi- mal-karakteristikken (fig. 10).Q = væskestrøm H = differansetrykk (min./maks.) HS = nominelt differansetrykk MERK: For ytterligere informasjon om innstilling av reguleringstype og tilhø- rende parametere, se kapittel 8 «Betjening» på side 22 og kapittel 9.4 «Innstilling av reguleringstype» på side 38.WILO SE 11/2017HHHmaxHs½ HsHminQQFig. 11: Regulering Δp-vHHn maxsHsn minQQFig. 12: Manuell drift6.3Dobbeltpumpefunksjon/ hjørnegrenrør-anvendelseMonterings- og driftsveiledning Wilo-VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-ENorskΔp-v:Elektronikken endrer den nominelle verdien for differansetrykket som pumpen skal holde seg til, lineært mellom transporthøyde Hs og ½ Hs. Den nominelle verdien for differansetrykket Hs reduseres eller økes i samsvar med væskestrømmen (fig. 11).