Title: 31 Expansjonskar Sanitær.pdf.pdf
qmax | m3/h ≤ 7 < 7 ≤ 15 > 15VN | liter≥ 300 ≥ 500 ≥ 800qN Nominell strømi samsvar med datablad20 15 10≤ 4,0 ≤ 7,5 > 7,5VN kalkulasjon ihht. lagringsvolum V mellom arbeidstrykk og trykk når avslåttAquapresso for støtabsorbering Dette emnet er svært omfattende og komplisert. Vi anbefaler at kalkulasjonen utføres av spesialister.VN = q ·(pe + 1) · (pa + 1)(p0 + 1) · (pa – pe)Aquapresso på høytrykksiden VN kalkulasjon i henhold til DIN 1988 T5 for redusering av aktiveringshyppighetVN = 0,33 · qmax ·pa + 1 (pa – pe) · s · nn = Antall pumper pe = Arbeidstrykk pa = Trykk når avslått qmax = Maks. volumstrøm pumpeDiagramCa. trykktap Δp - Aquapresso ADF0,300,25ADF 8-12 lADF 18-35 lADF 50-80 l] r a b [ p ∆0,200,150,100,050,000,000,501,001,502,00q [m³/h]Ca. trykktap Δp - Aquapresso, AUF, AGF0,250,20A U F 140-500 lA G F 300-700 lA G F 1000-1500 lA G F 2000-5000 l] r a b [ p ∆0,150,100,050,0005101520253035