Title: +135.01=370.001-JP502T_01-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Via den eksterne potensialfrie kontakten kan pumpen kobles inn/ut. I anlegg med høy frekvens (> 20 aktiveringer/deaktiveringer per dag) må aktivering/deaktivering skje via "Extern off". Kan parametreres i servicemenyen <5.1.7.0> Kontaktbelastning: 24 V DC/10 mASBMEnkelt/samlet driftsmelding, beredskapsmelding og nett-på-meldingPotensialfri enkelt/samlet driftsmelding (vekslekontakt) driftberedskapsmelding står til rådighet på SBM-klemmene (menyene <5.1.6.0>, <5.7.6.0>).Kontaktbelastning:minimalt tillatt: 12 V DC, 10 mA, maksimalt tillatt: 250 V AC/24 V DC, 1 AMonterings- og driftsveiledning Wilo-Stratos GIGA, GIGA-D, GIGA B (11-22kW)31Norsk32BetegnelseTilordningLes detteSSMEnkelt/samlefeilmeldingPotensialfri enkelt/samlefeilmelding (vekslekontakt) står til rådighet på klemmene SSM (meny <5.1.5.0>)Kontaktbelastning:Minimalt tillatt: 12 V DC, 10 mA, Maksimalt tillatt: 250 V AC/24 V DC, 1 AGrensesnitt IF-modulTilkoblingsklemmer for det seri- elle, digitale BA-grensesnittet