Title: +175=325.001_IK001_FDV luft_vann varmepumpe teknisk rom terapibasseng Manual-P-serien.Produktinformasjon.pdf
Enheden skal placeres sådan, at lufttilførslen til fordamper- batteriet er tilstrækkelig. Ellers riskerer man nedsat effekt og virkningsgrad.700mm m 0 0 5Luftindtagmmm700mmmmPlacering af vandret model27InstallationAfstand til poolen Normalt installeres poolvarmepumpen i tilslutning til poolens filterenhed for at minimere rørtrækningen.Afledning af kondensvand I fordamperen køles udendørsluften med ca. 5–10 °C. Vanddamp vil da blive kondenseret på lamellerne på fordamperbatteriet. Hvis luftfugtigheden er høj, kan det blive til adskillige liter vand i timen. Der findes derfor flere drænhuller i bundpladen, så vandet kan løbe fra. Det er vigtigt at huske på at placere enheden, så kondensvandet kan afledes på en hensigtsmæssig måde.!Vær opmærksom på, at kondensvandet ikke er en vandlækage!RørtilslutningPoolvarmepumpen sluttes til poolens cirkulationssystem ved hjælp af de medfølgende 50 mm unionkoblinger. Skruetilslutningen til varmeveksleren skal tilspændes manuelt.