Title: 360.004_SB502.pdf
Funksjon: Proporsjonalregulering 3-punkts regulering På/av-regulering Manuell overstyring Selvjustering av slaglengde Modus-, status- og posisjonsindikering Utgangssignal VDC Innstilling for slaglengdebegrensning Ventilblokkeringssikring Deteksjon av tilstopping i ventil Feilsikker posisjon Diagnostisering/LoggingInngangssignal: 0(2)-10 VDC, Ri 47 kΩ. Regulerbar følsomhet 0,1-0,5 VDC. 0,33 Hz lavpassﬁ lter. 0(4)-20 mA Ri 500 Ω. Proporsjonal: 0-10, 10-0, 2-10, 10-2 VDC 0-20, 20-0, 4-20, 20-4 mA Proporsjonal split-range: 0-5, 5-0, 5-10, 10-5 VDC 0-4.5, 4.5-0, 5.5-10, 10-5.5 VDC 2-6, 6-2, 6-10, 10-6 VDC 0-10, 10-0, 10-20, 20-10 mA 4-12, 12-4, 12-20, 20-12 mAPlus-versjon: Med valgfritt BUS kommunikasjonskort + ModBus, BACnet eller KNXMed valgfritt relékort + 1 binærinngang, maks. 100 Ω, kabel maks. 10 m eller skjermet. + 2 reléer, maks. 5A, 30 VDC/250 VAC motstandsbelastning + Utgangssignal i mA