Title: FDV - VAV spjeld.pdf
Dimension: B x H (se tabell sid 9)VersionREACT CU enbart analog signalDimension: B x H (se tabell sid 9)RumstermostatRTCREACT levereras med inställningen max 100% = nom l/s och min = 0%.Koldioxid-/temperaturgivare, rumDETECT Q 1Koldioxid-/temperaturgivare, kanalDETECT Q 2Modbusversion Cirkulärt utförandeNärvarogivare, väggmontageNärvarogivare, takmontageDETECT O V110DETECT O T360Cirkulärt variabelflödesspjällREACT a MB-bbb -ccVersionDimension: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630Fästsvep för cirk ulär ventilationskanal:VersionFSR caaaUtförande: Ingen kod = Oisolerad, IR = IsoleradDimension: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630Rektangulärt utförandeRektangulärt variabelflödesspjällREACT a MB-bbb-cccVersionDimension: B x H (se tabell sid 9)BeskrivningstextExempel på beskrivningstext enligt VVS AMA.REACT MB levereras med inställningen max 100% = nom l/s och min = 0%.QJF