Title: +175=325.001_IK001_FDV luft_vann varmepumpe teknisk rom terapibasseng Manual-P-serien.Produktinformasjon.pdf
Efter att uppåtpilen varit intryckt i 2 sekunder visas utgående vattentemperatur.1011Användning och driftAvancerad parameterinställningFör att ställa in avancerade inställningar gällande avfrostningsfunktionen samt för att kontrollera givarvärden finns en dold meny. Se nedan hur man ändrar parameterinställning, samt efterföljande parametertabell med beskrivning och fabriksvärden för varje enskild parameter.Efter att uppåt- och nedåtpilen varit intryckta i tio sekunder visas koden 000.Ändra koden 000 till 022 med hjälp av piltangenterna och vänta ett par sekunder.Efter ett par sekunder visas kategori d. Välj önskad kategori med hjälp av piltangenterna.Tryck in uppåt- och nedåtpilen i ett par sekunder för att gå in i vald kategori. Välj önskad parameter med hjälp av piltangenterna.Tryck in uppåt- och nedåtpilen i ett par sekunder för att visa inställt/ aktuellt värde för vald parameter/ givare.Ändra inställt värde med hjälp av piltangenterna. Aktuella givarvärden kan ej ändras.