Title: +175=364.001_MR001_Jethette.Produktinformasjon.pdf
---.-.-...--.-...-.-..6. DRIFTSFORSWRRELSER OG AFHJÆLPNING629KøLEKREDSLøB CDP 35 I 45 I 6533ORDFORKLARING TIL EL-DIAGRAM CDP 35 I 45 165.....1uIfanflrerr¡r'1 . FunktionsbeskrivelseCDP 35, 45 og 65 arbejder efter kondensationsprincippet. Den fugtige rumluft suges ind i aggregatet ved hjælp af én, to eller tre ventilatorer. Inde i fordamperen afkøles luften, og når dens temperatur falder til under dugpunktet, udkondenseres luftens vanddanpe til dråber, som ledes til afløb. Den tørre og kolde luft ledes videre gennem .kondensatoren, hvor den genopvarmes. Som følge af den varme der frigives ved va¡dd"-penes kondensering samt varmetilskuddet, cler stammer fra kompressorens driftseffe$ tilføres luften mere varme end der blev fiernet fra den under afkølingen. Dette vamretilskud svarer omtrent til en temperaturstigning på 5oC. Ved en stadig cirkulation àf rumluften gennem afñrgtere,n vil rumlufrens relative fugtighed efterhånden falde, hvorved der opnås en hurtig men skånsom udtøning.