Title: elektronisk-forkobling-i-lysarmaturer.pdf
En annen fordel er at vi høyner lyskvaliteten. Lysrørene beholder sin karakteristikk i nesten hele sin levetid. Vi får et behagelig flimmerfritt lys. Det tenner direkte uten blinking og når røret er utbrent slukker det. Vi slipper å bli sjenert av lysrør som står og blinker.Det er kjent at i armaturer med konvensjonelle reaktorer er «blinkende lysrør» egentlig et faresignal. Det går for høy strøm gjennom reaktor og rørholde- re. Dette fører til oppheting og økende brannfare.Også m.h.t. styringer oppnår vi fordeler. Her må det presiseres at det er spesielle "elektroniske reaktorer" som er beregnet for lysregulering. Man kan dempe lyset eksakt over et større område, helt ned til ca. 1% av fullt lys. Man kan bruke «konstantlyssystem» og bevegelsededektorer eller «BUS - systemer». I industrien kan sikkerheten økes ved at man unngår stroboskopeffekt. (Stroboskopeffekt: Hurtige bevegelser blir «hakke- te» og roterende deler kan se stillestående ut ved sammenfallende frekvenser.)