Title: Man14.v05.pdf
Det er beregnet at varmepumpen dekker 75 % av byggets normerte netto oppvarmingsbehov. Normert netto oppvarmingsbehov utgjør postene Romoppvarming, Ventilasjonsvarme og Varmtvann fra Tabell 4-1, totalt 30,4 kWh/m2. Figur 4-1 viser effekt- varighetsdiagram og energidekning fra hhv. varmepumpe (rødt) og fjernvarme som spisslast (gult).300250]W k [200t k e f fE150100500010002000300040005000600070008000Timer [h]VarmepumpeSpisslastFigur 4-1: Effekt-varighetskurveFordi det planlegges vannbårent oppvarmingssystem for hele bygget oppfyller bygget krav om at minimum 60 % av normert netto oppvarmingsbehov dekkes av energifleksible varmesystemer.4.4 Energimerkeordningen (NVE) Resultatene for beregning av levert energi til bygget når grunnlasten er basert på varmepumpe med drift på energibrønner og spisslast fjernvarme er vist i Tabell 4-3.