Title: +175=460.001_IM001_Generell risikovurd av nødstrøm Døhli.Protokoll.pdf
Aggregat 410KVA 400V Maks forbruk 592Amp Kabel 3stk PFSP 4x150AL Forlegningsmåte NEK 4OO 2006 Forleggning E Tab 52-tL Aluminium Total strømfgringsevne for kablene 4x150Al er 245A Lysåpning mellom kabler er 2x den ytre diameteren og reduksjonsfaktor ikke nØdvndigKabelbru:Valgt 50cm kabelbru lagt fra aggregat til hovedtavle lengde ca 45m Takfester av forskjellig type G j e n n o m rø ri n g a v vessT;yrBankkonto 1295 05 00091 o Org.nr.: NO 887 515 492 MVA @tøv I i e ASitlø{s: 3fi?,93,.n:ì"li, itÍß f ñv Telefon 67 07 11 69 o Telefaks 67 07 29 31 ¡ E-post: firmapost@loevlie.noas¡o ai s ¿¡¡ ¿li tcrtlla¡ta