Title: Varmebatteri SD.pdf
Det er frostsikringsfunksjon på vannside ved 360.002-RT501 /502. • Det er frostsikringsfunksjon på lufttempertur ved 360.001/002-RT403. • Frostalarm og nedstenging av aggregat skjer ved 6°C • Ved utløst alarm skal 320.002- SB 501/502 gå i 100%.Brannalarm:Når brannspjeld stenges, stopper aggregat. Ved deteksjon av røyk i tilluftskanal (RY401) Stopper aggregatDriftstider:Settes etter kommunens standard