Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
< 1000(6) < 40 Se de driftsvillkor som anges i denna handbok eller i de speciella villkoren i tillverkarens urvalsprogram. Icke explosionsfarliga omgivningar(1) Krävs enligt förordning 640/2009 angående tillämpningen av direktiv 2009/125/EC om kraven på ekodesign för elmotorer (2) Artikelnummer som införts genom förordning 640/2009, bilaga I2b. (3) Beskrivning som ges av förordning 640/2009, bilaga I2b. (4) För att få fram den maximala ineffekten för en enhet med hydraulmodul adderar du enhetens maximala ineffekt från tabellen över elektriska data till pumpens ineffekt. (5) För att få fram den maximala strömförbrukningen för en enhet med pumpmodul adderar du enhetens maximala strömförbrukning från tabellen över elektriska data tillpumpens strömförbrukning.(6) På högre höjder än 1 000 m bör en minskning på 3 % för var 500:e meter tas med i beräkningen.344 - TEKNISKA OCH ELEKTRISKA DATA, 61WG/30WG/30WGAMotorer till modulpumpar med varvtalsstyrning, 61WG/30WG (270W)Nr(2) Beskrivning(3)