Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Har tryckfallet ökat, tyder detta på att nätfiltret behöver tas bort och rengöras, eftersom köldbärarkretsen innehåller fasta partiklar. På enheter med tillbehör 293 eller 293A stänger du i så fall avstängningsventilerna vid vatteninloppet och utloppet och tar sedan bort nätfiltret efter att ha tömt enhetens köldbärardel. På enheter utan tillbehör 293 eller 293A rengör man köldbärarkretsens nätfilter utanför enheten.Eftersom systemets totala tryckfall är okänt när systemet startas, måste vattenflödet justeras med reglerventilen så att det specifika flödet för tillämpningen nås.Gör så här:Öppna ventilen helt. - Starta pumpen med forceringskommando för start (se styrmanualen) och låt pumpen arbeta oavbrutet i två timmar för att rensa systemets köldbärarkrets (från förorenande partiklar).