Title: TA-FUSION-P_NO_low (2).pdf
Diff eransetrykk (ΔpV): Maks. diff eransetrykk (ΔpVmax): 800 kPa = 8 bar Min. diff eransetrykk (ΔpVmin): DN 32-50: 15 kPa = 0,15 bar DN 65-80: 25 kPa = 0,25 bar DN 100-125: 30 kPa = 0,30 bar DN 150: 40 kPa = 0,40 bar (Gjelder innstilling 10, helt åpen. Andre innstillinger vil kreve lavere diff eransetrykk. Sjekk ved hjelp av beregningsprogrammet HySelect). ΔpVmax = Høyeste tillatte trykkfall over ventilen for å oppnå oppgitte ytelser. ΔpVmin = Minste anbefalte trykkfall over ventilen for fullverdig aktivering av diff eransetrykkreguleringen.2Anbefalt vannmengdeområde: Gjennomstrømningen (qmax) kan innstilles innenfor områdene [m3/h]: DN 32: 0,88 - 4,21 DN 40: 1,01 - 6,19 DN 50: 2,71 - 11,1 DN 65-2: 9,40 - 24,2 DN 80-2: 13,6 - 36,8 DN 100: 27,8 - 68,0 DN 125: 45,6 - 120 DN 150: 78,1 - 207 qmax = m3/h ved angitt innstilling og helt åpen ventilkjegle.Løftehøyde: 20 mmReguleringsområde: >100 (for alle anbefalte innstillinger)Lekkasjenivå: DråpetettKarakteristikk: EQM (uavhengig av innstilt Kvmax)