Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
6.7 FlowControl Gjelder kontrollvariant DDA-FC/FCM. Denne funksjonen brukes til å overvåke doserings- prosessen. Selv om pumpen kjører, kan ulike påvirk- ninger, som for eksempel luftbobler, forårsake redu- sert mengde eller til og med stoppe doseringsprosessen. For å garantere optimal pro- sessikkerhet oppdager og angir den aktiverte funk- sjonen "FlowControl" følgende feil og avvik direkte: • Overtrykk • Skadet utløpsledning • • Kavitasjon • • Feil angis ved at det røde øyesymbolet blinker. Fei- lene vises i menyen "Alarm" (se avsnitt 8. Feil).Luft i doseringskammeretLekkasje i sugeventil > 70 % Lekkasje i utløpsventil > 70 %.TrykkFeilfritt doseringsslag1Fig. 33Indikatordiagram1Kompresjonsfase2Utløpsfase3Utvidelsesfase4SugefaseInnstilling for FlowControl Funksjonen "FlowControl" er angitt med parame- trene "Sensitivity" og "Delay" i menyen "Setup > FlowControl".2842