Title: +038=433.002-FS043._05-Eaton Tavlebyggeren Produktblad.pdf
3334Vedlegg B BrukerveiledningEttervarme Dersom årsaken til at en periode med oppvarming blir avsluttet er at fuktigheten er under angitt grense vil ettervarme starte Dette for å sikre at det ikke er igjen snø / isDersom anlegget har lav prioritet kan oppvarming når som helst bli satt på pauseBakkesystemet bruker oppvarmede følere som under normale omsten-digheter holder 1 5°C Varmekablene slås av i 90 minutter om gangen, slik at følerne kan måle temperatur uten påvirkning av varmekablene I et anlegg med kun 1 føler vil føleren kontant være oppvamret i 90 minutter og så avslått i 90 minutter Dette kan gi en forsinkelse på opptil 3 timer Med flere følere vil anlegget fungere mer optimaltSikkerhet og energiforbruk Høy sikkerhet-høyere energiforbruk Dersom man ønsker høy sikkerhet: • Øk standby-temperatur • Øk smelte-temperatur • Senk fukt.nivå (nær 5) • Forleng perioden med ettervarme