Title: Testrapport FST 16.06.22.pdf
Ren rømningsdør med elektroteknisk funksjon 1-fl. Lukket/låst. Hovedlås + tilleggs lås 1Heis 3. EtgDørHeis adg kontroll med kortleser utenfor heisstol.Lukket låstLukket låstFST plan3FST plan3FST plan3JaJaNeilukket ulåst17/06/202251Fullskalatest1671 - Brandengen skoleLag: 3. etasje09 - Normal driftInnbruddsalarm avstilles Brannalarm avstilles Test avsluttesNrTypeBeskrivelse100Punkt549.001 Brannspjeldsentral10Punkt237 solavskjerming140Punkt564.103 KNX plan 3150Punkt621.001 Personheis20Punkt249 branngardiner40Punkt360.001 Ventlasjonsaggregat50Punkt360.002 Ventilasjonsaggregat80Punkt443.101 NødlyssentralForventet resultatNormal drift Åpne spjeldSolavskjerming skal kunne betjenes som normalt.Normal lysstyringHeisen gjenopptar normal driftSjekk at branngardiner åpner. Skal stå i øvre stillingNormal drift gjenopptasNormal drift gjenopptasNødlys slukker Ta tiden fra spenning er tilbake til nødlys slukker