Title: 13660_0_ed_00_dardo_plus_snb_sv.pdf
I systemet DARDO PLUS är den schemalagda brinntdstesten för självmatade lampor ii vanliga fall delad i två steg: 1) Brinntidstest för udda lampnummeri; 2) Brinntidstest för jämna lampnummer som körs 24h efter testen för udda lampor. Denna indelning undviker att ett verkligt nätbortfall, som kan inträffa precis efter testen, hittar alla lampor urladdade.Efter testen visas på displayen eventuella oregelbundenheter; om Printermodulen är ansluten kan man skriva ut en rapport över anläggningens diagnostikstatus Manuella, automatiska och schemalagda BRINNTIDSTESTER kan inträffar AVVISAS om ett av följande villkor uppfylls: Ingen laddad lampa Nätström för DARDO PLUS saknas Kommunikationslinje för lampor kortsluten Testblockeringsstatus aktivt Rest-Mode-status aktivtBrinntidstesterna körs inte för lampor som meddelar styrenheten att de saknar nätström eller som inte tillhör gruppen laddade lampor.NOTA BENE - i listan laddade lampor ingår inte armaturer som under de föregående 24 timmarna har:• •