Title: 330-TY3331 veggsprinklerhode.pdf
250 psi (17,2 bar) eller 175 psi (12,1 bar) (SE ANM. 1)175 psi (12,1 bar)N/AVERTIKAL VÄGGSPRINKLER (TY3431)175 psi (12,1 bar)ANM. 1. Maximalt arbetstryck på 250 psi (17,2 bar) gäller endast listade av Underwriters Laboratories, Inc. (UL), listade av Underwriters Laborato- ries, Inc. för användning i Kanada (C-UL) och godkännande av staden New York.TABELL B, MAXIMALT ARBETSTRYCKKonstruktions kriterier Serie TY-FRB horisontella och ver- tikala väggsprinkler är avsedda för brandskyddssystem utformade i en- lighet med riktlinjer utfärdade av ved- erbörande listnings- och godkännande myndighet (t.ex. bygger UL-listning på kraven i NFPA 13 och FM-godkännan- de på kraven i FM:s datablad för Loss Prevention). Där det är tillämpligt ska endast insänkt täckbricka typ 10 eller 20 användas för insänkta horisontella installationer.Temperatur- klassningen anges på spridarplattan eller på angränsande mynningsfäste på ram. ** Gänganslutning på rör enligt ISO 7/1 kan erhållas på särskild begäran