Title: +038=310.000-NI001T_01-Beskrivelsestekster_MA_2021.pdf
identifisering av produksjonsstedfittings merkes med aktuelle grader (bend, grenrør etc.) identifikasjon av akkreditert tredjepartMerk: De to siste punktene er ikke relevante for tetningsringer.Det skal benyttes bend med lang radius ved overgang til bunnledning og ifm slag for å redusere risikoen for støy i avløpssystemet.Det skal ved behov benyttes akustisk demper for å redusere strukturbåren støy forårsaket av rørinstallasjonen.Ved kapping av rør skal rørendene avgrades og påføres reparasjonsmaling type Extrem-1. Dette for å motvirke faren for korrosjon i snittflaten.Det skal alltid benyttes rør, deler og koblinger levert av samme produsent for å sikre sporbarhet, entydig dokumentasjon og definerte ansvarsforhold.PAM Norge, Nils Hansens vei 13, 0667 Oslo www.pamline.no / +47 23 17 58 606MA rør, deler og koblinger. Beskrivelsestekster etter NS-EN 877:1999Standard serie