Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderStålrør ≤ Ø16mm15mm tykk gjennomgående fenolisk isolasjonSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 60)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderStålrør ≤ Ø273mm26 – 100mm tykk gjennomgående fenolisk isolasjonwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0046 & 21/0035Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 28 (37) 2020 12 7Detaljtegninger Protecta® FR AkrylKOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 300x300mmFR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge siderKobberrør ≤ Ø12mmSteinull dybde ≥ 12.5mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge siderKOBBERRØR BRANNMOTSTAND E 120 C/C≥ 120MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 300x300mmFR Akryl dybde ≥ 15mm på begge siderKobberrør ≤ Ø54mmSteinull dybde ≥ 15mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge sider