Title: +038=242.003-QZ001T_02-FR Brannplate Protecta - Teknisk Datablad.pdf
Maksimum utsparing M e Maksimum utsparing 115x115mm : 2400mm bred og 1200mm hoy o 3 Alle gjennomfaringer Z | i Alle giennomforinger b 0g apninger ma 0g apninger ma 5 fuges med FR Akryl : fuges med FR Akryl Kobberror A pa begge sider v pa begge sider < @54mm é - E { < 4 [ \2 20mm tykk steinulldensitet 2 80 kg/m2 100cm pa beggesider2 20mm tykk steinulldensitet 2 80 kg/m®2 100cm pa beggesider1lag 60mm FRBrannplate 2www.protecta.noProtecta® FR BrannplateProtecta:ALUPEX ROR BRANNMOTSTAND EI 120 (E 120! Alle gjennomforingerMUR ELLER BETONGVEGGERMaksimum utsparing200 x 200 mm0g apninger mafuges med FR AkrylL pa begge sider< @75mm&l To2 30mm tykk steinulldensitet 2 80 kg/m?2 60cm pa beggesiderALUPEX ROR BRANNMOTSTAND EI 240 (E 240 MUR ELLER BETONG - VEGGERMal m utsp:75 x75mmAlle gjennomforinger0g apninger mafuges med FR Akrylpa begge sider216mm4/7(2 20mm tykk steinull é lag ﬂTm Fg densitet 2 80 kg/m® rannplate 2 60cm pa begge