Title: 310-Sluk U2.pdf
Sluket skal lagres i lukket pakning / kartong. Det skal ikke lagres i fuktig miljø, så at forpakningen og monteringsanvisning forringes eller skades, og ikke lagres så at pakninger utsettes for sollys over lengre tid.Montering/skjøting Hoveddel med trakt og kopp er ferdig sammensatt fra fabrikk.Slukets hoveddel skal monteres innvendig i 110mm rør med minimum 3,2mm og maksimum 4,7mm veggtykkelse. Røret skal avfases innvendig og rengjøres før sammenføyning. Leppepakningen på sluket skal påføres et tynt lag med glide- middel. Monteringsanvisningen for sluket skal følges. Sluket kan monteres mot plastrør og støpejern / metallrør med riktig veggtykkelse.MaterialeAlle slukets deler er laget i Polypropylen plastmateriale, unntatt pakninger og O-ringer som er i SRB-40 og NBR-70.ServiceProduktet krever ingen service.VedlikeholdProduktet i seg selv krever intet vedlikehold. Derimot kan rørsystemet kreve vedlikehold avhengig av driftsbetingelser (rensing, spyling o.l.).Reservedeler