Title: MA Norsk FDV 2014 LR.pdf
Nødvendig tverrsnitts- areal (mm2) for klam- mer ved største avstand mellom klamringenNødvendig tverrsnitts- areal (mm2) for klammer pr. meter rørDE 75 og DN 1000,5 1,0 1,51,5 1,0 0,540 90 9027 90DN 125 og DN 1500,5 1,0 1,52,5 1,5 1,080 150 20032 100 200Klamring av MA-Rør under bunnplaten Klamring skal utføres på begge sider av den syrefaste koblingen og røret skal ha fikseringspunkt for hver 6 meter. Opphengspendelen skal støpes fast i bunnplaten og forankres ved at man bøyer eller bruker underlagsplate. Bøying av pendelen kan gjøres ved at man f.eks. hekter den i bunnplatens armeringsnett.Avløpsledninger i jord Avløpsledninger i jord skal legges på frostfri dybde. Legges ledningen på mindre dyp må ledningen isoleres for å unngå frostskader.Retningsendringer Retningsendringer utføres med 45° bend. For dimensjon DN100 mm anbefaler vi bruk av langbend, 88°. Om konstruksjonen er av en slik art at de nevnte bend ikke kan brukes, kan man i unntakstilfelle benytte bend over 45°