Title: +135.01=523.001-OQ001T_02-Datablad undersentral PXC3.PDF
) 50°C / 122 °F är tillåtet om bussmatningarna använder max. 2/3 av uteffekten som erfordras: KNX PL-Link 105 mA, DALI 85 mA och modulbuss 400 mA. PXC3.E16A-100A: 50 °C / 122 °F är tillåtet utan begränsningar. … … … …Det är viktigt att ventilationen är tillräcklig, så att högsta tillåtna omgivningstemperatur för enheterna (i apparatskåpet / kopplingsdosa) inte överskrids. Utanför kopplingsdosan skall temperaturen vara 10 K lägre.Rumsautomationsstation PXC3.E..CM1N9203sv 2016-11-11… … … … ……. .… … … ….InstallationSTOP.Obs!DriftAvfallshanteringSiemens Building TechnologiesSe DESIGO TRA Mounting and installation manual CM111043.Modulbussens polaritet: Om en strömförsörjningsmodul TXS1.12F10 ansluts till utgång 24 V, då får ~ och ^ inte växlas. Enheten skadas inte med modulbussens kommunikation kommer inte att fungera.Om modulbussens- eller USB-kommunikation inte fungerar, är detta en indikering på att AC 24 V-matningsspänningen är felansluten (ledare ~ och ^ är växlade).