Title: 2020 - Sikkerhetsrapport, Schneider.pdf
Referanse regelverk Forslag til utbedring Kontakt Schneider ElectricTelefon: (+47) 23 19 12 00 kundesenter.no@schneider-electric.com www.se.com/nov2.4 Side 5 / 7Telefon: (+47) 23 19 12 00 kundesenter.no@schneider-electric.com www.se.com/nov2.4 Side 6 / 7Kommentarer: Detektor 10.068 U1 Søppelrom fikk justert følsomhet og ble lagt til med 20s inngangsforsinkelse, grunnet flere falske alarmer. Om de falske alarmene fortsetter, vil jeg anbefale å bytte til varmedeteksjon i dette rommet. Da må det suppleres med en ekstra detektor grunnet mindre radiusdeteksjon på varmedetektor kontra optisk røyk.Forskrift om brannforebygging (FOB) Kapittel 2 - § 4 til § 10Eierens plikter iht.: Eiers forpliktelser kan ikke fraskrives gjennom avtalen med avtalenummer 60156Norsk Standard (NS) 3960 7.1Nyttige lenkerBrukermanualerLoggbokPrislisterKontroll utført:2020.10.27Dato:Signatur:Thomas SmedbakkenKundesignatur:Navn:Thomas SmedbakkenKundenavn: