Title: +175=432.001_432 Hovedfordelinger.Beskrivelse.pdf
etc.). subies par le réseau sont minimales et la sélectivité r Ampèremètre (l) chronométrique est respectée sur I'ensemble de l'installation. L'option ZSI du déclencheur STRS3UE ne fonctionne Une diode correspondant à la phase affichée esl également allumée. que sur le disjoncteur placé le plus en aval de la chaîne de sélectivité logique. L'option sélectivité logique ne fonctionne donc pas entre deux disjoncteurs Compact NS. rZone seleclive inferlocking (ZSl) A numl:er of circuit breakers are interconnected one after another by a pilot-lvire. ln the event of a short-time or eadh fauft: n if a given lrip utrit STRS3UE detocts the fault. it informs the upstream circuit breaker v/hich apÐlies the set time delay tr if the trip unit STRS3UE Coes not detect the fault. the I highest current c¡f the tht-ee phases upstreanr circuii L:reaker tfips after ìts shortest linle delay. ln this way, the fault is cloared rapidly b¡r the nearest r Ammeter {l} circuit breaker. circl¡its are mini maìntained thro The trip unit SÏ