Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 29 (37) 2020 12 7Detaljtegninger Protecta® FR AkrylKOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderKobberrør ≤ Ø54mmProtecta Mineralfiber BIO dybde ≥ 25mm eller tilsvarende på begge sider9 - 13mm gjennomgående cellegummiALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 300x300mmFR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge siderAlupex rør ≤ Ø20mmSteinull dybde ≥ 12.5mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge siderISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 300x300mm eller Ø504mm20-50mm tykk gjennomgående isolasjon av glass- eller steinull ≥ 75kg/m3Steinull dybde ≥ 12.5mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge siderFR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge siderAlupex rør ≤ Ø75mm