Title: +038=360.020-#####._09-360.020 Gold RXF-25 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
89 Pa422 m³/hTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(82,1% ved samme luftmengde)82,1 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter41,1 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer0,0 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold86,3 %Årsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)81,9 %LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkUteluftTilluftAvtrekkAvkastSFPeSFPvEtaTAndelm³/hm³/hPaPaPaPakW/(m³/s)kW/(m³/s)%1007 8017 80150200200502,292,1182,1806 2396 23932146146321,631,5084,3604 6804 68018104104181,080,9985,8403 1203 1208747480,700,6386,4201 5601 5602565620,520,4884,3Tilluftsside, vinterInnUtLufttemperatur20,012,9°CRelativ fuktighet8524%Varmeeffekt95,98kWAvtrekksside, vinterInnUtLufttemperatur20,012,9°CRelativ fuktighet30100%Side: 3/36