Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
Hyppig frakobling fra strømforsyning, f.eks. via et relé, kan føre til skade på pumpens elektronikk og at pumpen slutter å virke. Doseringsnøyaktigheten reduseres også som følge av interne startprosedyrer. Ikke reguler pumpen via strømforsyningen for doseringsformål! Bruk kun funksjonen "External stop" til å starte og stoppe pumpen!5( k s r o NN o r s k (N O)2.3 Symboler på pumpenSymbolBeskrivelseIndikasjon på generelt farlig punkt.Koble kontakten fra strømforsyningen i tilfelle nødssituasjoner og før vedlikeholdsarbeid og reparasjoner utføres!Enheten overholder elektrisk sikkerhetsklasse II.Tilkobling for utluftingsslange ved doseringshode. Hvis utluftingsslangen ikke er riktig tilkoblet, kan det oppstå farlige situasjoner som følge av at doseringsvæsken lekker ut!2.4 Typeskilt1234 567TypeU Model7 7 8 4 9 6 7 9fImaxAPmax Q P NEMA 4X Made in FranceW IP 65 l/h Bargph psiN20683