Title: +038=621.001-NI009T_03-2.Vedlikeholdsveiledning heis.pdf
Slå av strømmen når heisen går. Kontroller at heisen går til nærmeste etasje og åpner dørene(MELD operasjon).(Høvedbryter eller hovedsikkringer, vil ikke virke med nøkkelbryter i H.I.P.)(2) Nødstrøm (Operation by Emergency Power Source: OEPS)Bytt fra normalstrøm til nødstrøm. Når OEPS aktiveres skal eventuelle indikeringslys for dettetennes *1. Kontroller at heisen starter på OEPS operasjon.(3) Brannretur (Fire Emergency Return: FER)Simuler et signal fra brannalarmen. Når FER aktiveres vil eventuelle FER lamper tenne*1.Kontroller at FER operasjon starter, og at heisen returneres til FER etasje og åpner dørene forså å bli stående. Resett FER signalet og kontroler at heisen returnerer til normal drift og ateventuelle FER lamper slukker.(4) Brannmannsheis (Firefighters’ Emergency Operation: FE)Aktiver FE med bryteren I innsats etasjen. Når FE er aktivert vil FE eventuelle indikatorer fordette tennes*1. Kontroller at heisen returnerer til innsatsetasjen og er i FE modus