Title: 2012 Automasjon Bytesteinen 1.pdf
Internkontroll Automasjon Bs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Utført: 01.12.2020Kontrollør: Caverion - Martin Iversen (Tlf: 95924004 E-post: martin.iversen@caverion.com) Kontrollnummer: 2012OversiktBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1AvvikByggautomasjonBytesteinen 1Totalt antall avvikAnbefalingerÉn anbefalingKontrolldokumentasjonDet er registrert én sjekkliste01.12.2020 13:25:29 - www.norik.noR E T S A H -3000s e r d e b t uå M -2000s e r d e b t ur ø B1000t e n n A333Lukket000Åpne3332/5AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Byggautomasjon, Bytesteinen 1ID: 62366Følere, givere, forstillingsorgan mv. for sentral driftskontroll er ikke funnet i orden.TiltakTrykk transmitter byttes.LukkingsfristKommentar Trykkgiver/viftevakt 36.01-SF20 (avtrekksvifte) er defekt. Det er dermed umulig for automatikk å regulere kanaltrykk. Alarm hindrer oppstart av aggregat.ID: 62367