Title: +038=360.019-#####._01-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Drifts- og vedlikeholdsanvisning.pdf
7. Strup det grenspjeldet som hadde høyest forholdstall, til samme forholdstall som den grenen som hadde lavest forholdstall. OBS! Husk at indeksspjeldet endrer sitt forholdstall,2. Beregn forholdet mellom målt og prosjektert luft- mengde for samtlige luftenheter, grenkanaler og stam- kanaler. Den luftenheten i hver gren som har lavest forholdstall, skal stå helt åpent, denne luftenheten utgjør INDEKSENHET. Det samme gjelder for grenspjeld og stamspjeld.2. Beregn forholdet mellom målt og prosjektert luft- mengde for samtlige luftenheter, grenkanaler og stam- kanaler. Den luftenheten i hver gren som har lavest forholdstall, skal stå helt åpent, denne luftenheten utgjør INDEKSENHET. Det samme gjelder for grenspjeld og stamspjeld.gjør som punkt 5.8. Når samtlige grener er justert, strupes stamspjeldet inn på samme måte.8. Når samtlige grener er justert, strupes stamspjeldet inn på samme måte.Se også Eksempel på justering under.