Title: +038=360.020-#####._10-360.020 Kjølebatter DX Kondensatorbatteri CD R&H - Materialspesifikasjon.pdf
av galvanisert stål I aggregatkabinett kW oC/ oC Pa42 26 42,0 97 R407c 47oCKvalitetssystemRandem & Hübert A/S, Stansevn. 11, 0975 Oslo - Tlf.: 2290.0700 - Fax.: 2290.071008/07/2020R&H DM 1-3360,020 DXB.. . . . . . . .. . . .KAPASITETS DATA:CC Arild B-1370-00214/2 14 25Rel. 4.0 15-12-2014LuftUtv. gass Omgivende trykkmmHg kW Sm³/h kg/h °C % °C %760 31.00 7800 9393 25.00 60.00 17.17 85.16. Kapasitet Gassm. Luftmengde - vekt Inng. temperatur Relativ fuktighet Utg. temperatur Utg. rel. fuktighet Innv. væske Fordampingstrykk . KondenseringstrykkFølbar varme faktor Kondensat mengde Aktuell hastighet Trykkfall Trykkfall u/avfuktingR407cbar(a) bar(a) °C kg/h mmFordampingstemp. Væske temperatur Underkjøling Trykkfall Trykktap over fordeler Trykkfall kappilarrør6.17 18.43 5.00 711 28.00Overheting Væske mengde ØD fordeler Kappilarrør Ø 6 lengde 700 mm N°1 Batteri Cu-Al-FeZn P3012ED 4R-33T-900A-3.0pa 11C 35 mmkg/h m/s Pa Pa°C °C °C bar bar bar0.67 14.20 2.52 95 43