Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Brancher le câble CRC réf. E prévu sur le boîtier au connecteur J5 (distant) réf. DBrancher le câble CRC réf. E prévu sur le boîtier au connecteur J5 (distant) réf. DRaccordement Groupage (Voir fig. 40a) La carte de communication devra être placée sur le connecteur « communication J8 » prévu sur la plaque. Pour plus d’informations, lire le manuel fourni avec le jeu de groupage.Configuration en réseau de plusieurs unités (Voir fig. 40b) Connectez les unités selon la configuration “daisy chain” (câbles blancs et blues en parallèle) pour le groupage. Voir figure suivante.s i a ç n a r FContrôle fenêtre (1 WS) et présence (1 ECO) (Voir fig. 40c) Effectuer les raccordements du contact fenêtre et présence sur le bornier réf. 33 fig. 40 conformément au schéma.Codes d’erreurs En cas de panne lorsque l’unité est allumée, le LED rouge sur la carte clignote suivant le code d’erreur : 0,5 secondes allumé, 0,5 secondes éteint, 5 secondes éteint.Le tableau des codes d’erreurs est le suivant :