Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
Enheten kan operere med omgivelsestemperatur mellom 0 ºC til 50 ºC. Dersom utstyret skal monteres utendørs så må det bygges et hus som beskytter mot frost og som har tilstrekkelig plass for drift og service.Innløpet til EnwaMatic® må tilkobles vannkretsen der vannet i hovedkretsen er på sitt varmeste.Enheten må installeres på et plant underlag. I noen tilfeller kan det være nødvendig med en plattform/ramme. For å få tilgang til ventiler og tilkoblinger, så må høyden over lufteklokken være minimum 50 cm.Enheten trenger en tilkobling til avløp. Avløpet må klare å håndtere vannstrømmer tilsvarende mengdene som brukes ved tilbakespyling av EnwaMatic®s filtermasse. Modellspesifikke tilbakespylingsmengder er gitt i Tab 3.Om det ikke er mulig å se avløpsvannet ved avløp, så må det installeres en trakt med luftavbrudd på avløpsrøret. Dette gjør det mulig å observere vannet under tilbakespyling. Rørledninger må være av en slik dimensjon at en ikke får oversvømmelse.