Title: +038=360.018-#####._07-360.018 GOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, TilluftStatisk trykkfallDato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000340056InnUt26,016,0°C5083%29,14kW0,143l/minInnUt26,041,2°C5021%6 750 m³/h545 Pa496 Pa0,7 °C280 omdr/min1 563 omdr/min1 604 omdr/min1 890 omdr/min1,62 kW1,48 kW2,40 kW1DOMEL 748.3.492163,2 %95,0 %7266,7 %0,79 kW/(m³/s)8 PaSide: 13/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.018 - 360.018 GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/h - 90%1Varmebatteri, vann, TBLA-5-120-050-2-2Ventilsats varme/kjøleInkl.motor, ventil, frostvakt og hurtigkobling (kvs = 4)EffektvariantAntall rørraderAntall kretserAnslutningsnummerLamellavstandTrykkfallLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighetØnsket batterieffektBatteriets overkapasitetVæsketemperatur