Title: E-01-435-6011 - Tavleskjema +01=435.102.pdf
SamleskinneVern30mADATASPENNING: FREKVENS: FORD.SYSTEM: HOVEDSTRØM: Ik-EFF.VERDI: KAPSLING:230V315AKomponenter i hovedstrømRekke- klemmeKursnrKabeltypeKursbetegnelseKommentarSignal til SD315A 3P/290AXQ00PFSP 2x4x240+J ALHoved lastbryterMålt i HFFA2MellomvernQE001Overspenningsvern Type 2Signal Drift/FellessignalerTil jordskinne CU og SDQE002JordfeilovervåkningSD-signalModbus80A/3P+NXF001PFSP 3x25+J CUKokegryte 27kWJordfeilovervåker100/86/3P+NXF002PFSP 3x50+J ALRational 20 Geider 34kWJordfeilovervåker100/95/3P+NXF003PFSP 3x50+J ALMetos 20 Geider 37kWJordfeilovervåker63C/3P+NXF004PFSP 3x25+J ALStekepanne 25.1kWJordfeilovervåker40C/3P+NXF005PFSP 3x16+J ALKoketopp 16kWJordfeilovervåker16C/1P+NXF0062x2.5+J CUReserveJordfeilovervåker16C 2PXF1004x2.5+J CUStyrestrømA227.06.2019 Endret tavlenummer og oppdatert skjema etter flytting av tavler 27.05.2019 Arbeidstegning skjema