Title: Årskontroll 2014.pdf
10 |KONTROLL AV BYGNINGSMESSIGE FORANDRINGER10.1 | Er det endringer pa anlegget som FYRROM OG OMRADET FREMSTAR SOM MEGET RYDDIG. P krever risikovurdering10.2 | Er det endringer rundt anlegget som | NEI P krever risikovurdering11 LKONTROLL AV TANKOMRADE11.1 | Ryddig, fritt for vegetasjon 411.2 | Overgrunnstank: 2m hgyt gjerde, TANK STAR INNE PA AVLAST INDISTRIOMRADET. P helt, ubrennbart, lasbart11.3 | Tank avlast P11.4 | Synlig skilting/merking, Ex-skilt P11.5 | pakjgrsels vern J p12 |KONTROLL AV BRUKERUTSTYR12.1 |1 orden, rett gasskategori, CE, P sikkerhetsavstander12.2 {Installasjon, bruks— og vedlikeholds Pveiledning pa norskApparat sarskilt konstruert for bruk i industrielle prosesser i Industrianiegg er unntatt fra Forskrift om Gossapparat og Utstyr. (FOR 919)12.3 |Sikkerhetsfunksjoner som for IVARETATT AV ANDRE N eksempel flammevakt prgvet