Title: 314.004 Innreguleringsventil STAD NO.pdf
100 100 100 105 110 120 1201,47 2,52 5,70 8,70 14,2 19,2 33,01,47 2,52 5,70 8,70 14,2 19,2 33,0LDInnvendige gjenger Gjenge lik ISO 228. Gjengelengde lik ISO 7/1. Uten avtapping (kan installeres under drift)HDNDLHKvs10/09* 15/14* 20* 25 32 40 50G3/8 G1/2 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2 G283 90 97 110 124 130 155100 100 100 105 110 120 1201,47 2,52 5,70 8,70 14,2 19,2 33,0LØDMed pressender Uten avtapping (kan installeres under drift)HDNDLHKvs10/09 15/14 20 25 32 40 5012 15 22 28 35 42 54141 154 179 208 233 260 305100 100 100 105 110 120 1201,47 2,52 5,70 8,70 14,2 19,2 33,0→ = Strømningsretning Kvs = m3/h ved et trykkfall på 1 bar ved helt åpen ventil. *) Kan tilknyttes til glatte rør med klemringskoblingen KOMBI.6Kg0,65 0,68 0,77 0,93 1,3 1,6 2,40,65 0,68 0,77 0,93 1,3 1,6 2,4Kg0,58 0,62 0,72 0,88 1,2 1,4 2,3Kg0,64 0,72 0,88 1,1 1,6 1,9 3,1NRF nr852 23 43 852 23 45 852 23 49 852 23 52 852 23 54 852 23 56 852 23 61- - - - - -NRF nr