Title: +038=360.019-#####._09-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
0,427 l/s2,2 kPa8 IArtikkelbenevningTBLZ-1-27-12412,5 mm68 Pa78 Pa2,20 m/sInnUt27,017,0°C4782%28,92 kW33,61 kW27 %0,097 l/minR410a6,0 °C13 I6 PaSide: 6/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.019 +/- 8.640 m3/h - 100% samtidighetLufthastighet i filterseksjonenAnbefalt dim. trykkfallStarttrykkfallSluttrykkfall1Batterivarmeveksler, GOLD030F2SDP01Antall rørraderAntall kretserAnslutningsnummerLamellavstandTrykkfall, tørrTrykkfall, våtLufthastighetTilbehør og øvrige tekniske data, se tilluftTilbehørAntallProduktArtikkelbenevning1VannlåsTBXZ-1-40-11VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.Avtrekksluftmengde