Title: 127861-RIB-RAP-001 (Oslo Areal - Fasader) - Endelig versjon.pdf - Adobe Acrobat Pro.pdf
Fasadene slik de står i dag tilfredsstiller ikke krav til TEK 10 §14-3 Energitiltak når det gjelder U-verdier i yttervegg og vinduer og normaliserte kuldebroer. U-verdiene for yttervegg og vinduer tilfredsstiller heller ikke minstekravene i TEK 10 §14-5. Totalt beregnet energibehov iht. SIMIEN beregninger på 210,6 kWh/m2 tilfredsstiller ikke kravene i TEK §14- 4 Energiramme.Følgende tiltak må gjøres for å tilfredsstille kravene i TEK 10 §14-4 og 14-5:Etterisolere ytterveggene med 125 mm. Etterisolere dekke mot U1 med 200 mm.Montere innvendig isolert varevindu. Innvendig varevindu og eksisterende vindu må samlet oppnå en U- verdi på 0,8 W/m2K.Montere innvendig isolert varevindu. Innvendig varevindu og eksisterende vindu må samlet oppnå en U- verdi på 0,8 W/m2K.Gjennomføre tiltak på tekniske anlegg.Dersom de anbefalte tiltakene i denne rapporten utføres og forutsetningene oppfylles kan bygget oppnå energimerke «grønn D»