Title: Spjeldventil.pdf
6. En nr. 14 isolerad jordledning (grön) ingår.Brytare nr. 1 = S1Brytare 1: Två ledare per klämma Brytare 2: En ledare per klämmaFör anslutning till övervakningskretsen hos en UL-listad larmkontrollpanelANMÄRKNINGARBrytare nr. 2 = S2Extra brytare som kan anslutas till extra anordningar, enligt behörig myndighetDiagrammet ovan visar anslutning mellan den gemensamma klämman (gul – S1 och gul med orange rand – S2) och den normalt slutna kontakten (blå – S1 och blå med orange rand – S2). I exemplet lyser indikatorlampan och larmet är på tills ventilen är helt öppen. När ventilen är helt öppen släcks indikatorlampan och larmet stängs av. Isolera oanvända ledare (exempelvis brun med orange rand).