Title: bd300_cn.pdf
Temperaturmåling ved hjelp av termistor for måling av temperatur ved detektorpunktet. Alarmer ved fast temperatur i henhold til konfigurert klasse (se tabell 1).Fuktighet (ikke- kondenserende)VedlikeholdServiceMaks. 95% RHKrever ikke vedlikeholdBytt hvis defektGodkjenningerSe Autronicas hjemmesiderSelfVerify: Detektorenes evne til å gi alarm ved riktig temperatur sjekkes regelmessig.116-P-BD300/CN, Rev. D, 2009-08-04Vi verner liv, miljø og verdier…Varmedetektor med SelfVerify - BD-300Dimensjoner/tilkoblinger1. - inn 2. - ut 3. felles (+ inn, + ut) 4. ekstern LEDBruk av LED-utgangNår ekstern lysdiode eller evt. optokobler er koblet til LED-utgangen, må man koble en varistor - Siemens SIOVS07K25 (39V) - Autronica art. nr. 116-8464-003.5039, mellom klemme 1 og 4 i sokkelen. Vær oppmerksom på at utgangen vil variere i takt med sløyfekommunikasjonen (lysdioden blinker).Lysdioden kobles mellom klemme 3 og 4, hvor klemme 3 er den positive klemmen.Tabell 1Detektor- klasse