Title: Bromstadvegen_59_FG-Sprinklerkontroll_2023.pdf
1. gangs uavhengig kontroll - Side 17 av 22 Generert 12.03.2023 10:55 fra versjon 20230311-f2b5b16cBildebeskrivelse: -SPRINKLERHODER, KARAKTERISTIKK OG PLASSERING Dekningsareal, innbyrdes avstand, klaring og orienteringIDAlvorlighetsgrad0804 - 1LITENAvviksbeskrivelse Sprinklerne skal følge takvinkelStedPlan 3- Passasje med glasstakReferansePoengtrekk1Bildebeskrivelse: -1. gangs uavhengig kontroll - Side 18 av 22 Generert 12.03.2023 10:55 fra versjon 20230311-f2b5b16cKLASSIFISERING Lagringsforhold - varekategori - lagringsmåte og lagringshøydeIDAlvorlighetsgrad0302 - 2MIDDELSAvviksbeskrivelse Det lagres ut over tillatte høyder slik at det ikke er tilstrekkelig avstand mellom topp lagring og sprin- klerne. Rommet inneholder også et rullearkivStedPlan U - FelleslagerReferansePoengtrekk6Bildebeskrivelse: RullearkivBildebeskrivelse: Lagring helt til takRØRLEDNINGER Oppheng og innfesting i bygningskonstruksjonIDAlvorlighetsgradSted1106 - 1