Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Svakhet ved preakseptert løsning Når man vurderer å skifte ut en preakseptert løsning med en annen alternativ løsning, er det etter Sweco sin mening viktig å vurdere hvilket bidrag den preaksepterte løsningen gir til sikkerhetsnivået i bygget. Sweco tar utgangspunkt i en startbranncelle som har to ulike kanalløsninger. 1. Åpen kanal i form av avtrekk i tak. 2. Lukket kanal som går gjennom branncellen, men som ikke gir luft til denne branncellen.