Title: 31 OSO bereder Maxi Standard MS.pdf.pdf
3.5.5 MontasjeanbefalingANBEFALINGDersom maksimalt vanntrykk overstiger 6 bar over døgnet, bør reduksjonsventil og ekspansjonskar monteres. Ved installasjon i rom som ikke er utført iht. våtromsnormen, bør vanntett spillbakke med overløpsrør > 18 mm. innv. til sluk monteres under produktet, i tillegg til aut. vannstoppventil med sensor. Dette vil forebygge mot evt. materielle skader.9103.6 El-installasjonFast el. montasje skal benyttes ved installasjon. El-montasje skal utføres av aut. elektriker. Gjel- dende standarder og forskrifter skal følges.3.6.1 Elektriske komponenterKomponent Sikkerhetstermostat Arbeidstermostat Varmeelement InternledningerMerknad 85°C termoutløser 50-75°C stillbar 3fas 230V Varmebestandig3.6.2 Elektriske tilkoblinger i el-boks! ADVARSELKontinuerlig spenning er tilstede på tilkob- lingspunktene. Før elektrisk arbeid utføres skal strømtilførsel brytes og sikres mot påset- ting mens arbeid pågår.A) Tilførselsledning kobles på koblingsstykke (1)