Title: 320- SirkulasjonspumpeTPE 32-200-2 A-F-A-GQQE.pdf
Støbejern EN-JL1040 ASTM A48-40 B Støbejern EN-JL1030 ASTM A48-30 B AInstallation: Maks. omgivelsestemperatur: Max. driftstryk.: Flange standard: Tilslutning - kode: Rørtilslutning: Tryktrin: Indbygningslængde: Flangestørrelse for motor:40 °C 16 bar DIN F DN 32 PN 16 340 mm FF165Medie: Pumpemedie: Væsketemperaturområde: Medietemp.: Massefylde:Vand -25 .. 90 °C 20 °C 998.2 kg/m³Elektriske data: Motortype: Antal poler: Mærkeeffekt - P2: Netfrekvens: Mærkespænding: Mærkestrøm: Cos phi - effektfaktor: Nominel hastighed:Kapslingsklasse (IEC 34-5):Isolationsklasse (IEC 85): Motorbeskyttelse: Motornr.:80B 2 1.1 kW 50 Hz 1 x 200-240 V 8,20-6,80 A 0,97 360-2840 omdr/min IP55 F PTC 85900312Andre: Minimum efficiency index, MEI ≥: Nettovægt: Bruttovægt: Shippingvolumen: Software Nr:0.70 40 kg 49 kg 0.13 m³ 96544520Udskrift fra Grundfos CAPS [2013.03.059]Firmanavn: Udfærdiget af: Telefon: Fax: Dato:H [m]20100 %1816141210864225 %0024P [kW]1.00.50.0485