Title: +135.01=370.001-JP503T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Ved hjelp av gunstige kombinasjoner av enkelte reguleringsandeler, kan operatøren oppnå en raskt reagerende, konstant regulering uten varig avvik fra nominelle verdier.Utgangssignalet på den valgte sensoren kan ha hvilken som helst mellomverdi. Den oppnådde faktiske verdien (sensorsignalet) vises i prosent på statussiden i menyen (100 % = maksimalt måleområde for sensoren).MERK: Den viste prosentverdien tilsvarer bare indirekte den aktuelle løfte- høyden til pumpen(e). Slik kan den maksimale løftehøyden allerede oppnås f.eks. ved et sensorsignal på < 100 %. For ytterligere informasjon om innstilling av reguleringstype og tilhø- rende parametere, se kapittel 8 «Betjening» på side 22 og kapittel 9.4 «Innstilling av reguleringstype» på side 38.MERK: Egenskapene som beskrives nedenfor står bare til disposisjon hvis det interne MP-grensesnittet (MP = Multipump) brukes.Reguleringen av begge pumpene gjøres ut fra masterpumpen.910Hoved-/reservedrift