Title: +038=360.000-LH006T_03-Parasol Zenith Komfortmodul Swegon - Produktdatablad.pdf
98411251266140612,03Låst ∆T 3K på vannsiden, temperatur tilløp +14 °C, retur +17 °C. Angitt lydnivå gjelder rett tilkobling uten spjeld eller med helt åpent spjeld. Romdemping = 4 dB16Varme Varmefunksjon På grunn av komfortmodulens evne til raskt å blande primærluften med romluften, egner PARASOL Zenith seg utmerket til å håndtere så vel kjøling som varme. Å varme lokaler med overtemperert luft fra taket er med andre ord et godt alternativ til tradisjonelle radiatorløsninger. Noen av fordelene som oppnås er lavere installasjonskostnad, enklere installasjon samt fasadeveger fri for installasjoner.Tabell 4. Trykkfallskonstant – vann, KpvFunksjon, Kpv varme*Enhet (mm)A2B26000,038912000,028718000,0243B2 = Kjøling, varme og tilluft, seriekoblet dobbeltradet batteri