Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Om man använder olika metaller i vattenrören kan detta generera en elektrolytisk reaktion och följaktligen korrosion. Kontrollera om du behöver installera tilläggsanoder. F ö l j i n f o r m a t i o n e n o m v a t t e n i n l o p p s - o c h -utloppsanslutningarna som visas på enheten.Montera manuella eller automatiska avluftningsventiler påalla höga punkter i kretsen/kretsarna.Använd en reduceringsventil för att upprätthålla trycket i kretsen/kretsarna och installera även en säkerhetsventil och en expansionstank. Enheter med pumpmodul och tillbehör 293 eller 293A är försedda med säkerhetsventil och expansionstank.Montera dräneringsanslutningar vid alla låga punkter såatt hela kretsen kan tappas av.Montera avstängningsventiler i närheten av de inkommande och utgående köldbäraranslutningarna. - Använd flexibla anslutningar för att minska överföringen av vibrationer.