Title: 10 FR Grafitt - Montasjeanvisning.pdf
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.PE RØR BRANNMOTSTAND EI 30 U/C (E 30)Maks fuge- bredde 30mmBETONG DEKKERPE, ABS & SAN+PVC rør ≤ Ø160mm med vegg- tykkelse 4.9-14.6mmFR Grafitt dybde ≥ 35mm på begge siderProtecta Mineralfiber BIO dybde ≥ 25mm eller tilsvarende på begge siderPP RØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)Maks fuge- bredde 30mmBETONG DEKKERPP rør ≤ Ø40mm med veggtykkelse 1.8mmFR Grafitt dybde ≥ 25mm på begge siderSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge sider