Title: +038=54.000-NI009._09-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet  Mc Kinsey plan 5 Sluttrapport.pdf
Alle persienner for hele bygget kjørers opp. Lys tenner / går opp til 100 %ElektroStrømtilførsel kjøkkenøyStrømtilførsel kuttes ved utløst brannalarm.ElektroSlokkeanlegg kjøkkenUtløst slokkeanlegg skal trigge brannalarm i bygget Vent/autDørholdemagneter og dørpumper (skille mellom DMG og OV5) Dørholdemagneter slipper og dører lukkes.Elektro=360.013-RY401 (tilluft)Ventilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerVent/aut.=360.021-RY401 (tilluft)Ventilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerVent/aut.=360.022-RY401 (tilluft)Ventilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerVent/aut.Resultat testOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKFeil ManglerSide 2 av 3Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest Brann og sikkerhet- Mc Kinsey plan 5 02.02.2023 0500 - 06302. Strømbrudd Hendelse:SystemStrømbruddAvbruddsfri strømforsyningStrømbruddBrannsentralStrømbruddNødlys / antipanikkbelysning