Title: 360.027 GOLD 25 FRXHC +- 7.500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Ekstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretningRenblåsningsluftmengde, inkl. lekkasjeOutdoor Air Correction Factor, OACFExhaust Air Transfer Ratio, EATRTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(85,0% ved samme luftmengde)Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinterTilluftens fuktvirkningsgrad, sommerÅrsenergivirkningsgrad, tørre forholdÅrsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)Dato: 04.01.2021 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 100008366413 Pa5 Pa1,22 m/s77 Pa38 Pa115 Pa124 Pa131 Pa83 Pa307 m³/h< 1,0 %85,0 %82,7 %82,7 %100,0 %100,0 %19/25AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.027 - GOLD25FRXHC +/- 7.000 m³/h - 80%LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkInntakTilluftAvtrekkAndelm³/hm³/hPaPaPa1005 6025 60250200100