Title: +175=262.001_KN001_Takavvattning Ajetak, fullflödessystem.Produktinformasjon.pdf
Pe-rörsystem o^r och rördelar bör skarvas med elektro_ - rsmuff . Stumsvetsning bör undvikas då det medför att svetssvulster bildas på insidan av röret som kan bli ca 3-4 mm. Detta kan på klen_ are rörledningar orsaka stopp och skapar dessutom ett oönskat tryckfall som man inte kan kontrollera vid dimensioneringen av anläggningen. Vinklar g0 grader är tillåtna i systemet. Grenrören skall vara 45-gradiga. Rensrör används endast på stammar och enbart där röret försvinner ner i botten_ platlan. lnga rensrör skall monteras på samlingsledningen vid tak. Anslutnings_ ledningen skall vara minst O,S meter lång horisontellt samt vertikalt för att ta de röref_ ser som uppstår i systemet Om rörsyste_ met stöter på ett hinder kan man gå över eller under detta så länge man tar hänsyn till den tryckhöjd som är mellan takbrunn oc' horisontellt rörsystemUnderhåll och reservdelarMärkning Ajetak-brunnarna är märkta med typgodkännandenummer samt fabrikat Rörsystemet är märkt med fabrikat, dimension samt artikelnummer.