Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
■ 3.3. Aufstellort Beim Aufstellen von WINTSYS® ist zu beachten, dass Durch- gänge, Türen und Fensterläden nicht blockiert werden sowie die Bewegungsfreiheit von Personen nicht eingeschränkt wird. Der Aufstellort muss für das Gewicht des Verflüssigungssatzes geeignet sein.Anziehdrehmomente der Ventile an den Verdichtern und SammlernVERDICHTERSAUGVENTILCAJ/TAJ70 bis 85 NmFH/TFH114 bis 126 NmDRUCKVENTIL/70 bis 85 NmSiehe für Gewichtsangaben Tabelle Anhang 1 Zwischen dem Verflüssigungssatz und Gegenständen in seiner Umgebung ist genügend Abstand für eine ausreichende Belüftung einzuhalten.SAMMLER0,75 bis 3,9 lFLÜSSIGKEITSABSPERRVENTIL70 bis 85 NmSiehe Anhang 3366465_b / 03.201713/44R FN ES ET IU RL PS E X E N N ANur Komponenten zu verwenden, die für das vorgesehene Kältemittel geeignet sind.Nur Komponenten zu verwenden, die für das vorgesehene Kältemittel geeignet sind.