Title: +135.01=370.001-JP501T_02-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Kontroller innstillingene og anleggets funksjon Forsiktig! Lang tids drift kan føre til skader på elektronikk- modulenPumpefeilE010 BlokkeringAkselen er mekanisk blokkertDersom blokkeringen ikke er opphevet etter 10 s, kobles pumpen ut. Kontroller at akselen går uten motstand, Tilkall kundeserviceMotorfeilE020 Overtemperatur viklingMotoren er overbelastetLa motoren avkjøles, kontroller innstillingene, Kontroller/korriger driftspunktMotorlufting innskrenket Sørg for fri lufttilførselFor høy vanntemperaturSenk vanntemperaturenE021 Motor overbelastetDriftspunkt utenfor totalkarakteristikkenKontroller/korriger driftspunkt BAvleiringer i pumpenTilkall kundeserviceE023 Kort-/jordslutningMotor eller elektronikkmodul defektTilkall kundeserviceE025 KontaktfeilElektronikkmodulen har ikke kontakt med motorenTilkall kundeserviceVikling avbruttMotoren defektTilkall kundeserviceE026 WSK/PTC avbruttMotoren defektTilkall kundeserviceElektronikk- modulfeil