Title: 10 FR Trekker'n - Montasjeanvisning.pdf
TOM - BRANNMOTSTAND EI 90 (E 120)≥ 120MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERDiameter på utsparing er samme som ytre diameter på Trekker’nFR Trekker‘n Diameter ≤ 110mm Lengde ≥ 250mmTOM - BRANNMOTSTAND EI 60 (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset lengde og 1200mm høyde2 lag 50mm Protecta FR Brannplate 1-SFR Trekker‘n Diameter ≤ 110mm Lengde ≥ 250mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med Protecta FR Akryl på begge siderSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.