Title: Felles romregulator møterom.pdf
Varje ingéng kan genom parametrering definieras individuellt som larm eller status.Till de digitala ingangarna kan raknarutgangar for potentialfria kontakter, optokopplare eller transistorer med 6ppen kollektor an- slutas. Den maximala pulsfrekvensen fér vara upp till 3 Hz.3~SAUTERFér en héllbor uiveckling.Rumsenheter Antal enheter totalt upp till 4 rumsenheter;EYRUS.. ach/eller EYRU1..Grénssnitt RS485 AEY-RUS3.. rumsenheter ansluts med fyra ledare seriellt till RS485- granssnittet. Ledningsldngden kan vara upp till 100 meter. Kommu- nikationsprotokollet & SLC.EnOcean EY-RU1.. tradldsa rumsenheter ansluts till ecos500 via en EY-EM580 bidirectional tradlds mottagare, vilken ocksad ansluts med fyra ledare seriellt till RS485-granssnittet. Ledningsléngden kan vara upp till 100 meter. Kommunikationsprotokollet &r SLC.Upp till fyra rumsenheter kan anslutas ill varie ecos500. Det &r mjligt att blanda fériradade (EY-RU3..) och tradlosa (EY-RU1..) rumsenheter.Utdkat grénssnitt