Title: 2209 Elektro - NEK 405-3 Næring Oppdelt Lofotsenteret.pdf
Prisoverslag20.10.2022Kommentar UF 433.21 Dør til tavle mangler/er ikke montert.26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no2 - Må utbedres18/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 FordelingerId: 1738Kabler og ledninger er ikke korrekt installert.TiltakKabler og ledninger må installeres korrekt.Lukkingsfrist20.10.2022Kommentar Kabler over UF 433.21 må festes tilstrekkelig26.09.2022 08.06.06 - www.norik.noPrisoverslag2 - Må utbedres19/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 FordelingerId: 1739Det er kabelgjennomføringer og hull i sikringsskapet som ikke er tettet.TiltakKabelgjennomføringer og hull i sikringsskapet må tettes forskriftsmessig (FEL §10). LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar Kabelfelt i UF 433.2126.09.2022 08.06.06 - www.norik.no2 - Må utbedres20/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 FordelingerId: 1740Kabler og ledninger er ikke korrekt installert.Tiltak