Title: asmicra100_dn.pdf
Enkle anlegg med korte prøverør gir de beste resultatene. Trekking av komplekse prøverør bør unngås med AutroSense Micra 100- dektektoren. Det anbefales ikke bruk av ‘T’-røravgreininger. AutroSense Micra 100-detektoren er utstyrt med to prøverørinntak. Det anbefales at man alltid bruker to kortere rør i motsetning til ett lenger rør. Hvis man benytter to prøverør, må man passe på å holde lengden på prøverørene og antall prøvetakingshull i hvert rør innenfor 10% avvik. Dette kan verifiseres ved å bruke prosjekteringsverktøyet PipeCAD. Ubrukte prøverørinntak skal utstyres med rørpropp.Lokaliser alltid prøvepunktene på steder man kan forvente at røyken vil finnes. Ikke forvent at takmonterte prøvepunkter vil fungere tilfredsstillende hvis lufthastigheten fra ventilasjonsanlegget hindrer at den kalde røyken fra den begynnende brannen når taket. I slike tilfeller er det vanligvis bedre å plassere prøverøret direkte i luftstrømmen (for eksempel spjeldet på en klimabehandlingsenhet).