Title: Data tester Smestad skole - Detaljert.pdf
Worst Margin: Local: 36-45 28,5 26,7 1,8 498,00Remote: 36-45 30,5 26,7 3,8 500,00Worst Value: Local: 36-45 28,5 26,7 1,8 498,00Remote: 36-45 30,5 26,7 3,8 500,00dB 0501000Local250500 MHzdB 0501000Remote250500 MHzACR-F: PassPair: Value (dB): Limit (dB): Margin (dB): Frequency (MHz):Worst Margin: Local: 12-45 21,4 11,1 10,3 451,00Remote: 12-45 67,7 57,3 10,4 2,20Worst Value: Local: 12-45 21,4 11,1 10,3 451,00Remote: 12-45 21,7 11,1 10,6 449,00dB -20401000Local250500 MHzdB -20401000Remote250500 MHzPS-NEXT: PassPair: Value (dB): Limit (dB): Margin (dB): Frequency (MHz):Worst Margin: Local: 36 26,3 23,8 2,5 500,00Remote: 36 27,9 23,8 4,1 500,00Worst Value: Local: 36 26,3 23,8 2,5 500,00Remote: 36 27,9 23,8 4,1 500,00PS-ACRF: Pass Worst Margin: Local: 45 72,8 61,2 11,6 1,00Worst Value: Local: 45 20,5 8,1 12,4 451,00Remote: 45 72,4 61,2 11,2 1,00