Title: IK-rapport Elektro 2018 - Økernveien 94.pdf - Fellesarealer.pdf
Sønnico ASStian DanielssenAvvikAvvik nr 001 U1 søppelrom garasje Monter skjerm på armatur. Avvikskode: Lysarmaturen manglet kuppel/skjerm, jmfr. §22Avvik nr 034 432.01 Fikk ikke åpnet dørene til effektbrytere i fordeling ved termografering når anlegget er i drift. Fikk derfor ikke utført tilfredsstillende termografering av fordeling. Anbefaler at disse åpnes og vi avtaler ny tid for termografering. Vaktmester, Kyrre Borgen, er informert. Avvikskode: Det var ikke tilfredsstillende tilgang til utstyr/anleggsdel, jmfr. §17Dato22.11.20181Kategori Registreringsdato12.11.2018 14.05.2019 Anbefalt frist2Kategori Registreringsdato22.11.2018 22.02.2019 Anbefalt fristInternkontroll elektro5. TermograferingsavvikBygningRevisjonsansvarligNavnDatoØkernveien 94Sønnico ASStian Danielssen22.11.2018Avvik1Kategori Registreringsdato22.11.2018 24.05.2019 Anbefalt frist