Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
AYC, I/O-MODUL nr. 7 KOMMUNIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommu- nikasjon med I/O-modul nr. 7 for AYC. Kontroller at funksjonsomkobler på I/O-modul er satt i stillingen 7, og at kabel er koblet til COM 1-3 på styreenhet IQlogic. 10 sekunder alarmforsinkelse. AYC VARME, TEMPERATURGIVER DEFEKT Temperaturgiver varme er defekt eller ikke tilkoblet. Kontroller klemmetilkobling 9-10 på I/O-modul 7. Kontroller at giveren er koblet til med riktig polaritet. 3 sekunder alarmforsinkelse. AYC VARME, VENTILOVERVÅKING UTLØST Ventilmotor varmtvann. Ventilmotorens svarsignal avviker fra utgående regu- leringssignal. Kontroller klemmetilkobling 2 (Y) og 6 (U) på I/O-modul 7. 10 minutter alarmforsinkelse. AYC VARME, PUMPEOVERVÅKING UTLØST Pumpe varmtvann er defekt. Kontroller klemmetilkobling 5-6 på I/O-modul 7. 20 sekunder alarmforsinkelse. AYC VARME, TEMPERATUR UNDER BØRVERDIENS ALARMGRENSE Varmtvannstemperatur understiger innstilt børverdi i over 30 minutter.ABAA03)03)03)03)3 s