Title: +038=67.011-NI037._02-Oppstartsjournal.pdf
Tlf: 22 11 28 11 e-post: Firmapost@thermakulde.no Web: www.thermakulde.no Serienummer: 2020012Kunde: T.MyhrvoldAnlegg adresse: Dronning Mauds gt 1-3 Postnummer / Sted 0250 OsloOPPSTARTSJOURNALX Luftkjølt aggregatVannkjølt aggregatLuftkjølt fjernkondensatorSjekkpunktKOMPRESSORAv hvaSugetrykk (lavtrykk)Måleresultat Antall bar: 3,5HøytrykkAntall bar: 12,5AmpereFase 1: 4,4Fase 2: 4,5Fase 3:SpenningFase 1: 233Fase 2:Fase 3:OljetrykkAntall bar:Sugegasstemp. ved komp. kranAntall C: 12Trykkrørstemp. ved komp. kranAntall C: 63Mellomtrykk 2-trinnskomp.Antall bar:Innstilling av motorvernAmp:MaskinromtemperaturAntall C:Påmontert:OljeutskillerJaX NeiVæskeutskillerJaX NeiToppvifteJaX NeiVannkjølt toppJaX NeiAUTOMATIKKHøytrykkspressostat, utslagBar: 23Lavtrykkspressostat, utslagBar: 0,2Oljetrykksvakt, utslagGjenstart rele komp.Antall minutter innstilt på:DIVERSEKuldemediefylling:Antall kg: 1,8 R-449a