Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
3. Odvzdušněte potrubí k expanzní nádobě. (obr. 8) 4. Uzavřete odvzdušňovací místa. (obr. 9) 5. Soustavu po dobu půl dne co možná nejvíce zahřívejte a pravidel-U nádob s vyměnitelným měchem musí být nad nádobou kně odvzdušňujte.dispozici volný prostor alespoň 600 mm. (obr. 4a)Nádobu namontujte na zpětné potrubí co nejblíže ke kotli, na straně sání čerpadla. Nádobu namontujte tak, aby v ní obsažená voda nemohla cirkulovat. 1. Na přípojky expanzní nádoby použijte PTFE pásku (G) (nepoužívej-6. Jakmile teplota vody klesne na přibližně 50 °C, soustavu dotla- kujte na tlak o 0,3 bar vyšší, než je předtlak expanzní nádoby. Zajistěte, aby plnicí hadice byla odvzdušněná.te konopí!). (obr. 5)2. Expanzní nádobu připojte k soustavě (konzola Flexconsole, T-kus nebo expanzní trubka).2. Expanzní nádobu připojte k soustavě (konzola Flexconsole, T-kus nebo expanzní trubka).3. S ohledem na snadnou údržbu je vhodné, pokud je to možné, umístit do expanzního potrubí přídavnou propojovací skupinu.