Title: +038=360.003-#####._07-360.003 Gold RXHC-20 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
1 Batteri RX/HC Antall rgrrader 4 Lamellavstand 2,5 mm Luftside Trykkfall, tarr 13 Pa Trykkfall, vat 14 Pa Lufthastighet 1,31 m/s Spenning, vinter 2,04 kW Spenning, sommer 3,58 kw Varmeeffekt, vinter 6,60 kW Kjoleeffekt, sommer 14,59 kW EER (kjolefaktor) 4,08 EER([tot] (Refrigerant factor compressor + heat exchanger) 4,08 COP (varmefaktor) 3,24 COP]tot] (Heating factor compressor + heat exchanger) 32,57 Type kjolemedie R410A Kjglemediemengde krets 10,0 kgTilluftsside, vinter Out trinn binzerLufttemperatur 15,8 20,7 71Relativ fuktighetVarmeeffekt 6,60Avtrekksside, vinter Out trinn binzerLufttemperatur13,816,93,8Relativ fuktighetSide: 27/64AHU DesignTeknisk spesifikasjonObjekt: Dronning Mauds gate 13 (899663)Aggregatnavn: 360.003 GOLD RX/HC20 +/5.000 mh -Untitled setupSwegon’