Title: datablad esi sokkelsummer.pdf
Det nedre klangområdet kan være nyttig I områder som sykehus, hvor brannalarmen i utgangspunktet kun skal varsle personell. Det øvre klangområdet er for generell bruk.Den akustiske selvtest funksjonen betyr at sirenen ”hører på seg selv” når den blir aktivert. Hvis det ikke detekte- res lyd vil det sendes et feilsignal til sentralen.Adressering Den integrerte sokkelsummeren responderer på sin egen adresse som setts med en DIL bryter i summeren.Detektorstyrt sokkelsummerElektriske hensyn Den detektor styrte sokkelsummeren ESI-10 blir drevet av sløyfespenningen og krever derfor ingen egen kabling. Enheten opererer fra 17 til 28V DC.Frekvens og lydstyrke Summeren produserer en kontinuerlig vekslende tone på 990Hz i 0,5 sekunder og 630Hz i 0,5 sekunder.Integrert sokkelsummerKombinert sokkelsummer og strobe Den sløyfe drevne summer/ strobe sokkelen kombinerer lydgiver og visuell giver i en og samme sokkel. Strobe aktiveres samtidig som summeren og kan ikke kontrolle- res individuelt.