Title: +038=433.002-FS052._06-Eaton Tavlebyggeren Produktblad.pdf
Is- og snøsmelting Takarealet er oppvarmet i en 3 timers periode I løpet av denne perioden vil fukt nivået synke, oppvarmingen vil da stoppe og ettervarme blir aktivert Ettervarme-funksjonen kan slås avMåling av temperatur Varmekablene slås av hver tredje time, slik at følerne kan måle temperatur uten på- virkning av varmekablene Målingen tar opptil 20 minutter Dersom temperaturen er lavere enn fastsatt grense vil oppvarmingen igangsettes igjenEttervarme Dersom oppvarmingen avsluttes pga fuktigheten er under fastsatt grense, vil etter- varme starteVedlegg B BrukerveiledningBakkeanleggTemperatur < Standby temperaturStandby (Ingen varme)Temperatur >- Standby temperaturStandby Opprettholder standby temperatur (Varmer)