Title: 2.01 Feilsøking.doc
Temperaturmessige avvik skyldes ofte helt enkle feil som de som nevnes i de første nedenstående punkter. Det kan synes unødvendig å nevne disse i sjekklisten, men erfaring viser at dette er lett å overse.Kontroller SD anlegg for eventuelle feilsignaler.Kontroller alle drift indikeringer i SD bilde. Kfr. Avsnitt og drift og funksjon for normale innstillinger.Kontroller at sikringer i tavleskap er i orden. Plassert i ventilasjonsaggregat.Kontroller varmegjenvinner.Kontroller forbindelser mellom spjeld og spjeldmotorer. Dette er internt på aggregat.Kontroller at automatikken regulerer. Dersom feil ved automatikken oppdages, bør servicefolk fra automatikkleverandører tilkalles.Kontroller mansjetter på viftene for lekkasje.Romreguleringen skjer med SuperWise. Logg på denne og sjekk settpunkter og alarmerLAV TEMPERATUR I LOKALENE