Title: asmicra100_dn.pdf
Kontroller at røret sitter skikkelig i inntaket og at det ikke har sprekker eller er brukket.Kontroller at det installerte røranlegget er utstyrt med endehette. PipeCAD ® rørprosjekteringsprogram krever bruk av egnede endehetter. Åpne rørender anbefales ikke.Kontroller om høy hastighetalarmgrensen ikke er satt for lavInstallasjonshåndbok, AutroSense Micra 100 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04, Autronica Fire and Security ASSide 47 Forsikre det om at ClassiFire alarmfaktoren er satt riktig. Forsikre deg om at kablene er riktig tilkoblet før oppstart ved å benytte kabelmerking eller ved å måle ut kablene. Feil tilkobling kan ødelegge detektoren. Forsikre deg om at godkjent kabel er benyttet.  Plasser prøvepunktene slik at detektoren er i stand til å detektere røyk så