Title: +038=360.000-NI001._62-DM1-3. 360.008 (8 etg) R&H - Målerapport.pdf
MÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01Blankett nr.: 68-091ANLEGG : Dronning Maud 1-3 SYSTEM : 360.008 8 etgDato : Ref. :ROM NR.Møte 013 Print 014 Lanskap 012 Møte 010 Møte 011 Kontor 125 Kontor 126 Møte 127 Møte 128 FellesTILLUFT Prosjektert Målt m3/h 202 50 2 790 331 328 230 302 209 122m3/h 200 50 2 800 330 330 220 300 200 125AVTREKK Avvik Prosjek Målt m3/h m3/h%1 0 0 0 -1 5 1 5 -24 4804 480Avvik %0Total4 5554 56404 4804 4800KVALITETSHÅNDBOK Randem Hübert A/S - Stansevn. 11, 0975 OSLO - Telefon: 22 90 07 00 - Telefax: 22 90 07 10 E-mail: service@hybra.no29.10.2020 Harald Jensrud ANMERKNINGAvt overstrøm Avt overstrømAvt overstrøm Avt overstrøm Avt overstrøm Avt overstrøm Avt overstrøm Avt overstrøm Avt er satt som slaveAvt avlest