Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Sprinkleranleggets kjøleeffekt fungerer på følgende måte: Kanalene plasseres oppe under tak. Dersom kanalveggene når en temperatur på over 70 C, vil dette skje omtrent samtidig som sprinklerhodet løser ut. Der hvor det installeres Quick Response vil sprinkleren utløses ved lavere temperaturer. Etter utløst sprinkleranlegg vil ikke temperaturen i røyklaget øke videre, og dermed vil temperaturen i kanalgodset ikke bli stor nok til at brannspredning som følge av varmeledning i kanalgodset vil forekomme. Det er gjennomført tester som viser at ved bruk at forskriftsmessig oppheng av stålkanalene vil kunne ha en temperatur på 400-500 grader før kanalene deformeres.