Title: +175=364.001_LX001_Døli pleie og omsorgssenter. Sweco rapport ventilasjonsanlegg.Protokoll.pdf
€02 varmepumpen kunne da ga hele dret og dette bidro til at perioden med frikjgling kunne forlenges.Dette har etter de tilbakemeldinger vi har fatt fungert OK.PriserDette er alltid et minefelt & begi seg ut i. Jeg kjenner ikke hvordan dette er tenkt i detalj, heller ikke hva som erinkiudert.Det nevenes 19 brgnner a 300 meter med forrgr. En budsjettpris far brgnner med tilbehgr, graving ekstra rgr etc. Ca. 90.000 per brgnn +/-Dette blir 19 x 90.000 = 1.710.000 Varmepumpe Ca. 300.0000 Samlet blir dette 2.010.000Tilbudspris 4.065.880 — 2.010.000 = 2.055.8802.088.880 er da pris for pumper varmevekslere akkumulatortanker etc. Alle priser ar avhengig av hvordan markedet er. For meg virker det som at prisen er litt dr@y i dagens marked. Det er vanskelig & si siden jeg ikke vet hva som er inkludert i de resterende drgyt 2 millioner.Vennlig hilsenTerje HalsanSenior ingenigr, VVSog KlimateknikkBygg Industri og EiendomMobil +47 (0)48285496Terje.Halsan@sweco.no