Title: +038=360.009-#####._06-360.009 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Tilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(83,6% ved samme luftmengde)Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinterTilluftens fuktvirkningsgrad, sommerÅrsenergivirkningsgrad, tørre forholdÅrsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)Dato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 100007610091 Pa2 Pa1,47 m/s94 Pa47 Pa141 Pa162 Pa171 Pa12 Pa367 m³/h< 1,0 %83,6 %81,3 %82,0 %100,0 %100,0 %11/25AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.009 - 60.009 R/GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/h - 90%LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkInntakTilluftAvtrekkAndelm³/hm³/hPaPaPa1006 7506 75050200200Tilluftsside, vinterLufttemperaturRelativ fuktighetVarmeeffektAvtrekksside, vinterLufttemperaturRelativ fuktighetTilluftsside, sommerLufttemperaturRelativ fuktighetKjøleeffektAvtrekksside, sommar