Title: Beskrivelse av tekniske arbeidsoppgaver vedr drift service og kontrollpunkter i fase 3 - Nittedal EPC - 2018.pdf
Anlegg Varmepumper væske/vann, luft/vannOppgave Kjøleteknisk serviceIntervall Årlig av kjøleteknisk firmaKvittertVarmepumper væske/vann, luft/vannEttersyn av drift. Se til at maskinene er i drift og kontroller temperaturer. Kontroller at ikke utekompenseringskurven til varmepumpene henger sammen med kurven for el. Kjele. Det ønskes typisk at VP har 2 grader børverdi enn el. kjele, oppad begrenset til 60 grader. Utekompenseringskurve settes på display i varmpeumpens innedel i fyrrommet.Daglig- UkentligUtedeler må holdes fri for snø. Se instruks for dette i FDV.Varmepumper Luft/luftRens og bytte av filter.Varierer (se instruks for utstyret)Varmepumper Luft/luftUtedeler må holdes fri for snø. Se instruks for dette i FDV. Sjekk innstilling regulator. Se instruks og veilede brukere til riktig bruk ved behov. Sjekk eventuelt indikatorer for feil.UkentligVarmepumper Luft/luftKjøleteknisk serviceÅrlig av kjøleteknisk firmaVannbehandlingsanlegg