Title: DM1-3-HEA-8_5-D-Luftinntak-avkast.REV01.pdf
CFD analyse Dronning Mauds gate 1-3 BREEAM Hea 8 Oppdragsnr.: 5191019 Dokumentnr.: CFD-01 Versjon: 02Tabell 2: Luftmengder for avkastAvkast (ref. Figur 6) Maks. luftmengde[m3/h]ReduksjonsfaktorSimulert luftmengde [m3/h]01425330 %297702607530 %425303702030 %4914041890030 %1323005238530 %1670061238030 %866607675030 %47250830030 %210Tabell 3 viser en oversikt over hvilke avkast som ligger nærmere de forskjellige inntakene enn 10 m. Figur 8 - Figur 11 gir et visuelt bilde av det samme som Tabell 3. I figurene er avlesningssirkler for hvert avkast markert rundt avkastene med radial distanse 10 m (BREEAM Hea 8 distansekrav).Tabell 3: Oversikt over hvilke avkast som ligger nærmere de forskjellige inntakene enn 10 mInntakAvkastReferanse til figur0101, 02, 07Figur 7, Figur 120201, 02Figur 70303, 06Figur 80404Figur 90505Figur 100606Figur 110707, 08Figur 120807, 08Figur 12