Title: Dokumentasjon Tavler ved utbygging 2008-2009 - del 2.pdf
Måle metode: Sampling tid: Pre-alarm: Forsinkelse: Hysterese: Nøyaktighet i strøm: <15% Nøyaktighets klasse Strøm Test betingelser : - Feil p.g.a. strømtransformator er ikke inkludert. - Temperatur mellom +5 ºC og +45 ºC Mekaniske data : - Kapsling materiale: Selvslukkende VO plastikk - Tilkobling: - Montering: - Front plate: - Beskyttelse500 ms 50%< 5 %Metall terminaler ned "posidraft" skruer Montering på DIN skinne, eller med to 4mm skruer. Produsert i lexan Montert enhet: Terminaler: 140 x 70 x 110 mm (8-moduler etter DIN 43 880 ) 0.560 kgIP 41 IP 20Dimensjoner: - Vekt: Tekniske data for relé: - Maksimal bryte spenning : 250V AC - Maksimal bryte strøm : 5A Sikkerhet .............. Klasse III - 300V AC iht EN-61010 Beskyttelse mot elektrisk støt etter Klasse II dobbeltisolert