Title: +038=360.002-#####._02-360.002 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
Notat DX - Kjølebatteri i aggregat- Tilkopling Høyre side sett i Iuftretningen (Vi) R407C / 7 ° / 34 kW / Ingen Oppdeling For Aggregat HM-3,0 / Tegning = A 30 04 67 / G NB Men med eskelokk dryppanne...Versjon 7.6.5.1 Dato 23.08.2018, Side iR407C10,0 °C 6,45 bar 108,09 kPa 25,0 bar59,88 m2 10,04 dm3Al, 0.13 - 1,5mm I x I 3/8”TTC NORGE AS, P0. Box 54, N-1851 Mysen. Tif. +47 69 84 51 00® TTCNORGEASKunde Attention TilbudRANDEM&HUBERTAIS ARILD BUSENGDAL 20181384 /jtb3 - CDBReferanse: Produktkode: CD-ES-2,0-1050-900-7R-4-V2-CuIAIKapasitet — Luft Data42,00 kW— Kuldemedie dataBarometrisk trykk Tetthet Luftmengde Luft hastighet Lufttemperatur inn Lufttemperatur ut101,325 kPa1,225 kg/m3 2,111 m3/s 2,2 m/s 26,0 °C 42,1 °CKuldemedie Kondensingstemperatur Kondensingstrykk Totalt trykktap Design PressureTrykkfall luft99 Pa— Fysiske dataPreliminær Nettovekt Rør Samlestokk(L) Prelim. Utv.[B” x H” x LI lnnløp dim. Design Pressure93 kgCu, 0.40 CuI 204 x 934 x 280I x I 1/8”