Title: 360.023 Swegon Gold RXF-12 +- 3.000 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Total statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 91,5%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, AvkastStatisk trykkfall1Spjeld, TBSA-3-000-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfallAntallTilbehørDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-100005347042 700 m³/h501 Pa451 Pa0,7 °C300 omdr/min1 569 omdr/min1 634 omdr/min2 500 omdr/min0,69 kW0,61 kW2,40 kW2DOMEL 748.3.496160,4 %94,0 %7266,0 %0,74 kW/(m³/s)16 Pa5 PaSide: 13/20AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.023 GOLD RXF-12 +/- 3.000 m³/h - 63% samtidiighetDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534704GOLD F RX Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende dataAggregatstørrelse012Lufttetthet1,200kg/m³Tilluftsmengde1 890 m³/h