Title: KS-Fukt3.pdf
Tykkelse(mm)Dato/kl.Temp. overflate før boringTemp. utboret kjerne (˚C)MålepunktplasseringKommentar(˚C)12603.12.1920,631,2Se plantegning23003.12.1920,532,2Se plantegning33603.12.1916,330,9Se plantegning43503.12.1915,730,6Se plantegning© MYCOTEAM AS | Telefon: 469 75 500 / 469 75 504 | E-post: post@mycoteam.no | www.mycoteam.noPostadresse: Postboks 5 Blindern, 0313 OSLO | Besøksadresse: Børrestuveien 3 | Org.nr.: NO 940351022Dronning Mauds gate 1-3 BREEAM (201910198)Side 10 av 10Montering av sensor og avlesningHvis det benyttes mer enn ett prøverør benevnes målepunktet etterfulgt av a, b, c osv. Middelverdien noteres i kolonnen «Sluttverdi RF» og benevnes MV i kolonnen «Målepunkt»Måle-punktSensorIDMåletidStartAvlestAvlestRFAvlestTemp(°C)Kalibr.RF(%)Kor.for fukt- kapas.+Kor. for ikke hel kjerne+Usikker -hetK=2+Slutt-verdiRFKommentar(%)(%)(%)(%)1K4704.12.1910.12.1958,6