Title: DM1-3 plan 07 lysberegningsrapport.pdf
Verdier i Lux, Målestokk 1 : 5Overflatens stilling i rommet: Markert punkt: (0.100 m, 0.200 m, 0.850 m)Målepunkter: 8 x 16 PunkterEm [lx] 293Emin [lx] 192Emax [lx] 404Emin / Em 0.656Emin / Emax 0.476Side 10Prosjekt 117.01.2020Designer Telefon Faks E-PostPlan 7 landskap / SammenfatningTakhøyde: 2.800 m, Montasjehøyde: 2.899 m, Vedlikeholdsfaktor: 0.80Verdier i Lux, Målestokk 1:125FlateArbeidsplan Gulv Tak Vegger (4) [%]/ 20 70 50Em [lx] 598 506 101 203Emin [lx] 393 253 77 93Emax [lx] 784 675 149 452Emin / Em 0.657 0.500 0.761 /Arbeidsplan:Høyde: Målepunkter: Yttergrense:0.850 m 19 x 7 Punkter 0.500 mArmatur-stykklisteNr.AntallBetegnelse (Korreksjonsfaktor) (Armatur) [lm]  (Lamper) [lm]P [W]1288FAGERHULT 23559 Notor Innf Delta 3K 2400 hvit HL Start (1.000) FAGERHULT 23583 Notor Innf Delta 3K 2400 hvit HL Rekke (1.000)490049004900490046.046.0Samlet: 78400 Samlet: 78400736.0