Title: 364_orion-lov Tilluftsventil.pdf
Produkt For himlingsvariant TA = A-kant DC = Dampa Clip-In DG = Dg-kant DS = Ds-kant EK 24 = E-kant - T24 EK 15 = E-kant - T15SL = SpesiallakkFigur 3L - 0 - 0 - 125-160Produkt: L = Luna UI = Utløp montert inn, lav byggehøyde I = IsolertDim. utløp: Ø125 - Ø400Dim. innløp: Ø100 - Ø315Eksempel: Orion-LØV-TA-L-0-0-125-160/0 Forklaring: Orion-LØV tilluftsventil med knekkekant A for T- profil himling, Luna kammer innløp dim. Ø125 og utløp/ventil dim. Ø160.3Orion-LØVAKUSTISK DOKUMENTASJONI diagrammene er det oppgitt summert A-veid lydeffektnivå fra ventil, LWA. Korreksjonsfaktorene i tabell 5, side 7, benyttes for å beregne avgitt frekvensfordelt lydeffektnivå, LW = LWA + KO. Lydtrykknivå i et rom med absorpsjon tilsvarende 10m² Sabine vil være 4 dB lavere enn avgitt lydeffektnivå.DIMENSJONERINGSDIAGRAM∆pt [P a] 150345[m/s ]1004075355040303025201525303540[l/s ]80100120140[m³/h]Diagram 1, Orion-LØV m/Luna 100-125Luna Ø100-125 LØV 1 4