Title: +175=360.001_IV001_INNREGULERING, FUNKSJONS TESTING, PROTOKOL MM.Produktinformasjon.pdf
Dlsse tallene regnor vi om i en overgangs hbell for å få proeent mållnger{prosent mengde etøv pr målepunkÉ),162 f60 148 1ß 1M 142 140 13E r36= Or7a/o = ll o/o = 2o/o * 3Tc ¿ 4T" = ãolo = 6Yo 3 7Yr = Ba/oAvtrekken bør ikke ligge ovËr g6/o pâet rted eorn dette Tilluften bor ikke over*üge S%.Konklusjonen er at de{te annlegget er vetdlg rent og akreptabelL Ketll Enge02,ô6,2003SIDË ø1.Side I av 2(aaaBS.TEK]IIKK frS BYOOAUTOMATISERINGØSTVENT A/S Postboks 6 155 Etterstad 0602 osl-o Fax.:64860495Dtto: 22:05.2003Deres ref.: ToreVårt Onr: C-201143 Utført av: Jan Tore LioAnlegg: DøHLI ALDERS OG SYKEHJEM 36.03 Utført: 211543Garantien gielder 1 år fra: 211543IGANGKJØRINGSRAPPORTKOMMENTARER:Det var koblet Al-kabel direkte inn på SO,denne er ili:ke godkjent for Al.Dette må rettes av ele}friker.Kjølingen va¡ ikke ferdig montert/koblet.Sþalene ut fra skapet ble sjekket og funnet i orden.