Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
Verifica prima dell’avviamento 1. Compatibilità della tensione di alimentazione con quellaVerifiche successive all’avviamento Dopo qualche ora di funzionamento, effettuare i seguenti controlli: 1. Tensione e corrente assorbite dall’unità. 2. Regolazione del pressostato di sicurezza. 3. Alta e bassa pressione dell’impianto. 4. Rotazione libera del ventilatore del condensatore. 5. Surriscaldamento e sottoraffreddamento dell’impianto. 6. Controllo del livello dell’olio del compressore. 7. Nuovo controllo di eventuali perdite di refrigerante. 8. Per le unità remotizzate, fare riferimento al manuale perraccomandazioni sull’utilizzo.