Title: +038=242.003-QZ001T_02-FR Brannplate Protecta - Teknisk Datablad.pdf
Minste avstander og begrensninger: Tekniske gjennomfaringer kan branntettes slik spesifisert i detaljtegningene. En utsparing kan inkludere flere gjennomferinger, og de kan ogsa veaere av forskjellig type. Den ftillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomferinger ber vaere plassert minimum 25mm fra kanten av utsparingen. Gjennomferinger i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av rer pafert gjennomgaende rar-isolering og plastror; Disse ber plasseres minimum 100 mm fra andre gjennomferinger i utsparingen. Det totale tverrsnitt av gjennomfaringer (inkludert isolering) ber ikke overstige 60 % av utsparingsmalet.