Title: 33 Brannslokking.pdf
Funksjon aerosol: I rom U26, U17, U03, 65, 178 og 244 skal det installeres Stat-X (aerosol). Dette er termisk utløste enheter plassert i hvert rom. Enhetene er ikke tilkoblet brannvarslingsanlegget.Ved deteksjon av en brann aktiveres Stat-X generatoren automatisk. Når generatoren aktiveres produseres en ultrafin kalium-basert aerosol. Brannslukking oppnås gjennom aerosolens ultrafine partiklers interaksjon med flammenes frie radikaler. Denne interaksjonen hindrer spredning og vedlikehold av flammene.Sprinklerhoder Sprinklerhodene fungerer både som detektorer og dyse, og utløses individuelt ved gitt temperatur. Anlegget utløses derved kun over områder utsatt for branntilløp.Ref. nr 01 02 03 04Teknisk beskrivelse Viking HSW 12121 VK305 Viking SSU 07060 VK345 Viking SSP 18021 VK302 m/dekkskive Viking SSU 07060 VK345Response QR QR QR QRK-faktor 80,6 80,6 80,6 80,6Temp. 68 °C 68 °C 68 °C 68 °CFarge Hvit Messing Hvit HvitSe produktdatablader for ytterligere detaljer