Title: 564 6131_30-31-xxx-500 Tilstedeværelsesdetektor tak 360 hvit.pdf
IR-Empfänger (nur Premium)A B Programmiertaste C Sensor für Helligkeitserfassung1 − 4Einzeln abschaltbare Sektoren (durch Parametrierung). Nummerierung siehe Rückseite des GerätsACHTUNG Das Gerät besitzt hochempfindliche Sensoren und Linsensysteme.  Keine Linsensegmente abdecken oder abkleben, da sonst dieFunktion des Geräts gestört wird. Das Gerät und das Linsensystem nicht mit scheuernden oderaggressiven Reinigungsmitteln reinigen.Technische DatenVersorgungsspannung Max. Stromaufnahme24 V < 12 mAKNX- AnschlussBusanschluss- klemme Leitungstyp Abisolierung0,6 – 0,8 mmJ-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 mm 5 – 6 mmWiedereinschaltzeit nach Ausschaltung (parametrierbar) Einstellbarer Helligkeitsbereich Öffnungswinkel für Helligkeits- messung Temperaturbereich Schutzart Fernbedienbar (*)Lagertemperaturca. 1 sca. 1 – 1000 Luxca. 20°5 °C – +45 °C IP 20 nur Premium -20 °C – +70 °C5 °C – +45 °C IP 20 nur Premium -20 °C – +70 °CiProduct descriptionA B Programming button