Title: Sjekkliste service ventilasjon 360.04.pdf
Avtrekksvifte Drift type Motor type Vifte type Motor stempletDirekte Wing - 011 Kammer Spenning Ampere EffektNOk OkLuftmengdemåletrykk Pådrag Frekvens Effekt Spenning Strøm temp. SFPKommentarer. Justert ur til rett tid. Alarm serviceperiode er resatt. Filter tilluft og avtrekk er byttet. Kontroll/ettertrekking av elektriske koblinger. Kontrollert/ettertrekkt feste spjeldmotorer tilluft og avtrekk. Alle målinger er utført ved høy hastighet. Alt Ok61 % 1850 rpm 376 watt 234 volt 1.5 amp.28.1 °C 0.98 Kw/(m3/s)Volt A Kw 389 Pa 59 % 1804 rpm 338 watt 233 volt 1.4 amp.22.1 °C 0.98 Kw/(m3/s)