Title: 360.028 - Swegon GOLD25FRXHC +- 7.600 m³h Ventilasjonsaggregat_Datablad.pdf
Ekstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretningRenblåsningsluftmengde, inkl. lekkasjeOutdoor Air Correction Factor, OACFExhaust Air Transfer Ratio, EATRTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(82,4% ved samme luftmengde)Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinterTilluftens fuktvirkningsgrad, sommerÅrsenergivirkningsgrad, tørre forholdÅrsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)Dato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 100007610205 Pa8 Pa1,66 m/s104 Pa54 Pa154 Pa192 Pa203 Pa151 Pa412 m³/h< 1,0 %82,4 %80,2 %80,9 %96,0 %82,2 %3/17AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.028 - GOLD25FRXHC +/- 7.600 m³/h - 100%LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkInntakTilluftAvtrekkAndelm³/hm³/hPaPaPa1007 6007 60050200100806 0806 080321468260