Title: Lysberegningsresultater.pdf
Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.comv2015.02.00.11Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1Testlab - MASTERISOLUX-diagram Beregningsareal rom Midlere belysningsstyrke Emid = 628 lux Jevnhet Emin/Emid: 0,69 Emin/Emax = 0,5416.11.201599Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.com16.11.2015v2015.02.00.11100Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1U002 Kjemilab - MASTERRomdimensjoner:Lengde x (m) Bredde y (m) Høyde z (m) Areal (m²)3,56 5,01 3,16 17,84Mont.høyde z (m)Arbeidsplan (m) Vedlikeholdsfaktor Randsone3,160,75 0,7 0,5RefleksjonTak0,8Gulv0,2Vegger 1-40,6 0,6 0,6 0,6BeregningsresultatBeregningsareal rom [0,75m]Emid = 555 luxJevnhet Emin/Emid: 0,78Emin/Emax = 0,68Samlet installert effekt Spesifikk effektbelastning