Title: 10226516-RIA-RAP-001 Brandengen skole, premissrapport.pdf.pdf
Figur 6: Utklipp fra beregningsmodell. Vegger med lys rød markering betyr at 30/50 % av veggflaten består av jevnt fordelte veggabsorbenter over overflaten.Figur 7: Beregnet etterklangstid i amfiet.10226516-RIA-RAP-00116. desember 2021 / 00Side 20 av 261671 – Brandengen Skole Lydtekniske prosjekteringmulticonsult.no 5 Lydtekniske løsninger5.4 Støy fra bygningstekniske installasjonerMed tekniske installasjoner menes bl.a. heiser, ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg og installasjoner for service- og eller ervervsmessig virksomhet. Krav til støy fra tekniske installasjoner gjelder summen av luftlyd og strukturlyd. Se også kap. 5.1.4 om tekniske rom.5.4.1 Kanaler (RIV)Kanaler som må føres gjennom skilleflater med lydkrav må utføres med lydfeller i nødvendig antall slik at skilleflatens lydkrav opprettholdes. RIV (evt. i samarbeid med leverandør) har ansvar for å dimensjonere kanalanlegget slik at lydkravene oppfylles.5.4.2 Luftbehandlingsanlegg (RIV)