Title: 365_360.011 Aggregat og batterispec DV100 DV80.pdf
0004697949 Smestad Skole Rælingen 360.01/Unit no. 1Dato 28.02.2018Side 4/30Ecodesign2018VerdiEco grenseAggregattype (ikke-bolig, dobbelrettet)GodkjentVifte med turtalsreguleringGodkjentVarmegjenvinningGodkjentTermisk effektivitet for gjenvinningGodkjent83.573.0Trykkmåling (gjelder kun 2018)ADVARSELSFP internt i W(m³/s)Godkjent6761115Totalt resultatGodkjentTilluftAvtrekkFabrikantSystemairModellDVCompact 100Type of refrigerantNRVU;BVUMotortypeVariableVariableInstallertGjenvinningstypeRoterende varmevekslerTermisk effektivitet for gjenvinning (tørr)83.5%Ikke boligaggregat - luftmengde5.565.56m³/sEffekt ved rene filtre og hastighetsregulering4.423.96kWSFP internt i W(m³/s) 2018676349327W/(m³/s)Fronthastighet1.871.87m/sNominelt eksternt trykk200.00200.00PaInternt trykktap i komponentene216.69194.67PaSamlet statisk trykk ved rene filtre494.31424.45Pa