Title: Røykmelder.pdf
För kanaler mindre än 0,6 m används venturirör 0,6 m, standard. För kanaler mellan 0,6 m och 1,4 m används venturirör 1,5 m. För kanaler över 1,4 m används venturirör 2,8 m.OBS! Håltagning Ø 51 mm.Sätt på gummitätning TET 26-35 som "lager".Övriga tekniska specifikationer för rökdetektorer och tillbehör, se respektive produktblad.Venturirören finns i följande längder 0.6m, 1.5m och 2.8m.Röret max 30 mm utanför kanalen.Telefon: 031-69 53 00 Telefax: 031-29 32 91 info@calectro.se www.calectro.seUG-3-A4O UNIGUARD SUPERFLOW STAND-ALONE-UNIT 24V Rökdetektor med inbyggt servicelarm för kanalmontage Optisk funktionGRUNDPRINCIP FÖR PLACERINGFör att luftflödet genom Uniguard Superflow ska bli represen- tativt för luftflödet i ventilationskanalen, placeras Uniguard Superflow motsvarande en luftflödesmätare. Se monterings- anvisningen som medföljer produkten.MÅTTUPPGIFTER (mm)15085MONTERING