Title: 32 Varmeanlegg_funksjonsbeskrivelse.pdf
2. Sikkerhetsventilene skal ikke røres. 3. Med åpent ekspansjonskar på loftet kontrolleres vannstanden ved å åpne påfyllings-ventilen på kjelen og stenge når vannet kommer i overløpet fra karet. 4. Eventuelle lekkasjer på rør og kjel sjekkes og tettes.Drift1. Under drift sjekkes trykket på anlegget hver annen uke, det skal ligge ned mot min. ved kaldt anlegg og opp mot maks. ved varmt anlegg.1. Under drift sjekkes trykket på anlegget hver annen uke, det skal ligge ned mot min. ved kaldt anlegg og opp mot maks. ved varmt anlegg.2. Noter hvor høyt trykket på anlegget er ved 0 °C utetemp. og ved -10 °C utetemp. 3. Hvis trykket har sunket må det fylles vann, men ikke for mye. Fyll slik at trykket ligger på samme nivå som tidligere notert.2. Noter hvor høyt trykket på anlegget er ved 0 °C utetemp. og ved -10 °C utetemp. 3. Hvis trykket har sunket må det fylles vann, men ikke for mye. Fyll slik at trykket ligger på samme nivå som tidligere notert.Vedlikehold