Title: A-20-02-02 Plan 2 Interntrapp.pdf
12345678AABBCCLagerDDEEKANTINEFFk s DiGGHIHEISGANGWest ElektroTAKTERASSE/RØMINGSVEIEI 60 [B60]]0 6 B[0 8 4 20 6 B0 60 6IEIEEI 60 [B60]EI 60 [B60]Nye glassfelt 600 x 2100 mm. Br.kl krav EI 60 [B60].Eksisterende vegg rivesNy dør 9M. Dør skal ha krav EI 60 C. (C= selvlukker) Dør kan stå åpen på holdemagnet, men må lukke på utløst brannalarm.Ny vegg EI 60[B60] Plassering av ny vegg tilpasses eksisterende vegg i plan 1.Eksisterende vegger utbedres til br.kl krav EI 60 [B60]Brannskap fjernes. Ertsattes med brannslukkeapparaterNy trapp detaljprosjekteres av trappeleverandør. Skal ha samme utførelse og materialbruk som esisterende trapp i plan 1.HIJ12345Document numberRevision0 0 0 6A-20-02-02H0160 0 0 678JH Revision1 2020-11-25 Ny interntrappDateDescriptionToBje PreparedHilWil DICSolBer Approved