Title: +175=360.001_IV001_Igangkjøringsrapport.Protokoll.pdf
Anlegg: DØHLI ALDERS oG S\aKEHJEM 36.02 Utført: l2l5-03Garantien gielder 1 år fra: l2l5-03IGAI{GKJØRIN G SRAPP ORTKOMMENTARER:aKjølingen var ikke koblet,signalene ut fra skapet ble sjekJcet og funnet i orden.aVannmengder var ikke innregulert.aAlle andre funksjoner ble sjelf<et og funnet i orden.Målinger og innnstillinger: Se blad 2A\ZD: OSLO OIuf Onsumsvn. g 0680 Oslo Tlf: 22087400 Fax:2208740I f ornavn@bsteknikk . n_gForetaksnummer 840 530 752 mvaA\¡D. Drammen HoffgaardsgL.22 3002 Drammen T1f: 32828004 Fax: 32828005fornavn@bsteknikk. noBS.TEKNIKK frS BYOGAUTOMATISERINOAnlegg: DØHLI ALDERS OG SYKEHJEM 36.02 Utført: 12/5-03Vårt Onr: C-2071-02 Utført av: Jan Tore LioI GAl\ GKJØ RIT\ G S RAP P O RTMÄl-rr.{crn:Målt verdi:Påstemplet verdi:Spenning: Tilluftsvifte Avhekksvifte410 Volt Ved 50 lJlzl&,z Amp Ved 50 Hzl7,4 Amp400 Volt 21,5 Amp 21,5 AmpSirk.pumpe gjenvinnerSirk.pumpe varmebatteri2,2 Amp 0,4 Amp2.6 Amp 0,5 AmpI¡,lNstrr-lncnR: