Title: 370.011 NT100 Statico-montage_SV-NO-DA-FI_low (12).pdf
den passende fagviden og være fagligt uddannet. Opbevares i originalemballagen i tørre rum. Installationen er kun tilladt i lukkede, frostfrie og udluftede rum. Beholderne skal kontrolleres visuelt inden monteringen. Ved beskadigelser må beholderen ikke anvendes. Svejsearbejder er ikke tilladt på beholderen. Oplysninger om producent, produk tionsår, fabrikationsnummer samt tekniske data findes på typeskiltet. Der skal træffes foranstaltninger i overensstemmelse med forskrifter ne, så de tilladte temperaturer TS og tryk PS overholdes. Ved afvigel ser fra den tilladte bælgtempera tur TB skal der installeres en mel lembeholder i ekspansionsrøret. Beholderen skal være trykløs og afkølet inden vedligehol delsesarbejde, kontrol og demontering: • Afspær og aftap på vandsiden. • Gør luftsiden på gaspåfyldningsventilen GV trykløs. (Kontrol, demontering) De gældende lokale forskrifter for brandtilfælde skal over holdes. Adgang til installationsstedet skal begrænses til uddannet personale og fagpersonale. De statiske