Title: +039=335.001-NT001._01-2016_001.pdf
slokkesonen via dedikert rgrsystem.Ved aktivering av slokkesystemet vil det varsles lokalt i slokkesonen med sirene og lampe som er plassert i og utenfor slokkesonens dgr om at slokkeanlegget er utlgst. Systemet er ikke tilkoblet andre systemer som SD eller byggets brannsentral. Slokkesentral er klargjort med utganger for dette.Driftsog vedlikeholdsmanualFIRESAFE/Prosjekt:Mckinsey & Company INC Norway F I R E SA F E/Prosjektnummer:223188Ansvarlig:Roy Mortensen Type dokument: Utfart av:' Dato: Drifts- og vedlikeholdsmanual Roy Mortensen 15.12.2021Funksjonstesting Funksjonstest av 1G541 slokkegassanlegget blir alltid utfgrt fgr overlevering, og blir ogsa utfart ved faste servicer pa anlegget.Helse, Milig og Sikkerhet Helse 1G541 SLOKKEGASS er godkjent til bruk i normalt bemannede rom, NFPA 2001.