Title: 365 IV D - 2.1.2 001 Drift og vedlikehold Aggregater.pdf
KontrollM6 Kontroller at rekkeklemmerer tildratt. Effekten måles (i tavle) før fyringssesongen. Vedstortavvik m åles de enkelte elementene. Sikkerhetsautomatikkenfunksjonstestesforriglingsmessig.VedlikeholdM6 Varmeelementene rengjøresmed s tøvsugerell er børste. Elektriske tilkoblinger må ettertrekkes.VARMTVANNSBATTERI Batteriet effektreguleresmedshuntventilsomsenkertemperaturen p For å sikre batterietmotfrostskader, m å det monteres en frostsikringstermostat. Termostatens følerkan enten v ære montert ieller p å returvannsrøret eller denkanligge i luftstrømmen etter batteriet. Vedforlav temperatur ogfrostfarevil automatikkenslippeå varmtvannetinn p å batteriet.på varmerevann ogfrostforhindres.KontrollM6 Batterietluftesvedbehov. Kontroller atdetikkefinneslekkasje.VedlikeholdM6 Batteriet børstes og støvsuges. Eventuellt rengjøringmed s åpevann.www.novema.noNovemaaggregaterASarbeiderkontinuerlig medsinproduktutvikling.Dettekan føre til endringeruten forutg åendevarsel.08.03.09Side 6