Title: +135.01=315.002-UZ002T_01-Manual320.pdf
Rango de temperatura Temperatura mínima de agua fría: 1°C - 25°C Máxima temperatura del agua caliente: 70°C Temperatura de descarga preestablecida en fábrica: 43°C Rango de control termostático: 35°C - 50°C Caudales Caudal mínimo: 6 l/min a mediados de mezcla con presiones nominalmente iguales de suministro. Flujo máximo: 120 l/minSolución de problemasSolo agua caliente o fría a partir de la salida del agua a. Suministro de entrada revertido (suministro de aguacaliente en la entrada de agua fría).b. Compruebe los filtros y los filtros de entrada en casode obstrucción.Flujo fluctuante o reducido a. Compruebe los filtros y los conectores de entrada y salida del agua para restringir el flujo (compruebe que los aisladores están totalmente abiertos).b. Asegúrese de que el flujo mínimo es suficiente paramantener las condiciones de suministro.c. Asegúrese de que las presiones dinámicas de entradase mantienen en un equilibrio normalEspecificación