Title: Innreg rapport Brandenga Skole 360.02 22.7.2022.pdf
Anlegg: Brandenga SkoleRom/Ventil nr.3.etg 326 LAP 325 Spiserom 324 LAPToaletter 329 korridor Toalett Toalett Bøttekott KOPI? 331 Kjøkken Felle avtrekk 319 Trapp2.etg Felles CAV avtrekk 231 IKT UF3 227 WC 226 Lager BK 224 WC 222 WC 223 WC 221 Møtrom 326 225 Grupperom 229 Klasserom 120‐220 Amfi 232 Vestibyle1.etg 131 Renhold 140 IKT 133 WC 13X WC WCVarmesentral126‐1 Helse 126‐3 Helse 126‐5 Helse 130 Klasserom 140 korridor Vestibyle 136 KjøkkenVAV/CAVVAV VAV VAV CAV CAV CAV CAV CAV CAV VAV CAVCAV CAV CAV CAV CAV CAV CAV VAV VAV VAV VAV VAV VAVCAV CAV CAV CAV CAVVAVVAV VAV VAV VAV VAV VAV VAVSystem nr:360.02Prosj. m3/h880 400 920300100370 250 250 1300 2250 300100350300 120 300 1300300 600Tilluft Målt m3/h840 398 915301100372 252 252 1301 2243 305103345300 119 301 1290300 601Avvik %95 % 100 % 99 %100 %100 %101 % 101 % 101 % 100 % 100 % 102 %103 %99 %100 % 99 % 100 % 99 %100 % 100 %INNREGULERINGSRAPPORTTegnings nr:Utført av: