Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
32Kontroller at funksjonsomkobler på I/O-modul er satt i stillingen 9, og at kabel er koblet til COM 1-3 på styreenhet IQlogic. FORVARME, OVEROPPHETINGSVERN UTLØST/ SPENNINGSTILFØRSEL MANGLER, FOR ELEKTRISK LUFTVARMER Overopphetingsvern har løst ut, evt. mangler spen- ningstilførsel for elektrisk luftvarmer.A1)03)10 s03:33:43334FORVARME, FROSTVAKT UTLØST Giver frostvakttemperatur er lavere enn innstilt alarmgrense. Fabrikkinnstilling: 7 °C. FORVARME, FROSTVAKTTEMPERATURGIVER DEFEKT Giver frostvakttemperatur er defekt eller ikke tilko- blet.A1)A1)115 s3 s013:5353 sekunder alarmforsinkelse. FORVARME, TEMPERATURGIVER DEFEKT Giver er defekt eller ikke tilkoblet. Kontroller klemmetilkobling 9-10 og giverens polari- tet på I/O-modul nr. 9. 3 sekunder alarmforsinkelse.A03)3 s1www.swegon.com3PrioritetStoppForsinkelseNullstillingAlarmnr.Alarmtekst Funksjon0=blokkert0=drifts=sekund0=manuelly a p s i Dl.m m o C