Title: +135.01=370.001-JP503T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Potensialfri enkelt/samlet driftsmelding (vekslekontakt) driftberedskapsmelding står til rådighet på SBM-klemmene (menyene <5.1.6.0>, <5.7.6.0>).Minimalt tillatt: 12 V DC, 10 mA, maksimalt tillatt: 250 V AC/24 V DC, 1 APotensialfri enkelt/samlet feilmelding (vekslekontakt) står til rådighet på klemmene SSM (meny <5.1.5.0>).Minimalt tillatt: 12 V DC, 10 mA, maksimalt tillatt: 250 V AC/24 V DC, 1 AIF-modulen (ekstrautstyr) settes inn i multistøpselet i kob- lingsboksen. Tilkoblingen er vridningssikker.21Norsk88.122Tilkoble differensialtrykktransmitterFremgangsmåteBetjeningBetjeningselementerDen røde knappenFig. 25: Den røde knappenDIP-bryterON1 2 3 4Fig. 26: DIP-bryterMERK: Klemmene In2, In2, AUX, GND, Ext. off og MP oppfyller kravene til «sikker frakobling» (iht. NEK IEC 61800-5-1) til nettklemmene, samt klemmene SBM og SSM (og omvendt).