Title: 542 Brannalarm- Systembeskrivelse brannalarmanlegg og nødlys.pdf
Betjening av brannalarmanlegget Brannalarmanlegget kan betjenes fra alle betjeningspaneler. Brukerveiledninger for sentral og tablåer finnes som egne brosjyrer.Strømforsyning BF560-24 med batteribackupFIREscape trafo PVST-150/33Tilbakestilling av alarm Instruks for å resette utløste funksjoner etter alarm:Brannalarmen må være resatt. Dette gjøres ved å trykke ”AVSTILL” + ”TILBAKESTILL”. OBS. Husk å holde ”TILBAKESTILL” knappen inne i 2 sek. Ved brannalarm som er utløst fra manuell melder, må glasset resettes med spesial nøkkel før alarmen kan tilbakestilles. NB! Dette må ikke gjøres utenom ved en reell alarm, da dette vil utløse brannalarmen. For å unngå at klokkene ringer mens man resetter, kan klokkene avstilles.Følgende må kontrolleres / tilbakestilles til normal drift etter at alarmen er resatt: