Title: +175=542.001_OS001_5D Dokumentasjon 542 Utstyr for brannalarm.Produktinformasjon.pdf
Deteklorsokkel XP-95/Disccvery+ Po ro llellompelsolciorsokkel XP-95Analog, adresseibar detektorsløyfelr'lonuell melCer Disc orre rvMerk at lsolatorsokkel XP95 og den kon- vensjonelle bisløyfen er polaritets avhengig. Andre sløyfekomponenter i figuren er polaritets uavhengig. En 6k2 endemotstand må monteres i den siste enheten på bisløyfen.ToKonvensjonell bisløyfeMonuell melder XP_95Delektorsokkel XP-95/DiscoveryBIs lø feenhei XP95Deleklorsokkel s60Ll -Ll +L2 +La6K2lnstal lasjons kontrol IFør du tilkaller Eltelæ serviceavdeling, kontroller at du har gjennomført følgende:0 Alle kabler er tilkoblet rekkeklemmene i henhold til installasjonens rekkeklemmetegninger 0 Kontroller at alle skruene er dratt til tilstrekkelig, men ikke bruk for stor kraft, for å unngåå skade relfteklemmene0 Du har tilkoblet den riktige endemotstandenpä alle spenningsutganger som ikke er i bruk 0 Begge strømforsyninger er skrudd på (nett og batteriene)