Title: +038=29.001-QM001._06-Nano UPS 4.4 Branngardin skjerm BVS - produktdokumentasjon.pdf
også bli brukt som det identifiserende nav- net på Bluetooth. Ignorer fotoceller under alarm Aktiver denne bryteren hvis du ønsker å ignorere valgfri inngang hvis denne brukes som sikkerhetskant/fotocelle- inngang og du ønsker å ignorere fotocellen i tilfelle brann-/røyksituasjon. Åpne bare én motor av gangen Velg dette alternativet for å tvinge systemet til bare å åpne én motor av gangen ved vekselstrømfeil. Dette bru- kes til å unngå overoppheting av UPS når begge moto- rene brukes, hvor det kreves mye strøm for å åpne gardi- nene. Tilbakestille etter alarm Velg dette alternativ slik at brannagrdin åpner seg auto- matisk etetr at brannalarm er resatt. Enkel trykk funksjon Velg dette alternativ for å åpne/lukke brannagrdin med et enkelt trykk. Ved et nytt trykk så vil motor bevegelse stoppe. Lyd alarm Velg dette alternativ slik at alle feilmeldinger blir varslet med lydsignal (gjelder når alarm indikator lampen ikke lenger lyser grønt.)