Title: +038=365.013-JV001._03-EFC15 Vifte Exhausto - Monteringsguide.pdf
Ved installasjon av flere 1-fasede VVR med EC i nett med felles nulleder stilles det særlige krav til nullederdimensjonen i og med at den strømmen som tas opp ikke er sinusformet.EksempelInstalleres f.eks. 3 EC-styringer fordelt på 3 faser, er nulstrømmen lik summen av strømmen til de 3 motorene.Eksisterende installasjonHvis motorene kobles til en eksisterende installasjon må det undersøkes om nullederen kan klare belastningen .3.2.1 Feilfinding for 1-fasede EC-styringerArbeidet må utføres av en autorisert el-installatør.Slik åpnes EC- styringenTrinnHandling1Demonter toppdekslet (n) på VVR-en.2Løsne og fjern de to skruene på hver side av EC-boksen.3Løft boksen opp - så kan lokket på boksen demonteres.DioderDiode 1: Rød • Diode 2: Gul • Diode 3: Grønn20/523004350_2014_06_10.fm0El-tilslutningFeilsøkeskjemaGrønn diode lyser: ingen feil • Rød diode lyser: det er en feil, Alarmrelé trekker • Gul diode: blinker for feiltypeFeil. kodeGrønnRødGulFeilReléIngen