Title: FDV (1).pdf
Test anbefales det allikevel å gjøre armaturen spenningsløs da dette vil resettetestsyklus og man vil da få full utladetest 48 timer etter batteriskift.For nødlysarmaturer som benytter lysrør eller kompaktlysrør som lyskilde både i nøddriftog som del av den normal belysningen så vil nødlysdriften slite ekstra på lysrøret. Vianbefaler derfor, av sikkerhetsmessige hensyn, å foreta gruppeskift av disse lyskildenedobbel så hyppig som for det øvrige belysningsanlegget. Om det finnes lyskilder som ikketennes i nøddrift så må disse byttes umiddelbart.Nødlysarmaturer skal testes og resultater/handlinger skal loggføres i henhold til norskebygningsforskrifter. Disse henviser til NSEN 50172, som sierfunksjonstest minimum en gang pr. Måned.Full utladetest minimum en gang pr. år. Vi anbefaler, av sikkerhetsmessigehensyn, å foreta full utladetest hver 3. måned.Hyppigheten for tilsyn er angitt med frekvens.