Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
MIRU NR. 1-10 KOMMUNIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med MIRU. MIRU NR. 1-10 MOTORSTYRINGSLARM UTLØST MIRU motorstyring har løst ut. MIRU NR. 1-10 MOTORSTYRING KOMMUNIKASJONSFEIL MIRU oppnår ikke korrekt kommunikasjon med motorstyring i takvifte. MIRU NR. 1-10 TRYKKGIVER FOR LUFTMENGDEMÅLING NR. 0 KOMMUNIKASJONSFEIL MIRU oppnår ikke korrekt kommunikasjon med trykkgiver for luftmengdemåling i takvifte. MIRU NR. 1-10 TRYKKREGULERINGSGIVER NR. 1 KOMMU- NIKASJONSFEIL MIRU oppnår ikke korrekt kommunikasjon med kanaltrykk- giver i takvifte. MIRU NR. 1-10 TEMPERATURGIVER DEFEKT MIRU temperaturgiver er defekt eller ikke tilkoblet. MIRU NR. 1-10 LUFTMENGDE/TRYKKAVVIK FRA BØRVERDI- ENS ALARMGRENSE Luftmengde/trykk har kontinuerlig oversteget eller underste- get børverdien med over 20 %. MIRU NR. 1-3 LUFTMENGDE UNDER BØRVERDIENS ALARM- GRENSE Luftmengden har understeget børverdien i over lengre tid enn 30 sekunder. MIRU NR. 1-3 LUFTMENGDE OVER BØRVERDIENS ALARM- GRENSE Luftmengden