Title: +175=560.001_JV001_Johnson Controls Norden AS.Produktinformasjon.pdf
Utekom pensert tilluftsregulering aktiveres av driftssignal fra vifte. Ved varmebehov avtar kjølebatteri, så øker gjenvinner, deretter varmebatteri. Ved kjølebehov blir sekvensen motsatt.Frostalarm utløser frostrelè, og ventilen åpnes 100%. Returføler VB overstyrer ventilen ved lav temp. om dagen og regulerer ventilen om natta. Skalverdi returvarmebatteri økes om natta.sc9r00Version:4FunksionsbeskrivelseUtekompensert tilluftsregulering aktiveres av driftssignal fra vifte. Ved varmebehov avtar kjølebatteri, så øker gjenvinner, deretter varmebatteri. Ved kjølebehov blir sekvensen motsatt.Frostalarm utløser frostrelè, og ventilen åpnes 100%. Returføler VB overstyrer ventilen ved lav temp, om dagen og regulerer ventilen om natta. Skalverdi returvarmebatteri økes om natta.01.12.00 - SC91 _V4_funkbesk.docSide:9 av 3lType: V2011Applikasioni 25tekst in.tilluftP bånd l-t¡d Start utekom Kom faktorrVB Øke returVB nattlnnstillinqer ntvadefault1 2 2 2 2 2 2 215'C -50%