Title: BRV59 topologi panelbus.pdf
PLAN 3Mix IOVentilasjon rom 361 Tavle 360.002PLAN 2PLAN 1433.12Tavle lagerareal Tavle 433.12PLAN UBelden 7703NH360.002Eagle i aggregatBRV 59 Panelbus mellom Eagle og Mix IODiv signaler via IO PANELbusBelden 7703NHMix IO360.003Ventilasjon rom 226 Tavle 360.003Eagle i aggregatBelden 7703NHBelden 7703NHBelden 7703NH434.001Mix IO360.001Mix IOVentilasjon rom 018 Tavle 360.001/004Ventilasjon rom 018 Tavle 360.001/004VVS tavle rom 016 Tavle 434.001360.004Kabelspesifikasjon: Kommunikasjon E4895575 (2x1mm² + 2x0,22mm²)CANbusBelden 7704NHMbusBelden 7703NHModbusBelden 7703NHPanelbusKat 6(7) Maks 90mEthernet Teknisk nettFiber Teknisk nettIntegrasjon (GKBA)kontroller (GKBA)Ethernet switch (GKBA)IP Gate/CMA (Lindinvent)RJ 45 kontakt (EL.)IP nettverkSubnet mask192.168.1.2-253 255.255.255.0Gateway192.168.1.1PanelPC (GKBA)kWEnergimålerLindinvent sonerLindinvent sonerSentral avtrekkREVISJONSOVERSIKT:0122.06.2016