Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
Kun kontrollvariant FC/FCM: Ved mengder < 1 l/t anbefales bruk av en ekstra fjærbelastet ventil (cirka 3 bar) på utløpssiden for å sikre at nødven- dig differensialtrykk genereres.Prosedyre for tilkobling av slange 1. Skyv forbindelsesmutteren og strammeringenlangs slangen.2. Skyv konedelen fullstendig inn på slangen, se figur 8.2. Skyv konedelen fullstendig inn på slangen, se figur 8.3. Fest konedelen med slangen til den tilhørende pumpeventilen.3. Fest konedelen med slangen til den tilhørende pumpeventilen.4. Stram forbindelsesmutteren manuelt.– Ikke bruk verktøy!5. Stram forbindelsesmutteren etter 2-5 driftstimer hvis PTFE-pakninger er brukt.5. Stram forbindelsesmutteren etter 2-5 driftstimer hvis PTFE-pakninger er brukt.6. Koble utluftingsslangen til den tilhørende koblin- gen (se figur 3) og led den ut i en beholder eller en oppsamlingsbakke.KonedelForbindelsesmutterStrammering0 1 1 05 5 1 1Slange4 0 M TFig. 8Hydraulisk tilkoblingNotat