Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16 (1).pdf
MerkestrømMerkeutløsestrøm jordfeil15,00 A: 30:I2-verdiI5-(Im-) verdi::19,50 A150,00 AKabel, største lengde som vil gi elektromagnetisk utkobling av alle feilstrømmer126,3 mAnleggets adresse:Beregningsresultater for anlegget: Døli Pleie og OmsorgshjemDato:19.04.2016 15:12:11Sørum Elektriske ASFordeling 433.U1NEK 400:2014400 V TN-SSørumsandvegen 931921 SØRUMSANDVer.5.5.06Side5(19)Tel: 63825575Dato.29.04.2015av42BeregningsresultaterKurs nr.Q102Kombinert vernIk [kA]cos phiî [kA]Kabel t=k²S²/I² [s]t utkobling [s]Ik1p max3,2940,814,8250,0200,010Ik1p max ende0,4820,990,6950,9110,010Ik1p min0,3571,000,5151,6600,010Ij max3,2490,824,746Ij max ende0,4800,990,692Ij min0,3551,000,512@ = Vernet tilfredsstiller ikke alle krav i forskrift/norm # = Ikke forskriftsstridig, men vær oppmerksom på løsningenKombinert vernIk [kA]cos phiî [kA]Kabel t=k²S²/I² [s]t utkobling [s]