Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
EM 825 3 - 6~ 20EM 1252 8 - 12~ 40EM 1260 20 - 25~ 40EM 1665 55 - 70~ 60EM 1672 75 - 90~ 60# 14/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 20152.3.2 Kontrollenhet (EnwaMatic® Automatikk)Tab 4: Tekniske og operasjonelle betingelser for kontrollenhetenFunksjonIP klasseType av kontrollenhetStandard 44Maritime/BAFLuftfuktighet93% relBrukinnendørsTemperatur, omgivelser0 - 50 ºCStrøm/ spenning, tilkobling230V / en fase, 50/60 HzSikring (ekstern)230V – 10AVekt12 kgStrøm/ spenning ventilmotor24V DC 1ABeskyttelse av eksterne pumperFTerminal klasse X01240V - 10ATerminal klasse X0224V - 3ANominell koblingsspenning: 240V ACEkstern strømkretsMaksimal koblingsspenning: 400V ACkontinuerlig strøm: 8A# 15/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 20152.4.1 VanntilkoblingspunkterPunktene for vanntilkoblinger er vist i Figur 7. Tilhørende koblingstyper- og størrelser er gitt i Tab 5.42315Pos. 1