Title: +175=433.001_433 Underfordelinger.Beskrivelse.pdf
Følsomhet Avhengig av hva man ønsker å beskytte seg mot, velges feilstrømverdi på apparater i henhold til følgende kriierier: r personvern: høyeste verdi for dette er 30 mA, som anbefales dersom man ønsker å beskytte flere grupper med en jordfeilbryter. 10 mA anbefales dersom enkeltgrupper skal beskyttes. ¡ brannsikr¡ng: høyeste verdi for dette er 300 mA. r utstyrssikring: jordfeilbrytere med høyere verdier enn 300 mA er beregnet på sikring av utstyr, og i enkelte tilfeller også for å forsikre seg om at kravet til utkobling oppfylles.448DPNID/RC CB 30 mADPN¡t @utlak med