Title: 542 Brannalarm- Aspirations detektor Firelink 25.pdf
Detektorn levereras som standard med ett bakstycke för insugningsrör och en röranslutning för frånluft. Detta bakstycke är främst avsett för att ge detektorn möjlighet att hämta luftprover från områden som har ett annat lufttryck än det som finns där detektorn är monterad. Frånluftsrör används ofta för luftprover i ventilationsrör, när detektorn skall monteras under golv eller ovanför innertak samt då luftprover tas inuti datorskåp.Hög känslighet 0.03% … 25% / meter, 1 fläkthastighet 1st insugsrör med totalt 50 meter rör vid <1ms lufthastigheter, annars halveras rörlängden Max 25 detekteringshål Detekteringsteknik: Laserljusspridning med partikel utvärdering Kräver extern strömkälla EN54-4 Relaterade produkter: APIC/ESP-CARD, KD2540015 Tillbehör: Dammfilter-Firelink, Reläkort/Firelink, FIRELINK- HEATBOXAllmän produktinformationArtikelFIRELINK-25ProduktnamnAspirations detektor Firelink 25Produktnummer8000948TillverkareHOCHIKI EUROPE (UK) LTDTeknisk dataGodkännanden