Title: +038=30.001-NI003._14-V20-07-02 VVS-anlegg plan 7 - DM3.pdf
Eksisterende utsparinger benyttesø250 UK=2615ø200 UK=2670ø200 UK=2670600x400 UK=1649ø200 UK=2650SQ001T Ø200 Q:320 m³/hSQ001T-400 1340 m³/h Ned ø400SF009T- 600x400 1160 m³/hø160 UK=2690ø630 UK=1885ø400 UK=1348 JV002-160 220 m³/hPure water: DN 65 +c 2820ø630 UK=1885700x600 UK=1900Topp av dørutsparing benyttes til avtrekksist350x200 UK=2650350x200 UK=2650SF011T 600x600SF009T- 700x600 3220 m³/hSF002T-200370.101: 42 mm +c 279042mm370.101: 42 mm +c 2790320.102: 28 mm +c 2790320.102: 28 mm +c 2790Møterom 7-008Lufting MA 75Oppvask/oppbevaring 7-007r e g a r dr e d n uMA 75mmg e sø160 UK=2710r å slr ø RNedTilkobles hette75mm slukST009T-200-250 320 m³/hSpjeld programeres for å kun åpne kun ved full belastning i rommet(maks luftmengde). Baffeler prioriteres før ventil for å dekke luftmengdebehov.350x200 UK=2650350x200 UK=26501 0 - 7 0 - 0 2 V g n n g e ti