Title: Ventilsett TWORETT.pdf
3IMI HEIMEIER / Termostathoder og radiatorventiler / TWORETT, TA-UNIInnstillingForinnstilling TWORETT Ventilsett for 2-rørssystem forinnstilles på ventildelen. Ventilen har trinnløs forinnstilling. Forinnstillingen endres med forinnstillingsverktøy (artikkelnr 50 198-004). Ved levering er ventilen forinnstilt på 6, dvs. helt åpen. 1. Skru av beskyttelsesrattet (alt. termostat). 2. Still inn ønsket forinnstilling ved hjelp av forinnstillingsverktøyet. Anbefalt trykkfall over ventilen: 10 kPa. 3. Skru beskyttelsesrattet (alt. termostat) på plass igjen.Avstenging: Fordeleren (underforbinding og sideforbinding) kan stenges ved å skru avstengingsspindelen helt inn med umbraconøkkel (6 mm). Demontering av radiatoren kan dermed gjøres uten nedtapping av systemet.