Title: 360.008 GOLD RXF TOP +- 7500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Standardstuss inv.AvtrekksluftmengdeInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)Statisk trykkøking i SFPv beregningTemperaturheving p.g.a. vifteMin. hastighetTurtall i SFPv beregningDimensjonerende hastighetMaks. hastighetDimensjonert eleffekt til motor(er)Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffektMotoropsjonMotorbetegnelseAntall motorer/vifter i hver luftretningTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 90,7%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsramme, AvkastDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-100005346341,39 m/s88 Pa44 Pa132 Pa6 710 m³/h510 Pa466 Pa0,7 °C250 omdr/min1 120 omdr/min1 156 omdr/min1 740 omdr/min1,64 kW1,49 kW5,00 kW2DOMEL 749.3.393162,2 %93,5 %6967,2 %0,74 kW/(m³/s)Side: 11/19