Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Tilluft børverdi Avtrekksluft børverdiAvtrekksluft børverdiInnstillings- område On/Off 00:00-00:00 00:00-00:00 -5 - +15 °C 17 - 27 °C 12 - 22 °C 0 - 20 °C 01-01 – 01-01 (man – dag) 01-01 – 01-01 (man – dag) Aggregatets min. luftmengde - maks. luftmengde 2) 20–750 Pa Aggregatets min. luftmengde - maks. luftmengde 2) 20–750 PaFabrikk- innstilling Off 23:00 06:00 10 °C 22 °C 16 °C 10 °C 05-0110-0150 % av maks. luftmengde for aggregatet 100 Pa 50 % av maks. luftmengde for aggregatet 100 Pa1) Vilkåret for varmebehov kan velges bort i den innstilte perio- den.2) Se avsnitt 4.1.2.www.swegon.com214.2.15 Nedregulering (luftmengde/ trykk) Nedregulering av tilluftsmengden er siste trinnet i regule- ringssekvensen for varme. Tilluftsvifte eller både tillufts- og avtrekksvifte kan velges. Bare avtrekksvifte kan ikke velges.NedreguleringSe også avsnitt 4.2.8.Nedregulering kan skje til maks. 50 % av innstilt verdi, men ikke under min.-luftmengde eller 20 Pa.Innstillinger:VerdiNedregulering