Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Luftdistribution till ett angränsande rum kräver att det utlopp som motsvarar kanalen är stängt. Använd täcklist för att begränsa luftflödet (tillbehör) Ett luftinloppsgaller måste installeras (om möjligt nära golvet) mellan det luftkonditionerade rummet (där aggregatet är placerat) och det angränsande rummet, alternativt måste dörrens nedre del avlägsnas, vilket visas i skissen.Kanalernas längd kan beräknas i enlighet med diagrammet för “Luftdistribution till ett angränsande rum”, om man dessutom tar hänsyn till tryckfallet över luftspridare och luftinloppsfilter.Kanalernas längd kan beräknas i enlighet med diagrammet för “Luftdistribution till ett angränsande rum”, om man dessutom tar hänsyn till tryckfallet över luftspridare och luftinloppsfilter.ANVÄND INTE aktiv kol- eller elektrostatisk filtersats för kanaler till angränsande rum.ANVÄND INTE aktiv kol- eller elektrostatisk filtersats för kanaler till angränsande rum.