Title: Armeringstabeller(Teknisk dokumentasjon).pdf
Plassering: Stenger og bunter som skjøtes ved omfaring, skal legges inntil hverandre. Ved omfaringsskjøt av enkeltstenger som legges inntil hverandre, skal fri avstand til nabostenger ikke være mindre enn 1,5 Ø. Skjøter skal forskyves og om mulig legges på lite i konstruksjonen. Omfarings påkjente steder skjøter kan regnes som fordelt hvis avstanden mellom sentrene av skjøtene er større enn kraftinnføringslengden. Alle skjøter kan likevel tillates plassert i samme snitt.8. Minimumsarmering8.1 Plater Armeringsmengde: Formelen for platers minimumsarmering er:A2 = 0,25 kw Ac ftk/fsk hvor kw = 1,5 – h/h1I konstruksjoner hvor det er særlige krav til begrensning av rissvidder, bør minimumsarme ringen være minst dobbelt så stor som formelen angir.Stangavstand: Senteravstanden mellom fordelingsarmeringens stenger i samme lag skal ikke være større enn tre7ganger platetykkelsen og heller ikke større enn 500 mm.