Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
Tilbakespylingen foregår i 10 minutter. Når tilbakespylingen er ferdig, vil innholdet i EnwaMatic® tanken som nå består av rent vann, pumpes til avløp helt til vannstrømssensoren registrerer at tanken er tom. Dette sender signal til PLSen om å starte normal drift. Ventil C åpner og EnwaMatic® tanken fylles opp av systemvann fra varme- eller kjølesystemet og EnwaMatic® sette tilbake til normal drift.BAF prosessen krever at hovedsystemet har en ekspansjonstank installert som har kapasitet til å ta i mot det volum av glykolholdig vann som pumpes fra EnwaMatic® tanken i BAF sekvensen. Omtrentlige volum som pumpes til hovedsystemet er gitt i Tab 18.Tab 18: Vannvolumer som pumpes inn på varme- eller kjølesystemet under en BAF sekvens (omtrentlige volum)ModellVolum (dm³)EM 82513EM 125226EM 126035EM 166557EM 167262# 58/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 20159.5 Forberedelser til installasjon og oppstart