Title: Tetthetskontroll.pdf
Ingen ut fra tidligere dokumentasjonIngen.Hele anlegget utsatt for tetthetskontroll. Foreligger tetthetskontroll rapport.Ingen anmerkning.NAMerkeskilt ved tank installasjon.NAIngen anmerkning ved kontrollen. Godt beskyttet. Ingen anmerkning. Godt beskyttet.Godt solid pakjeringsvern. Metalisk utfarelse. Ingen anmerkning.Ingen anmerkning.Ingen anmerkning.Ingen anmerkning.NAManuelle ventiler kontrollert ved anlegget.Ikke kontrollen. grunnet drift.Ingen anmerkning.Ingen anmerkning.Ingen anmerkning.74274499 www.miljoutvikling.noSide 3av5Arskontroll Gassanlegg8-4 Frostveeske niva og konsentrasjon: 8-5 Niva trykk og temperaturmalers verdi: 8-6 Oljeutskiller drenert:8-7 Sikkerhetsventiler byttet i hht revisjoner:9 Kontroll av pumpe91 Synlige skader feil:92 Tetthet:9-3 Funksjon motor og armatur:94 Steyniva og vibrasjoner:9-5 Kontroll av siler tilbakeslagsventiler: