Title: Sprinklerkontroll Ello 2019.pdf
Bruksformål Bygnings- konstruksjon Produksjonsområder Ubrennbare konstruksjoner i dekker/takAnleggstype Fareklasse Vått Ordinær Risiko, gruppe 3, OH3Kategori VareslagMaks lagringshøyde Lagringsmetode 0meterBeregnings- grunnlag Dim. regler 216 kvm. 5 mm vanntetthet. FG-CEA (Anlegget er fullstendig hydraulisk beregnet).Antall sprinkler Type stkTotalt areal: Kommentarer:m2 Sprinklet:m2 Usprinklet:m222002200 Lagringshøyder 1,2 – 4,0 meter, avhengig av hvilke varer og hvordan de lagres, eventuelle avvik fra regelverket er listet under avsnitt : Anmerkninger.Tidligere Lilleborg AS Avd. Ello Rutinekontroll utført 05.06.2019 av VVS Planlegging ASSide 1 / 3VANNFORSYNINGEN OG VANNMENGDE/TRYKKMÅLING (P/Q)Vannforsyning: P/Q-krav ved sprinklerventil:Vannforsyningens kapasitet:Enkel vannforsyning, vannverksledning 1,90 P = 1084 Q = Målte verdierbar l/minP/Q-graf:P1 Q1 P2 Q2 P3 Q3Tilførsel 1: 6,50 bar 0 1,50 2000 bar l/minl/minbar l/minP1 Q1 P2 Q2 P3 Q3