Title: +038=360.001-#####._05-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Installasjons- og vedlikeholdsanvisning.pdf
Ved el-skap i nedre plan åpnes inspeksjonsluken over el-skap. Innkommende kabel for kraftmating trekkes gjennom kabelgjennomføring på øvre dekkpanel, ned til kabelgjennomføring på strømskapets bakside og videre inn til sikkerhetsbryterens blokk i strømskapet.Kabelgjennomføringen på strømskapets bakside blir tilgjengelig ved å åpne inspeksjonsdør på nærmeste ag- gregatseksjon.Strømskap i øvre planStrømskap i nedre planInspeksjonsdør foran strømskapKabelgjennomføringKabelgjennomføring/HC/HCSikkerhetsbryterInspeksjonslukeSikkerhetsbryterInspeksjonsdør foran strømskapInnkommende kraftmating kobles til på sikkerhetsbryte- rens blokk. Plinten for innkommende jord ligger i umiddel- bar nærhet av sikkerhetsbryteren./HCSikkerhetsbryterens blokk.L1L2L3N5-ledersystem, 400 V ±10%. Se også avsnitt 10 Tekniske data.Her utføres krafttilkoblingFabrikkmonterte kabler12www.swegon.com5. IGANGKJØRING/ KALIBRERING5.3 Tiltak ved feil fasefølge