Title: +038=360.022-#####._01-360.022 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Drifts- og vedlikeholdsanvisning.pdf
motorstyring 3 x 400 V, 50 Hzalt. Motorakseleffekt 2,4 kW,alt.motorstyring 3 x 400 V, 50 Hz Motorakseleffekt 3,4 kW, motorstyring 3 x 400 V, 50 HzGOLD 025/030: Motorakseleffekt 2,4 kW,alt.motorstyring 3 x 400 V, 50 Hz Motorakseleffekt 3,4 kW, motorstyring 3 x 400 V, 50 Hzalt. Motorakseleffekt 4,0 kW,alt.motorstyring 3 x 400 V, 50 Hz Motorakseleffekt 5,0 kW, motorstyring 3 x 400 V, 50 HzGOLD 035/040: Motorakseleffekt 4,0 kW,alt.motorstyring 3 x 400 V, 50 Hz Motorakseleffekt 5,0 kW, motorstyring 3 x 400 V, 50 Hzalt Motorakseleffekt 6,5 kW,alt.motorstyring 3 x 400 V, 50 Hz Motorakseleffekt 10 kW, motorstyring 3 x 400 V, 50 Hzwww.swegon.com236.3.3 Elskap6.3.3.1 Størrelse 004-012 Sikringen til aggregatet må ikke overstige verdien som er angitt i avsnitt 6.3.1.SIKKERHETSBRYTER Effektvariant 1 GOLD RX 004-012:20 AEffektvariant 2 GOLD RX 005-012:20 ASIKRINGER I ELSKAPKontrollstrøm 230 V 1 stk. 2-polet automatsikring 1 A 1 stk. 2-polet automatsikring 6 A