Title: Monteringsanvisning - FR brannplate.pdf
GIPS OG MURTE/STØPTE KONSTRUKSJONER - VEGGERMaks utsparingsmål 2400mm bred og 1200mm høy2 lag 50mm Brannplate 1-SMaks utsparingsmål 2400mm bred og 1200mm høy2 lag 50mm Brannplate 1-S9mm gjennomgående cellegummiProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bredde på begge sider10-13mm gjennomgående cellegummiProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bredde på begge siderKobberrør ≤ Ø12mmAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge siderKobberrør ≤ Ø54mmAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge siderKOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 60KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 120GIPS OG MURTE/STØPTE KONSTRUKSJONER - VEGGERGIPS OG MURTE/STØPTE KONSTRUKSJONER - VEGGERMaks utsparingsmål 2400mm bred og 1200mm høy2 lag 50mm Brannplate 1-SMaks utsparingsmål 2400mm bred og 1200mm høy2 lag 50mm Brannplate 1-S14-25mm gjennomgående cellegummiProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bredde på begge siderKobberrør ≤ Ø54mmAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge siderKobberrør ≤ Ø54mm