Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
KJØLING, VENTILOVERVÅKING UTLØST Ventilmotor, luftkjøler. Ventilmotorens svarsignal avviker fra utgående regu- leringssignal. 10 minutter alarmforsinkelse. KJØLING, ALARMINNGANG 1 UTLØST Alarminngang 1 kjøling har løst ut. Alarminngangen er valgt på en av de digitale inngan- gene til I/O-modul nr. 3 eller 6. Kontroller klemmetil- kobling 17-18 eller klemmetilkobling 19-20. 20 sekunder alarmforsinkelse. KJØLING, ALARMINNGANG 2 UTLØST Alarminngang 2 kjøling har løst ut. Alarminngangen er valgt på en av de digitale inngan- gene til I/O-modul nr. 3 eller 6. Kontroller klemmetil- kobling 17-18 eller klemmetilkobling 19-20. 20 sekunder alarmforsinkelse.AA0020 s20 s00Alarmgruppe 9: Reserve Alarmgruppe 10: Aggregat, interne temperaturgivere10:110:2136137