Title: 542 Brannalarm- Systembeskrivelse brannalarmanlegg og nødlys.pdf
Sentralutstyr Det er montert 2 stk. brannsentraler av typen Prodex FIREscape, 1 stk brannmannspanel type FS_UPBrannsentral nr 1.-542.201 Denne dekker sløyfe 1-4 plassert i IKT-rom 2.034 i plan 2 fløy A • Brannsentral nr 2.-542.151 Denne dekker sløyfe 5-6 plassert i IKT-rom 1.501 i plan 1,5 fløy AFor byggets kablingsstruktur henvises det til oversiktsskjema brannvarslingsanlegget. Det er installert brannmannspanel for brannvesenet ved hovedangrepsveien. Ved brannmannspaneler er det montert orienteringsplan som viser oversikt over bygget, instruks i front og tegninger inne i panel for bruk av brannvesenet. På brannmannspanelet kan man lese status på anlegget, avstille og tilbakestille evt. alarmer.Utløst brann blir overført brannvesen 110.SystembeskrivelseI/O liste Se egen I/O liste for komplett oversikt over de ulike integrasjoneneIO modul