Title: +175=325.001_JP001_Cirkulationspumper Serie 100.Produktinformasjon.pdf
UR UPS pumper Motoren er en 2- eller 4-polet asynkron kort- slutningsmotor, der overholder EMC direktivet iht. standarderne EN 61 000-6-2 og EN 61 000-6-3. Klem- kasse og motor-pumpe-enheden er vådprøvetestet efter EN 60 335-1 og EN 60 335-2-51. 1-fasede pumper kan leveres i udførelser med 1-' 2- eller 3- trins speed-regulering. 3-fasede pumper kan leveres i 1 - og 2-speed- udfø relser. Klemkassen er montagevenlig med funktionelle kabel- klemmer. Kabelindføringen er tæt og med indbygget kabelaflastning. Ved 1-fasede motorer kan kabelind- føringen skubbes ud af sìt styr, hvorved det bliver lettere at montere kablet korrekt.lsolationsklasse: F/H. Kabeltilslutning: Pg 11 for 5,6 - 10 mm kabler. Kapslingsklasse: lP 42 I lP44 Motoren har en indbygget temperatur- eller impedans- beskyttelse. Som følge heraf er ekstern motorbeskyt- telse ikke nødvendig.