Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
Feil ved omstart av kompressor.21:8 COOL DX, KOMPRESSOR NR. 2 LAVTRYKKSGIVER DEFEKTA1)03)5 s1Lavtrykksgiver er defekt eller ikke tilkoblet.21:9 COOL DX, KOMPRESSOR NR. 2 LAVTRYKK UNDER ALARM-A1)03)5 s0GRENSE Lavtrykksgiver måler lavere trykk enn innstilt alarmgrense.21:10 COOL DX, KOMPRESSOR NR. 2 HØYTRYKKSGIVER DEFEKTA1)03)5 s1Høytrykksgiver er defekt eller ikke tilkoblet.21:11 COOL DX, KOMPRESSOR NR. 2 HØYTRYKK OVER ALARM-A1)03)3 s0GRENSE Høytrykksgiver måler høyere trykk enn innstilt alarmgrense.21:12 COOL DX, KOMPRESSOR NR. 2 OVERVÅKING UTLØSTA03)20 s0Overvåking av kompressor er defekt.21:13 COOL DX, KOMPRESSOR NR. 2 OMSTARTSFEILA03)10 s0Feil ved omstart av kompressor.21:14 COOL DX, UTELUFTSTEMPERATURGIVER DEFEKTB03)3 s1Utetemperaturgiver er defekt eller ikke tilkoblet.21:15 COOL DX, FASEVAKTFEILA03)5 s0Fasefølgebeskyttelse for matespenning til COOL DX har løst ut.