Title: FDV dokument 8522019(med flere) (2) .pdf
Ventiler med avtappingsnippel for G1/2 anslutning.DimensjoneringNår Δp og ønsket mengde er kjent, kan Kv-verdien beregnes ved hjelp av formlene eller diagrammet.Kv-verdierRattinnst.DN 10/09DN 15/14DN 20DN 25DN 32DN 40DN 500.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 40.095 0.137 0.275 0.456 0.767 1.17 1.320.115 0.203 0.326 0.581 0.888 1.36 1.90 2.300.520 0.754 1.16 1.88 2.85 3.84 4.63 5.370.576 1.01 2.13 3.81 5.56 6.98 7.98 8.431.16 2.02 3.34 5.38 7.96 9.92 11.8 13.61.88 3.45 4.98 6.67 9.68 13.3 17.1 20.22.44 4.00 6.77 11.3 15.8 21.2 26.9 31.6MERK: I programvare (HySelect, HyTools) og innreguleringsinstrument (TA-SCOPE) heter STAD i PN 25-versjon STAD*.MålenøyaktighetRattets nullstilling er kalibrert, og skal ikke endres.Fig. 1