Title: 360 MicroMatic VAV MP bus.pdf
FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge ASArt.navn: Art.nr: El.nr: GTIN:Micro-VAV-MP-200 KO1003GenereltSpjeld for behovsstyrt ventilasjon.Regulerer luftmengden etter forhåndsprogrammert minimum- og maksimum luftmengdeBenyttes også til å opprettholde konstant luftmengde Micro-VAV leveres for 0-10 Volt styringeller busBeskrivelseMicro-VAV-MP er en volumregulator for ventilasjonsanlegg og leveres i alle spirodimensjonerfra Ø100 mm til Ø630 mm.Produktet er trykk-uavhengig og vil regulere til ønsket luftmengde utfra belastningen i rommet. Luftmengden reguleres lineært mellom min. og maks etter et 0-10Vsignal fra en sensor i rommet eller i avtrekkskanalen. Ønsket min./maks luftmengdeprogrammeres på fabrikk eller legges inn ved hjelp av et enkelt verktøy fra Belimo, ZTH-VAV.PC-tool kan også benyttes.Micro-VAV-MP kan også benyttes til å veksle mellom min./maks (av/på)Det kan benyttes uliketyper sensorer/regulatorer som f.eks. CO2- og temperaturregulator, bevegelsesmelder,