Title: +038=744.004-UP001._02-UN 422 NOR-1270-STS Nødlysaggregat Nortek Produktblad.pdf
Nätspänning, frekvens:88-264 Vac, 47 - 63 Hz.Nätström:0,7 AVerkningsgrad:83,5 %Strömbegränsning:110-180 %Konstantspänning:I / U enligt DIN 41773.Batterityp/livslängd:Underhållsfria ventilreglerade blybatterier 10-12 års vid 25°C rumstemperatur. UPLUS rekommenderas.Djupurladdningsskydd:Ja, när batterispänningen sjunker under 9,5 V.Larm:Samtliga larm sker på potentialfri reläväxling.Larm:1. Summalarm för felaktig laddspänning / åldrat batteri. 2. Nätbortfall.Omgivningstemperatur:15°C - 30°CKapsling:Polykarbonat (PC)IP-klass kapslingIP65Provning:CE-märkt, uppfyller EN50081-1,-2, EN55011, EN55022(B) och EN50082-1,-2, EN61000-4-2,-3,-4,-5, LVD 60950-1.Tekniska dataLysdiod skåpsfrontLED Status IndicationFast grönt sken NormaldriftNormal operationl 1 grönt blink Nätbortfall (batteridrift) ll 2 gröna blink Fördröjt nätavbrottslarm lll 3 gröna blink Laddarfel / underspänningMains failure (battery operation)Delayed mains failure