Title: Lysstyring plan 1 brannsentral.pdf
1671 - Brandengen skolePlanlagt2022-05-30Gjennomført2022-06-08+01=542.101 - Brannsentral Skole+01=564.101 - KNX plan 1KOMR:Int. kontrakt: GJERBERG ELEKTRO ASTestet av: Martin Krogstad, Stein Kristoffer Ødegård Sveinung Vegum, Marcus AalandJonas Fransson, MarFunksjonLys tenner på full styrke ved utløst brannalarm.TestprosedyreSetter lyset i AV - Utløser brannalarm - Sjekker at alle lys er tent på 100% styrke. - Tilbakestiller brannalarm - Sjekker at lys har gått tilbake til normalfunksjon. KommunikasjonSetter lyset i AV - Utløser brannalarm - Sjekker at alle lys er tent på 100% styrke. - Tilbakestiller brannalarm - Sjekker at lys har gått tilbake til normalfunksjon. KommunikasjonTestkommentarLyset var dempet til 20%. Ved utløst brannalarm kom lyset på i full styrke. Når brannalarm ble avstilt gikk lyset tilbake til det det var før brannalarmen 20%.AvvikNrAvvikAnsvarligFristOppdatertStatus23.06.2022Test gjennomførtInt. ansvarlig: Jon Andre GjerbergKommentar