Title: BRV59_360.002_Funksjonsbeskrivelse..pdf
SPJELDMOTOR KA502 montert på omluftspjeld. SS502 åpner ved detektert røyk i avtrekkskanal.Side 2GK INNEKLIMA AS ByggautomasjonBromstadveien 59 Ventilasjonsaggregat360.002RT551FROSTVERN stopper vifte JV401 dersom temperaturen på returvannet fra LV401 synker under + 7o C. Ved utløst frostfunksjon skal anlegget starte etter utkvittering av frostvakt. FROSTVERN RT551 Resettes ved å sette systemvender i styretavle i AV.LX471ROTERENDE VARMEGJENVINNER Gjenvinner starter samtidig med at spjeld begynner å åpne. Dette for å sikre at gjenvinneren er i drift før viftene starter. I oppstarten av aggregatet vil denne styres til 100 % for å varmes opp av fraluften, slik at den er klar til å avgi varme når tilluftsvifte starter.FREKVENSOMFORMER LR471 for varmegjenvinner LX471. Styrer hastighet på rotor i varmegjenvinner for å avgi ønsket varme.RT900