Title: +038=360.000-JV025T_01-CK 200 A Vifte Ventistål - Bruksanvisning.pdf
EMV-KONFORME INSTALLATION EXTERNER SIGNALKABEL: Eventuelle Signalkabel dürfen nicht länger als 30 m sein. Bei einer Länge von über 20 m sind abgeschirmte Kabel zu nutzen. Bei Verwen- dung eines abgeschirmten Kabels wird die Ab- schirmung nur an einer Seite angeschlossen, d. h. nur an das Gerät mit Schutzerde. (Kabel kurz halten, mit so geringer Induktivität wie möglich!) Achten Sie darauf, zwischen Elektrokabeln und den Signalkabeln des Motors ausreichend Abstand zu halten, um Störungen zu vermeiden. Achtung! Auf richtige Polarität achten! Schließen Sie niemals Netzspannung an analoge Eingänge! • Der EC-Motor verfügt über elektronischen Thermo- /Überstromschutz.2020-01-07 15:36:12 2020-01-07 15:36:12 2020-01-07 15:34:01