Title: IK-rapport Elektro 2018 - Økernveien 94 - NAV.pdf
Oversiktsbilde26,7 °C 28,4 °CInternkontroll elektro6. Anbefalinger / DokumentasjonØkernveien 94 - NAVSønnico ASStian Danielssen18.11.2018Avvik0Kategori Registreringsdato17.11.2018Q5 lys Avvik nr 019 433.09 Intet avvik registrert. Bildet er kun et oversiktsbilde for å dokumentere at tavlen er termografert, som avtalt. Avvikskode: Merlin gerin multi 9 C16AQ5 lysType utstyr Utstyr Nominell last Faktisk last Målt last L1 / L2 / L3 / N.N5A/4,2A/10,9A/6A Referansetemp. Makstemp. Differansetemp.Merlin gerin multi 9 C16A30,7 °C 34,2 °CInternkontroll elektro6. Anbefalinger / DokumentasjonØkernveien 94 - NAVSønnico ASStian Danielssen18.11.2018Avvik0Kategori Registreringsdato17.11.2018Oversiktsbilde Avvik nr 020 433.10 Intet avvik registrert. Bildet er kun et oversiktsbilde for å dokumentere at tavlen er termografert, som avtalt.Type utstyr Utstyr Nominell last Faktisk last Målt last L1 / L2 / L3 / N. Referansetemp. Makstemp. Differansetemp.Oversiktsbilde