Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Uppgifterna om driftsinspektioner i bilaga C i standarden EN 378 går att använda om inga liknande kriterier finns i de nationella föreskrifterna. Kontroller av skyddsanordningar:Finns det inga nationella föreskrifter, bör de fast monterade skyddsanordningarna provas i enlighet med standarden SS-EN378: en gång om året för högtryckspressostaterna, vart femte år för de externa säkerhetsventilerna.En detaljerad beskrivning av testmetoden för högtryckspressostater finns i enhetens servicehandbok.Företaget eller organisationen som utför pressostattestet ska upprätta och implementera en detaljerad metod för följande:Säkerhetsåtgärder - Mätning av utrustningens kalibrering - Bekräftelse av att skyddsutrustningen fungerar - - Ny idrifttagning av utrustningen. TestprotokollSäkerhetsåtgärder - Mätning av utrustningens kalibrering - Bekräftelse av att skyddsutrustningen fungerar - - Ny idrifttagning av utrustningen. Testprotokoll