Title: 33 FDV Stat-x.pdf.pdf
Test at utløsersystemet er intakt ved å koble ifra aktuatorene på Stat‐x aggregatene, bekreft at linjeovervåkingen gir alarm på sentralen. Husk at det også er aggregat over himling der det er himling. Sjekke signal videre til byggets brannalarm anlegg. Sjekke ladespenning på batterier. Sjekke feilsignal videre til byggets brannalarm anlegg Tester alle ventilasjons spjeld funksjoner. Kontroller at alleStat‐x generator er fastmontert. Kontroller at det ikke er foretatt endringer i rommet som endrer rommets opprinnelige volum. Ombygginger og forandringer kan føre til volumendring og dermed til endrede forutsetninger for effektiv slukking. Stat‐x generator utvikler en del varme under utløsningen og må ikke flyttes for nære ting som kan ta skade av denne varmen. Kontroller at personell som har ansvaret for anlegget har kapasitet til å betjene dette. Dette gjelder spesielt utløserutiner og varsling i tillegg til generelt vedlikehold av anlegget.Visuell kontroll av lokalenes tetthetsgrad.