Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Unilamp Ravinen v54.04.55.0 x [m]Side 257/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022133.037 Personalrom13.2 Sammendrag, 3.037 Personalrom13.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10.01.02.03.04.05.0 x [m]250300350400450500550Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (27.14 m²)20904.00 lm 224.0 W 8.25 W/m² (1.99 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (12.0H 8.0H) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 415 lx 281 lx 0.68 0.46 <=28.8 0.75 mHovedoverflater m 1.7 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg) m 1.5 (Vegg) m 1.6 (Vegg)Em 104 lx 236 lx 309 lx 424 lx 355 lx 204 lx 251 lxUo 0.80 0.69 0.58 0.55 0.70 0.72 0.59Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5600Side 258/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :