Title: +038=564.001-##002T_03-Wise RTA temperaturgiver Swegon - Produktdatablad.pdf
Ved konstant hvitt lys er produktet i sparemodus mot WISE-systemet.For oversikt over dioder se figur 3.Materiale og overflatebehandling Forstykket er i PC og bakstykket i PP.AFargen på forstykket er hvit NCS S1002-Y, og bakstykket er i fargen grå NCS S5500-N. Kontakt Swegon ved ønske om en annen farge.Montering WISE RTA er egnet for montering fra 1,2 til 1,8 m over gulv, i nærheten av en dør eller midt på vegg, se figur 1.CBBørverdirattet bør ikke utsettes for sollys eller trekk, fordi det kan medføre feil temperaturavlesing.DIdriftsetting Bruk TuneWISE til idriftsetting. Idriftsetting skal utføres av godkjent og kvalifisert WISE servicetekniker.Figur 3. WISE RTA med tente LED-tall og dioder. A. Grønne LED-tall viser børverdi. B. Hvitt lys viser sparemodus. C. Blått konstant lys viser kjølebehov. D. Rødt konstant lys viser varmebehov.2Tekniske dataStrømforsyning:24 V AC ± 10 % 50-60 Hz, 15- 30 V DCMål og vektMaks. effektforbruk:5 VABatteri: