Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
≤ Ø110mm FR Rørmansjett med 50mm høyde, eller Ø125- 160mm med 60mm høyde, fra undersidenFestes med Ø4mm betongskruer10-50mm gjennomgående elastomerisk skumwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0070Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 28 (47) 2020 12 30Detaljtegninger Protecta® FR RørmansjettKOBBER ELLER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 120)≤ 10mm åpning mellom isolasjon og konstruksjonKobber eller stålrør ≤ Ø54mmDEKKEKONSTRUKSJONERÅpningen må tettes med 20mm dyp bakdytt av steinull på undersiden≤ Ø110mm FR Rørmansjett med 50mm høyde fra undersidenFestes med Ø4mm betongskruer19mm gjennomgående elastomerisk skumISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)≤ 10mm åpning mellom isolasjon og konstruksjonAlupex rør ≤ Ø75mmDEKKEKONSTRUKSJONERÅpningen må tettes med 20mm dyp bakdytt av steinull på undersiden≤ Ø110mm FR Rørmansjett med 50mm høyde fra undersidenFestes med Ø4mm betongskruer9mm gjennomgående elastomerisk skum