Title: Dimensjoner CDP 1500-K.pdf
¡Peligro! ¡Tensión de servicio 230 V AC! Riesgos de lesiones por descarga eléctrica! ¡No confundir L+N! ¡Conectar la puesta a tierra! ¡230 V AC estan tambien emplazado en BSY+ bus de datos! La tensión en el vidrio puede provocar su rotura. Cercar la zona de peligro. Tener en cuenta las medidas de protección individual para la propia seguridad. Es necesario que una segunda persona pueda interrumpir la tensión en los actuadores en cualquier momento.ABRIR – Desplazamiento de emergencia 230 V ACCERRAR – Desplazamiento de emergencia 230 V ACBK (Lr)BU (N)BN (Ls) BU (N)+ +1~ 20 mm m 0 4 ~m~287 mm2 MAG 502 Klick... Klick3==Ajuste a cero Es necesario para el montaje (cadena en posición de cierre > 23 mm extendida) o en caso de mantenimiento realizar una nueva compensación de cero de un actuador:Controlar el actuador en dirección de cierre. Esperar hasta que el actuador esté completamente cerrado.