Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
2.070 Korridor Total lysfluks Totaleffekt Samlet effekt per areal (103 m²) Em Emin Emin/Emid (Uo) UGR2.071 Aktivitetsrom Total lysfluks Totaleffekt Samlet effekt per areal (60 m²) Em Emin Emin/Emid (Uo) UGR2.073 Møte / Gruppe Total lysfluks Totaleffekt Samlet effekt per areal (31 m²) Em Emin Emin/Emid (Uo) UGRUnilamp Ravinen v57 x Armaturer 32249 lm 329 W 6.19 W/m² 438 lx 310 lx 0.71 <=19.0(>= 500 lx)(>= 0.60) (< 19.00)6 x Armaturer 14292 lm 139.14 W 3.08 W/m² 149 lx 79 lx 0.53 ---(>= 100 lx)(>= 0.40)13 x Armaturer 48110 lm 512.33 W 5.97 W/m² 411 lx 70 lx 0.17 <=22.0(>= 500 lx)(>= 0.60) (< 19.00)15 x Armaturer 35730 lm 347.85 W 3.39 W/m² 200 lx 86 lx 0.43 ---(>= 100 lx)(>= 0.40)9 x Armaturer 41463 lm 423 W 7.04 W/m² 551 lx 383 lx 0.70 <=19.06 x Armaturer 27642 lm 282 W 8.95 W/m² 621 lx 398 lx 0.64 <=17.8Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANSide 123/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022Sammendrag, Etasje 2