Title: DM1-3-ENE1-1-D-Energibehov og energiytelse rev.01.pdf
- Bygningskonstruksjon (U-verdier, lekkasjetall, kuldebroer) - Varmegjenvinningsgrad og SFP (ventilasjon) - - -Systemvirkningsgrader på varme- og kjøleanlegg samt dekningsgrader fra energisentral Temperaturer i varmeanlegg Ytelseskrav til glass og solskjerming mht. inneklima, dagslys og energieffektivitetNotat N-RIEn-01-Energiytelse evaluert mot kravSide 5 av 174.1 Forskriftskrav – TEK17 (§14-2)Energirammen for kontorbygning er 115 kWh/m² og det samlede netto energibehov er beregnet til 111,5 kWh/m² (se Tabell 4-1). Dermed kan det konkluderes med at bygget overholder rammekrav i TEK17 med de forutsetninger som ligger til grunn, men med liten margin.Tabell 4-1: Samlet netto energibehov beregnet iht. NS3031:2014.Energipost Romoppvarming Ventilasjonsvarme Varmtvann Vifter Pumper Belysning Teknisk utstyr Romkjøling Ventilasjonskjøling Totalt netto energibehovTotalt energibehov [kWh/år]177 900 101 300 65 100 186 300 43 000 162 700 447 400 132 700111 8001 428 200