Title: +038=360.003-#####._07-360.003 Gold RXHC-20 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
1 Ventilsats, varme og kjaling TBVL-3-016-1AvtrekkAnslutningsgavl, AvtrekkStatisk trykkfall 7 PaFilterFilterklasse ePM1 50% (F7) 2x(592x592x520-10) Lufthastighet i filterseksjonen 1,60 m/sSide: 21/64AHU Design’Teknisk spesifikasjon wObjekt: Dronning Mauds gate 1-3 (899663) Dato: 21.11.2018 Aggregatnavn: 360.003 GOLD RX/HC-20 +/- 5.000 m*h - 13/1.0.20181120.1181604 Design data Aggregat ID: AD-10000428397 Anbefalt dim. trykkfall 109 Pa Starttrykkfall 59 Pa Sluttrykkfall 159 Pa 1 Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G020FRXHCP01 1 Roterende varmeveksler RX/HCTilbeher og tekniske data, se tilluft1 Reversible trinn1 Batteri RX/HCTilbeher og tekniske data, se tilluftAntall rgrrader 5.7Lamellavstand 2,1 mmTrykkfall 38 PaLufthastighet 1,76 mis1 VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemalingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.