Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, en autoriseret servicevirksomhed eller lignende kvalificerede personer for at undgå eventuelle risici. Ventilatoren skal rengøres efter behov, dog mindst en gang om året, for at undgå ubalance med unødvendige lejeskader som følge. Et filter forlænger rengøringsintervallet. (Det anbefales i visse tilfælde at montere en filterbeskytter). Ventilatorens lejer er vedligeholdelsesfri og skal kun udskiftes, hvis de beskadiges. Ved rengøring af ventilatoren må højtryksrensning (dampstråle) ikke anvendes. Rengøring skal ske så forsigtigt, at ventilatorhjulets balancevægte ikke forskubbes, eller hjulet deformeres. Kontroller, at der ikke kommer mislyde fra ventilatoren.