Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
30WGA-enheterna är försedda med en pressostat med automatisk återställning på hetgasledningen. Pressostaten är speciellt anpassad för 30WGA-enheten. Byt inte ut den mot andra enheter, inklusive 30WG-enheter.19.10 - Pump med fast varvtalPumpen är fabriksmonterad som standard för att säkerställa det nominella flödet i vattenkretsen. Den har fast varvtal och ger tillgängligt systemtryck. Se flödes-/tryckkurvorna för pumpen i kapitel 10 och 11.Det nominella flödet måste justeras med en manuell reglerventil som kunden själv får montera (se kapitel 10 och 11 om styrningen av den nominella flödeshastigheten).Den maximala tillåtna koncentrationen av glykoltillsatser (etylen- eller propylenglykol) är 35 %.Pumpens maximala förångningstryck begränsas till 400 kPa (4 bar) på grund av ventilen som monterats på den ingående vattenledningen.Användning av någon annan typ av glykoltillsats måste först godkännas av tillverkaren.VIKTIGT: Det är inte tillåtet att använda pumpmodulen i en öppen krets.63