Title: +135.01=564.001-RB001T_01-A6V-UP258D12_UP258E22_UP255D21_FDV_Norsk.pdf
2 trinn lyskontroller(av/på)Presensdetektormed 3 uavhengigeutganger2 trinn lyskontroller(av/på)NeiKonstantlyskontroller(dimming)Låsefunksjoner2 trinn lyskontroller(av/på)KonstantlyskontrollerJa(dimming)Ca. 10 mA ved DC 24VSmart InfrastructureKabelKonformitetA6Vxxx_FDV_NO 2020-08-04KabeltilkoblingerTilkoblingSolid kobbertråd 1 x 0.8 mm ø til 1 mm2 2 x 0.8 mm ø til 1 mm2Avmantling6...7.5 mm (0.24...0.29 in)KNX/PL-Link Nettverk og strømforsyning.Kabel og konfigureringStandard EIB kabel 1 eller 2 twisted pairPar 1 rød/svartPar 2 gul/hvitDimensjon20 AWG (solid kobber)Revolvering pr.ft4 MinimumKapasitans30 pF/ft eller mindreSkjerm100% folie med nøytral trådKommunikasjonshastighet9,6 kbpsKabellengdeIhht. KNX krav <1000mUL typeUL916CSA typeC22.2 No 205 – Signal utstyrC22.2 No 0 – Generelle kravOmgivelsesforhold og beskyttelses klassifiseringKapslingsgradIP205WG1258-2D125WG1258-2EB225WG1255-2DB21