Title: 5177454 Smestad Skole - Fraviksdokumentasjon Z04.pdf
Skolen skal sprinkles og det skal være REI60 skille mellom flerbrukshallen og skolen (med unntak av E30 dører i plan U2). Dette bidrar til at et eventuelt brannforløp som starter i skoledelen lite trolig vil ha nevneverdig innvirkning på rømning fra flerbrukshallen. Enten vil sprinkleranlegget slukke/kontrollere brannen, alternativt vil branncelleskillet mellom skolen og flerbrukshallen begrense evt brann og røyksmitte fra skolen og inn i hallen i minimum 15 minutter (som vil være tilstrekkelig for å gi likeverdig sikkerhet med referansebygget). Sannsynligvis vil det ta langt lenger tid. Ved branntilløp inne i flerbrukshallen vurderes det at det ikke har noen betydning at skolen ligger inntil – da det ikke tas høyde for to branntilløp, og at alle de prosjekterte rømningsmulighetene fra hallen vil være tilgjengelige både de direkte til det fri og den inn i skoledelen.Den materielle sikkerheten vurderes ikke nærmere da det reduserte funksjonskravet tydelig omhandler personsikkerheten.