Title: +038=360.001-#####._05-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Installasjons- og vedlikeholdsanvisning.pdf
Når dette er gjort, kan strømmen brytes på sikkerhetsbry- teren. For at inspeksjonsdøren skal være mulig å åpne, må sikkerhetsbryteren være avslåttOBS!Slå alltid av sikkerhetsbryteren ved servicearbeid med mindre annet framgår av respektive anvisning.www.swegon.com32. OVERSIKT2.1 GenereltGenereltKjølemediumRX/HC er en komplett reversibel varmepumpe, helt inte- grert i GOLD-aggregatet.RX/HC består av en seksjon med sorpsjonsrotor og en seksjon på hver side av denne som inneholder varme-/ kjøletekniske komponenter.Kjølemedium er R410A. Kjølemediekretsene er fylt ved levering. Dette kjølemediet har etter hva vi vet i dag ingen innvirkning på ozonlaget, og det finnes per i dag ingen kjente restriksjoner for framtiden.Alle komponenter er kjøleteknisk og elektrisk ferdigkoblet.KjølemediemengdeSe avsnitt 10. Generelle tekniske data.