Title: Energivurdering av ventilasjonsanlegg Ø94.pdf
Verdier er beregnet av energircgiver basert pd innfylte verdier i skjemaene. Kommentarer m/(h*m?)KWh/(m’4r)kWh/(m?4r)Sjekklistekontroll KommentarerT TAnbefalte forbedringspunkter/punkter for videre undersgkelser:fra meny og/eller s med rid for det enkelte an)Wessgessinig ]e p—r——rInnregulering av ventilasjonsanleggetTitak hentet fra; Veiledning for naeringsbygeradgivere, Enova S¢FORSLAG TIL FORBEDRINGER OG KOMMENTARERBeskrevet | egen nettbasert SD-Ipsning. Anbefalt oppdatert med tegninger phstemplet anlega. Omrédedekning anbefales oppdatert med tegninger| Temperaturregulering, PrinsippTilluftstemperatur, sommerVarmebattern, type / brenselKislebatteri: Oppdeling|SFP i hindkontroll viser 400-600. Legge inn korrekt k-faktor ved service.Verdi/status Mangel/kommentarFunksion - Stopp aggregat: Vifte stopper (forsinket om el batteri ligger inne med varme) - Friskluftspjeld stenger -|