Title: Ene1.v04.pdf
SIMIENEvaluering lavenergihusSimuleringsnavn: Passivhusevaluering Tid/dato simulering: 13:53 31/1-2018 Programversjon: 6.008 Simuleringsansvarlig: RHL Firma: Erichsen & Horgen A/S Inndatafil: K:\...\v10_plan 3-4 N&S&M, plan 5-7 N&S&M, plan 8-10 N&S&M, plan 11.smi Prosjekt: Dr. Maudsgate 1-3 Sone: Alle sonerResultater av evalueringenEvaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evalueringBeskrivelse Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller krav til energiytelse Bygningen tilfredsstiller minstekrav til enkeltkomponenter Luftmengdene tilfredsstiller minstekrav gitt i NS3701 (tabell A.2) Bygningen tilfredstiller alle krav til lavenergihusVarmetapsbudsjettBeskrivelse Varmetapstall yttervegger Varmetapstall tak Varmetapstall gulv på grunn/mot det fri Varmetapstall glass/vinduer/dører Varmetapstall kuldebroer Varmetapstall infiltrasjon Totalt varmetapstall Krav varmetapstallVerdi 0,03 0,02 0,00 0,29 0,03 0,04 0,41 0,50