Title: +038=433.000-NI003._25-Testrapport Elektriske Anlegg Plan 5 DM3.E2=433.05.02 Colliers.pdf
TALLBERG ELEKTRO A/S Stanseveien 4, 0975 Oslo Tlf.22 79 66 40Side:1GODKJENT*GODKJENT*GODKJENT*GODKJENTGODKJENTNr.44556677TEST RAPPORTResultatISOLASJON: L-PE,N-PERlpe: >30.0MΩ Um: 521V Rnpe: >30.0MΩ Um: 523VUiso: 500V Grenseverdi: 1MΩColliers Plan 5 / DM3.E2=433.05.02 / XF001 C16/2/003 10.03.2022 14:32 (TomekElektriker)KONTINUITET: R200mA LPER: 0.01ΩR+: 0.0Ω R-: 0.0Ω Grenseverdi: 0.5ΩColliers Plan 5 / DM3.E2=433.05.02 / XF020 C16/4/003 10.03.2022 14:40 (TomekElektriker)SPENNING TRMS U21: 405V U31: 404V U32: 405V f: 50.01Hz : 1.2.3 SYS.: TN/TTColliers Plan 5 / DM3.E2=433.05.02 / XF021 C16/4/003 10.03.2022 14:40 (TomekElektriker)SPENNING TRMS U21: 405V U31: 405V U32: 406V f: 50.02Hz : 1.2.3 SYS.: TN/TTColliers Plan 5 / DM3.E2=433.05.02 / XF022 C16/2/003 / Mal 1 10.03.2022 11:20 (TomekElektriker)SPENNING TRMS Uln: 233V Ulpe: 233V Unpe: 1V f: 49.98HzSYS.: TN/TTZ-LINEZ: 0.40Ω