Title: 365_360.011 DVCompact Drift og Vedlikehold.pdf
Det har gått mindre enn fire dager siden enheten sist var i driftsmodusUtendørstemperaturen under forrige driftsperiode oversteg en innstilt grense (+22 °C)Klokken er mellom 00:00 og 07:00 (justerbart)Timerutgangene for normal hastighet, forlenget drift i normal og ekstern stopp er satt til "Av"En tidskanal vil være "På" på et tidspunkt under en nylig oppstartet 24-timersperiode.Styringen kontrollerer nattetemperaturen (innendørs- og utendørstemperatur) i tre minutter ved innstilt oppstartstime når viftene startes, slik at temperaturfølerne kan måle temperaturen. Hvis ovennevnte betingelser er oppfylt, startes frikjølingsfunksjonen. Hvis ikke går aggregatet tilbake til "AV"-posisjon.Hvis uteføleren er plassert ute og ikke i inntakskanal, og en romføler er valgt, vil ikke aggregatet starte frikjøling så lenge ikke alle temperaturene er innenfor start- og stopp-temperaturintervallene.Stoppbetingelser: