Title: Lysberegninger - SG_Rev.050221.pdf
3300.00 lm 26.0 W 3.15 W/m² (0.96 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (1.9H 2.5H) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 327 lx 224 lx 0.68 0.51 <=15.3 0.75 mHovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 42 lx 94 lx 125 lx 94 lx 125 lxUo 0.94 0.71 0.62 0.71 0.62Type Ant.\Prod.SG Armaturen ASRelux1Side 16/29Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: Bøifot hovedavdeling : : : 05.02.20217HCWC7.1 Sammendrag, HCWC7.1.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 181SG Bestillingsnr. Armaturnavn: 5046212154 : Sense Opalprism 600x600 White 3000lm 26W LED 3000K Ra>80 (700mA)Bestykning: 1 x LED Strip 3300lm 3000K 26 W / 3300 lmSG Armaturen ASRelux1Side 17/29Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: Bøifot hovedavdeling : : : 05.02.20218Felles Møterom8.1 Sammendrag, Felles Møterom8.1.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 13.5 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 x [m]Grenselinje ved 750 lx