Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
elektroteknisk norm NEK [18] og FEL [19]. I sprinklede brannceller er det ikke påkrevet med ytterligere sikring av kabel. Installasjoner som skal ha en funksjon under brann, må ha tilfredsstillende og sikker strømtilførsel i den tiden installasjonen skal fungere, dvs. 60 minutter. Dette omfatter blant annet strømforsyningen fra tavlerom til heissjakt, motordrevne røykluker, alarmgivere, nødlysanlegg, dørautomatikk.  Strømforsyning til installasjoner som skal ha enfunksjon under brann og slokking anses for å være ivaretatt uten ytterligere tiltak da bygget er fullsprinklet.Brannkonsept REV_C: 03.11.2016, Rev C 25.10.2016Bromstadveien 59, Trondheim kommuneAJEH p:\166\15466001 bromstadveien 59\08 rapporter\rapporter\15466001_bromstadveien 59_pro-rapport_rev c_25.20.2016_x.docx2.2.8 § 11-11 Generelle krav til rømning og redningKravspesifikasjon Generelt:  Fra en branncelle skal det minst være én utgang tilAnsvar KommentarArksikkert sted, eller tilgang til to uavhengige rømningsveier.