Title: VAV-LEO.pdf
Enheten er plasseringsvennlig ift. nedvendig rettstrekk, og kan saledes plasseres i de fleste deler av kanalanlegget. Den overholder tetthets- klasse 4 for spjeldblad i lukket stilling, og klasse C for Iskkasje til omgivelsene.Leo er utstyrt med VAV-regulator fra Belimo eller Siemens.Leo utstyrt med VAVregutator fra BelimoFor dim @100@400 benyttes Belimo LMVD3FK AU.For dim @500@630 benyttes Belimo NMVD3 AU.Regulatorenes spesifikasjoner finnes i tabellen nedenfor.Komplett teknisk dokumentasjon kan lastes ned fra www.belimo.eu Leo utstyrt med VAV-regulator fra Siemens.For dim @1002315 benyttes Siemens GDB181.1E/KNFor dim @400@630 benyttes Siemens GLB181.1E/KNBelimo LMV/NMV-D3 MP som benyttes ved analog styring eller for MP-bus Belimo LON eller MOD-bus motor kan ogsa leveres.For KNX kan Siemens GDB eller GLB leveres.Onskes ekstra sikkerhet mot flankestay, for eksempel ved dpen mon- tasje kan enheten leveres med utvendig isolasjon og kapsting. Dette