Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
4. Trykk på tastene [Start/stopp] og [100 %] samti- dig for å sette membranen i "utposisjon". – Symbolet Iverksett egnede tiltak for å sikre at returvæsken samles opp på en forsvarlig måte.4. Trykk på tastene [Start/stopp] og [100 %] samti- dig for å sette membranen i "utposisjon". – Symbolet Iverksett egnede tiltak for å sikre at returvæsken samles opp på en forsvarlig måte.må vises (se figur 14).6. Demonter suge-, trykk- og utluftingsslangen. 7. Demonter ventilene på suge- og utlø pssiden (5, 6). 8. Ta av dekselet (9). 9. Løsne skruene (8) på doseringshodet (7) og fjern6. Demonter suge-, trykk- og utluftingsslangen. 7. Demonter ventilene på suge- og utlø pssiden (5, 6). 8. Ta av dekselet (9). 9. Løsne skruene (8) på doseringshodet (7) og fjernsammen med skivene. 10. Fjern doseringshodet (7). 11. Skru membranen (4) mot urviseren og fjernsammen med flensen (2).12. Sørg for at avløpsåpningen (11) ikke er blokkert eller skitten. Rengjør om nødvendig.