Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
KabelgruppeDiameter (d) (mm)Kabelstige eller kabelbroTykkelse GPG (mm)Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Kabler av aluminium28 ≤ d ≤ 50MedGPG 100 i plan med overkant dekkeSteinull 150 kg /m3, 50BETONGVEGG ≥ 100 mm:Tabell I.7 Brannmotstandsklasse E 90/EI 90. Små kabelgjennomføringer ≤ 270 x 270 mm, Ø300 mm. Omfatter kabler med alle typer ledemateriale og kabelisolasjon.KabelgruppeDiameter (d) (mm)Kabelstige eller kabelbroTykkelse GPG (mm)Annet tilleggsproduktpå begge siderMiddels kabler (C,E)d ≤ 50UtenGPG 100FS-EXStore kabler (D)d ≤ 80Tabell I.8 Brannmotstandsklasse E 90/EI 60. Store kabelgjennomføringer ≤ 700 x 700 mm. Omfatter kabler med alle typer ledemateriale og kabelisolasjon.KabelgruppeDiameter (d) (mm)Kabelstige eller kabelbroTykkelse GPG (mm)Annet tilleggsproduktpå begge siderSmå kabler (A, B)d ≤ 21Middels kabler (C, E)d ≤ 50Store kabler (D)Kabelbunt (små kabler)d ≤ 80d ≤ 100Med og utenGPG 100FS-EX