Title: PECUNIA__Haaland_Klima_AS_708950_20150128144254316_ProUnit_854.pdf
Side 1 av 5ProUnit 2015-01-28Versjon: 31 / 2014.12.15 PECUNIA, , 708950Teknisk spesifikasjonObjektAtmosfærestrykk Lufttetthet Lydeffekt til kanal målt iht. ISO 5136 Innsettingsdempninger medregnet til kanal. Lydeffekt til omgivelsene målt iht. ISO 3741 Komponenter ordnet etter luftretningenPECUNIA 101325 1.200Pa kg/m³GOLD-11 +/- 3.500 M³/H GOLD RX Tilvirket av Swegon Aggregatstørrelse Tilluftsmengde Totaltrykkfall11 3500m³/hUteluftskanal Tilluftskanal Avtrekksmengde Totaltrykkfall200 3500Pa Pa m³/hAvtrekkskanal AvkastkanalDimensjonerende utetemperatur, sommer Laveste dimensjonerande uteluftstemperatur Tilluftstemperatur, sommer Tilluftstemperatur, vinter Spesifikk vifteeleffekten, SFP (rene filter)20025.0 -20.0 25.8 20.0 1.87Pa Pa °C °C °C °C kW/(m³/s)With computer-based IQlogic control system Lakkerte paneler har 50 mm brannherdig isolering. Elanslutning alternativt1-fas, 3-leder, 230 V-10/+15%, 50Hz, 16A 3-fas, 5-leder, 400V-10/+15%, 50Hz, 10ATilluft1