Title: 33 Sprinkleranlegg_Funksjonsbeskrivelse.pdf
Alarmtest Informer alle berørte parter om alarmtest. Dersom anlegget er tilkoblet alarmsentral, må funksjoner som for eksempel overføring til brannvesen, åpning av røykluker etc. avstilles dersom dette ikke inngår i testen. Konferer instruks fra leverandør av alarmsystemet.4. Tilbakestill avstengte alarmsignaler og gi melding om driftsklart anleggAvstengning for service Advarsel: Enhver avstengning av anlegget medfører redusert brannsikring i bygget. Forsikringsselskap, brannvesen, eventuelle vaktstyrker og berørte parter må varsles. Økt manuell beredskap vurderes.1. Steng hovedventil, elektrisk signalanlegg bør avstilles. 2. Drener anlegget og eventuelle drensventiler ute i anleggetTilsynPåse at hovedventil er låst i åpen stilling med rem og lås. Posisjon og overvåkningssignal skal sjekkes på anlegg med innmontert stengeventiler på rørnett og innlegg.