Title: +038=621.001-NI009T_01-1. Brukerveiledning for heis_Jan. 2018_N_br.pdf
Når strømmen blir borte vil det ta litt tid før MELD aktiviseres og heisen beveger seg.Om MELD aktiveres av andre grunner enn strømbrudd må heisinstallatøren varsles for en gjennomgang av heisen. Om det er nødvendig å slå av strømmen til heisen bør heisinstallatøren varsles på forhånd.© Uniheis AS – 202083 -(B0329-332 Dronning Mauds gt. 1 - 3)D50102(No)-b Utgitt Nov. 20193.3.3.12. Mitsubishi Emergency Landing Device (MELD) (fortsettes)For heiser som er utstyrt for drift på nødstrøm (OEPS-SA, OEPS-M or OEPS-A)Drift på nødstrøm vil normal aktiviseres før MELD funksjonen, men dette avhenger av tidenesom er satt på nødstrøms funksjonen.Flytdiagram for MELD med OEPS funksjonNår en heis er forsynt med både MELD og OEPS vil en av funksjonene aktiviseres etterfølgende flytdiagram.Normal strøm faller bortHeisen stopper der den er.Stollyset slukker og nødlyset kommer på.Er byggets nødstrøm tilgjengelig ca. 6 sekunder etter at strømmen falt bort?NeiJA