Title: +038=433.002-FS055. Terminalblokk Eaton Tavlebyggeren Produktblad.pdf
with NZM2, PN2, N2INNSTIKK:http://nettbutikk.baelgros.no/mediabank/store/2/2153383/Eaton-DS-260203-NZM1-2-XAB-20161106.pdf|id=2153383|sourcepage=4Tilleggsutstyr: Type EL.nr.NZM1-XDV 4358727Effektbryter Ir: 40 - 50 A Ii: 300-500 A NZMN1-4-A50 - 4358822Tekniskinformasjon:NZM1-XTVD 4358728NZM1-XTVDVR 4358729NZM1/2-XV4 4358731M22-K01 4355364M22-K10 4355363NZM1-XHIVL 4358869NZM1-XUL208-240A 4358719Side 1x Ir2h100401010404114400104014124610204060100100NZM1-A40...125Zeit tMilli-Sekunden Sekunden MinutenEffektbryter NZM14 - polet: NZMN1-...Ik max: Ics = Icu = 50 kA (400V)I2: 1,3 x In:Ii: Se beskrivelseRammeklemme for CuKomplett effektbryter, 32 ...125 AMaks: 690 V 50/60 Hz. EN 60947I2 = høyeste prøvestrømIi = elektromagnetisk utløserstrømA-type = termisk/elektromagnetisk vernM-type=termisk/elektromagn. motorvernRammeklemme Cu moment 9NmTunnelklemme Al/Cu moment 15NmBolttilkobling moment 9NmMoeller Electric AS FDV-dokumentasjon