Title: +175=311.001_KN001_KIMA System.Produktinformasjon.pdf
Awinklet rett ledning krever god klamring. Om awinklingen "går tillbake" kan lekkasje oppstå. Koblingen tillater at ferdig avløpsledning tethetsprøves med 50 kPa indre vanntrykk. Awinklingen får ikke overskride verdiene i tabell på side 23, og kan ikke erstatte passende rørdel. Rørdeler er sikrere, spesielt om mekanisk staking blir nødvendig.Sammenkobling mellom to liggende ledninger Avgrening på liggende ledning skal utføres med grenrør 45' Klamring utføres etter anvisningen.E EoooC\¡,l) l¿ (ü EmaksmaksOm stamrørstøtte benyttes klamres ledningen ifølge beskrivelsen.Overgang fra stående til liggende samleledningOvergang fra stående til liggende sideledning På overgang mellom stående til liggende samleledning anbefaler vi grenrør maksimum 45'.Tilkobling av stående sideledning til liggende samleledning Tilkobling av stående sideledning til liggende samleledning skal skje med grenrør, maks 88o.maks.750maks.200llustrasjon fra siden