Title: Styrecentral.pdf
Jumper J2 i pos. »Ext 3 wire«. DIP indstillinger se side 13 NTC Linieovervågning mellem klemme 1-3: Med jumper J3 (aktuatorudgang) vælges også her, hvor mange linieafslutninger (antal 27KΩ) der ønskes detekteret – på samme måde som ved motorlinie. Denne indstilling kræver 3 lederkabel fra motorudgang til motor. Jumper J2/J3 er ikke monteret - Ingen linieovervågning for aktuatorudgang.Tilslutning til motor- (aktuator-) udgang samt linieovervågning Aktuatorerne (motorerne) tilsluttes aktuatorudgangen på udgangsklemmerne 2-3. Der er mulighed for til- og frakobling af linieovervågning på aktuatorudgangen (fabriksindstillet til tilkobling). Kablerne til aktuatorerne kan forbindes i serie eller stjerne eller en kombination af disse (se tegning med eksempler eller tilslutningsdiagram på midtersiderne). C Kablernes polaritet skal overholdes - Aktuatorerne skal altid tilsluttes via en lastafbryder, f.eks. Actulux A V type LIP eller lignende. 0 5 2 - 0 8 1#12161523 456 789 101112L BJ15n o