Title: 32 TA+Modulator+DN.pdf.pdf
qmax-verdierPosisjonDN 15 DN 20 DN 25 DN 321 92 200 340 7202 114 260 440 9603 140 360 600 13504 170 460 810 17505 210 565 1010 21506 265 670 1200 2530DN 40 DN 500.8 890 19600.9 1150 24401.0 1410 29601.1 1710 35201.2 2030 41501.3 2380 4900PosisjonDN 65 DN 802.50 4200 59002.75 5100 73003.00 6200 92003.25 7700 122003.50 9500 155003.75 11500 19100qmax = l/h ved angitt innstilling og helt åpen ventilkjegle.ApplikasjonseksempelTA-MODULATORTA-MODULATORTA-MODULATORTA-MODULATORTA-MODULATORTA-MODULATOR2. Kontroller at tilgjengelig ΔpV er innenfor arbeidsområde 15-400/600 kPa, 23-400/600 kPa eller 30-400 kPa.7 325 770 1350 28508 390 850 1520 31309 445 920 1640 338010 480 975 1750 3600Posisjon1.4 2790 57501.5 3230 67001.6 3700 76501.7 4250 86501.8 4900 96501.9 5600 106004.00 13500 228004.25 16100 263004.50 19000 300004.75 21800 336005.00 24100 373002.0 6400 112005IMI TA / Reguleringsventiler / TA-ModulatorInstallasjon