Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16.pdf
Bestemmende vern10000100000 [A]Dato:19.04.2016 15:12:12NEK 400:2014230 V TN-SSide25(82)av26GRUPPEBRYTERIkmax [kA] : 7,300AIkmin [kA] : 3,500Ikmax [kA] : 0,416BIkmin [kA] : 0,298Ikmax [kA] : 0,305Ikmin [kA] : 0,219[s] 1E41E31001010,10,010,00110Anleggets adresse:Sørum Elektriske ASSørumsandvegen 931921 SØRUMSANDTel: 63825575Selektivitetsanalyse Kurs nr.:Q55VernFabrikatTypeASCHNEIDERNS100 100 N STR22GEBCHINTNB1L 10KAVernSelektivitet [A]SelektivitetskriterieA - B117Strøm/tid-kurver1001000Anlegg: Døli Pleie og OmsorgshjemKoblingspunkt5.5.0629.04.2015In [A] 10015Bestemmende vern10000100000 [A]Dato:19.04.2016 15:12:12NEK 400:2014230 V TN-SSide26(83)av26Brukerveiledning jordfeilbryterNår jordfeilbryteren løser ut: