Title: Lockzone Ceiling Ventil Swegon - Inreguleringsguide.pdf
550-250-200550-25025,625,1550-300-250550-30032,232,6Anslutningsalternativ: B = baksida, K = kortsida Antal mätslangar: 1 Slangfärg: TransparentROWALVeROWb – tilluftStorlekStorlekBK400-150-125400-15010,09,9400-200-160400-20015,014,3Anslutningsalternativ: B = baksida, K = kortsida Antal mätslangar: 1 Slangfärg: Transparent24Luftdon med anslutningslåda TRGLuftdon med anslutningslåda TRG0xD / ±5%0xD / ±5%2xD / ±10%Figur 4. Exempel TRGd, mätning med två slangar enligt mätmetod C122 samt anslutningsalternativ, B = Baksida, K = kortsida, L = långsida.ALGTRGdALGc – tilluftALGc – frånluftStorlekBKLBKL200-100-1257,27,17,47,67,77,2300-100-16011,912,212,313,413,012,3400-100-16015,916,215,519,318,217,4500-100-20021,421,422,223,223,021,2300-150-20019,619,420,220,921,419,2400-150-25026,926,327,328,928,226,4500-150-25035,034,532,436,335,733,3