Title: +038=462.002-FS001._01-Eaton Tavlebyggeren Produktblad.pdf
VÆR OPPMERKSOM PÅ ● Alltid å kontrollere at spenningen er slått av før tilkobling. Dersom det ikke blir gjort kan det føre til elektrisk støt eller brann. ● Koblingen må bli utført av kvalifisert personell. Dersom det ikke blir gjort kan det føre til elektrisk støt eller brann. ● Monter alltid måletrafo før tilkobling. Dersom det ikke blir gjort kan det føre til elektrisk støt eller brann. ● Trekk til terminalene med oppgitt moment under montasjeveiledning. Dersom det ikke blir gjort kan det føre til brann. Beskrivelse : Strømtransformatorer i serie TCH leveres som en klasse 0,2S trafo. Bruksområde er måling av strøm i vekselstrømsanlegg via .../5A instrument. Etter hvilket egetforbruk (byrde) i instrumenter og releér, sammen med kablenes forbruk, klassifiseres strømtransformatorene i 3 forskjellige klasser: 0,2S - Avregning. 0,5S - Strømmåling. Bruksområder : Lavspennings vekselstrømsnett, 50/60 Hz. Innendørs. Montasjeveiledning : 1/ Før kablene gjennom måletransformatoren, og monter trafoen til underlaget.