Title: 32 Aktuator Ta+Slider+500.pdf.pdf
Inngangssignal: 0(2)-10 VDC, Ri 47 kΩ. Regulerbar hysterese følsomhet 0,1-0,5 VDC. 0,33 Hz lavpassfilter. Proporsjonal: 0-10, 10-0, 2-10 eller 10-2 VDC. Proporsjonal split-range: 0-5, 5-0, 5-10 eller 10-5 VDC. 0-4.5, 4.5-0, 5.5-10 eller 10-5.5 VDC. 2-6, 6-2, 6-10 eller 10-6 VDC. Proporsjonal dual-range (for kombinerte varme/kjølesystemer CO – Change over: 0-3.3 / 6.7-10 VDC, 10-6.7 / 3.3-0 VDC, 2-4.7 / 7.3-10 VDC eller 10-7.3 / 4.7-2 VDC. Standardinnstilling: Proporsjonal 0-10 VDC.Utgangssignal: I/O, Plus-versjon: 0(2)-10 VDC, maks. 8 mA, min. 1.25 kΩ. Områder: Se “Inngangssignal”. Standardinnstilling: Proporsjonal 0-10 VDC.2Karakteristikk: Lineær, EQM 0,25 og omvendt EQM 0,25. Standardinnstilling: Lineær.Reguleringshastighet: 4 eller 6 s/mm. Standardinnstilling: 4 s/mm.Motorkraft: Push 500 N Pull 300 NTemperatur: Medietemperatur: max. 120 °C Driftsmiljø: 0 °C – +50 °C (5-95 % relativ fuktighet) Oppbevaringsmiljø: -20 °C – +70 °C (5-95 % relativ fuktighet)