Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
Комплект поставки включает расширительный бак (A) с наклейкой (B) и руководством (C) (рис. 1). На наклейке указано максимальное допустимое давление и пред- варительное давление в системе.лением: повреждение бака может привести к серьезным травмам.Кронштейн должен выдерживать вес полного расширительного бака.Кронштейн должен выдерживать вес полного расширительного бака.Назначение Расширительные баки предназначены исключительно для исполь- зования в закрытых системах теплоснабжения и охлаждения (с добавлением объема гликоля макс. 50%). Сведения о минимальной и максимальной температурах на мембране и о максимальном рабочем давлении см. на наклейке.Во время установки избегайте превышения параметров уста- новленного давления. Установите предохранительный клапан (например, Prescor).Настройте давление открытия на значение, равное или меньшее максимального рабочего давления, указанного на маркировке бака.Соединение между расширительным баком и нагревательным оборудованием всегда должно быть открыто.