Title: 360.028 - Swegon GOLD25FRXHC +- 7.600 m³h Ventilasjonsaggregat_Datablad.pdf
360.028 - GOLD25FRXHC +/- 7.600 m³/hAggregatstørrelse025Luftdensitet1,200 kg/m³Tilluftsmengde6 080 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal50 PaTilluftskanal200 PaAvtrekksluftmengde6 080 m³/hStatisk trykkfallAvtrekkskanal100 PaAvkastkanal50 PaKlimatdataOslo, NorwayDimensjonerende utetemperatur, sommer26,0 °CDimensjonerende luftfuktighet, sommer50 %Laveste dimensjonerande uteluftstemperatur20,0 °CDimensjonerende luftfuktighet, vinter85 %Tilluftstemperatur, sommer16,7 °CTilluftstemperatur, vinter20,0 °CNøkkeldataSFPvRenblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje, Rene filtre1,57 kW/(m³/s)Tilluftens tørre temperaturvirkningsgrad84,5 %Eurovent energieffektivitetsklasseA+ 2016Kontroll mot kommisjonens forordning (EU) nr 1253/2014Kompatibel 2018KabinettKonstruksjon Paneler med mellomliggende isolasjon av mineralullPaneler 56 mm med 1 mm stålplate på innsiden og utsiden. Utside lakkert grå metallic.Termisk isolasjonsklasse T2