Title: Døli Sykehjem - Styrings-skjemaer.pdf
B At k u d o r PVy bd e t t m r e piy l l a c f c e p siit o ns e s o p r u pr o fd e s ur oy t r a pr e h t oy n ao td e t a c n u m m o cir od e t t m s n a r ti, d e c u d o r p e r, d e p o cie bt o nt s u md n ay t r e p o r pe v s u l c x eir u oe r as t n e t n o cs td n ag n w a r Dis h TiSTYRING: Aggregatet kan styres i opp til tre hastigheter via tidsprogram i prosessenhet.Ved oppstart starter fraluftviften, med full varmegjenvinning, i en justerbar tid før tilluftviften. Deretter overtar prosessenheten styringen av aggregatet. Ved driftfeil på frekvensomformer aktiveres en alarm og aggregatet stopper.Sirkulasjonspumpe, CP1, stopper sommertid når utetemperaturen overstiger den innstilte verdien og behov for varme ikke foreligger. En stoppet sirkulasjonspumpe "luftes" én gang per døgn.