Title: +038=433.002-FS052._06-Eaton Tavlebyggeren Produktblad.pdf
Føler nr. 1 er plassert i en skyggefull del ned- erst på taket Det er viktig at alt smeltevannet passerer føleren helt til takrennene er tørre Siden snø har en tendens til å skli ned må føleren være på et sted der det tørker opp sist112233123Føler nr. 2 er også viktig fordi taket på utspringet kan ha en annen vinkel Utspring kan være lavt prioritert i et todelt anleggFøler nr. 3 kan benyttes dersom det stilles store krav til sikre målinger Den kan plasseres nær andre nedløp fra takrenner eller i en takrenne2.3.5 Forlengelse av følerkabel Takføleren leveres med 15 meter kabelForlengerkabelen må være en 4-leder, ref tabellen s 1411122 Plassering og installasjon av følere2.4 Installering av takfølere Følgende gjelder alle typer installasjoner:a) Føleren må plasseres minst 1 cm fra varmekableneb) Føleren må plasseres slik at overflaten er horisontalc) Føleren festes ved å bruke vedlagte feste på føleren eller ved å lime det på overflatenmin 1 cm4 Tekniske data