Title: Monteringsanvisning - FR brannplate.pdf
Alle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge yttersider2 lag 60mm Brannplate 2-SKOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 60DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparingsmål 1200 x 2400mmKobberrør ≤ Ø54mm9-13mm gjennomgående cellegummiAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge yttersider2 lag 60mm Brannplate 1-SProtecta Rørstruper 2 lag 50mm breddeALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 120DEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparingsmål 1200 x 2400mmAlupex rør ≤ Ø75mm9mm gjennomgående cellegummiAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge yttersider2 lag 60mm Brannplate 1-SProtecta Rørstruper 2 lag 50mm breddewww.protecta.noStandard konstruksjonsdetaljer for Protecta FR Brannplate, tilhørende Produktdokumentasjon SINTEF AA-098Polyseam AS tlf.02944 10 (11) 2014 5 22Detaljtegninger Protecta® FR BrannplateALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 45ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 180DEKKEKONSTRUKSJONERDEKKEKONSTRUKSJONERMaks utsparingsmål 1200 x 2400mmAlupex rør ≤ Ø75mm