Title: 2020-09-24 Internkontroll Nødlys Bs1 eiendom Bytestein 1.pdf
Nødlysarmatur må etterses (FOB §5).Lukkingsfrist25.09.2020 08:11:11 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres2 - Må utbedres3/7AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Hele, Hele byggetID: 59873Signaldiode på nødlysarmatur med selvtest signaliserer feil på armatur.TiltakNødlysarmatur må etterses (FOB §5).LukkingsfristID: 59874Nødlysarmatur lyser ikke i tråd med forskriftene ved funksjonstest.Kontorlokaler til laboratoriumTiltakBatteri må byttes og ny funksjonstest må utføres (FOB §5).LukkingsfristID: 59875Adskilt system for nødlys og markerings skiltTiltakMå risikovurderes og vurderes prosjekteres nytt system grunnet blandet system og manglede dokumentasjon. Lukkingsfrist25.09.2020 08:11:11 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres2 - Må utbedres4/7AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Hele, Hele byggetID: 59876Nødlysarmatur lyser ikke i tråd med forskriftene ved funksjonstest.TiltakBatteri må byttes og ny funksjonstest må utføres (FOB §5).