Title: +038=360.003-#####._07-360.003 Gold RXHC-20 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Lufttemperatur |Lufttemperatur inn/ut vinter | inn/ut sommer °C °CFunksjonsdeler i Hastighetluftretningen m/sTrykk LydnivaPa dB(A)Inntakskanal Spjeld i kanal Anslutningsgavl Filter 1,42 Roterende varmeveksler 1,91 -20,0/15,8 26,0/26,0 Batteri RX/HC 1,31 15,8/20,7 26,0/16,0 Vifte AnslutningsgavlVarmebatteri, vann,kanalmontertTilluftskanalAvtrekkskanalAnslutningsgavlFilter 1,28Roterende varmeveksler 1,91 22,0/13,8 26,0/26,0Batteri RX/HC 1,4413,8/16,9 26,0/38,1VifteAnslutningsgavlSpjeld i kanalAvkastkanal7,8/20,0Lydeffekt til kanal malt iht. ISO 5136 Innsettingsdempninger medregnet til kanal. Lydeffekt til omgivelsene malt iht. ISO 3741Frekvensband Til tilluftskanal 74 69 70 72 69 67 65 65 dB 75 dB(A) Til inntakskanal 75 73 75 70 66 62 58 56 dB 72 dB(A) Til avtrekkskanal 75 73 75 70 66 62 58 56 dB 72 dB(A) Til avkastkanal 75 70 72 74 71 70 68 68 dB 78 dB(A) Til omgivelser 68 60 54 60 47 46 45 42 dB 58 dB(A)GOLDaggregat med integrert automatikk