Title: +038=360.027-#####._01-360.027 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Funksjonsguide.pdf
Efter avslutad stabilisering återgår driften till normalläge och styrs mellan MIN-100% enligt avsnitt 3.4 Temperatur- reglering.Luftflödesgränser för tilluft och/eller frånluft underskri- der tillåten min.-gräns (fabriksinställning 40% av GOLD- aggregatets max.-flöde, kan ställas in 0 – 100%)Stabilisering stoppar då något av följande inträffar: • Stopp av GOLD-aggregatet • Avfrostningsbehov uppstår (se avsnitt 3.9) • Oljeåterföring startar (se avsnitt 3.8)Utetemperaturgränser för värme- eller kylfunktion underskrids. (fabriksinställning, värme -20°C, kyla +15°C. Kan ställas in, värme -50 – +50°C, kyla 0 – 50°C)Tilluftstemperaturen avviker från börvärdet i så hög utsträckning att det är inom 1 K från gränsvärdet för något av larmen Tilluftstemperatur över/under börvärde.