Title: 2. FDV Instruksjonsmanual.pdf
Hvis det er brannmannsheis som er utformet ihht EN 81-72 (Se tekniske spesifikasjoner for anlegget) referer til seksjon § 7 Spesielt tilbehør. Brannmanns prioritet kontroll bryter (for lifts not ihht to EN 81-72): Sitter i den etasjen hvor det er brannslukningstilgangNår et heissystem slås over på brannslukningsdrift, vil heisen øyeblikkelig kjøre til etasjen med brannslukningstilgang. Denne etasjen er avtalt med det lokale ignorere ALLE eksisterende kjøre signaler- og brannvesen. Heissystemet vil tilkallinger underveis. Når heisen kommer til brannslukningsetasjen, vil den bli stående med åpne dører. Den vil kun besvare et eneste kjøresignal. Hvis det trykkes på en etasjeknapp på trykknappanelet, vil dørene lukke, men knappen SKAL holdes nede, inntil dørene er helt lukket. Hvis knappen slippes før dørene lukker helt, vil de åpne igjen med det samme. Når dørene er lukket, vil heisen kjøre til den valgte etasje.Brann- vesen