Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
Tabell II.29* Brannmotstandsklasse E 240/EI 240 Multiple gjennomføringer 1000 x 800 mm.Rørisolasjon: Type, densitetRørisolasjon: Tykkelse (mm), Lengde, FordelingTykkelse GPG (mm) i plan med overkant dekke.Annet tilleggs produkt.Kobber og stålrør: Ø 12 mm - Ø 18 mm, Veggtykkelse (t): 1.0 mm. U/CGlassull 75 kg/m320, Helisolert, CSGPG 1301 lag FS Wrap LXKobber og stålrør: Ø 22 mm - Ø 54 mm, Veggtykkelse (t): 1.0 ≤ t ≤ 1.5. U/CGlassull 75 kg/m330, Helisolert, CSGPG 1302 lag FS Wrap LXTabell II.30* Brannmotstandsklasse E 240/EI 180 Multiple gjennomføringer 1000 x 800 mm.Rørisolasjon: Type, densitetRørisolasjon: Tykkelse (mm), Lengde, FordelingTykkelse GPG (mm) i plan med overkant dekke.Annet tilleggs produkt.Kobber og stålrør: Ø 40 mm - Ø 54 mm, Veggtykkelse (t): 1.5 ≤ t ≤ 14,2 mm. U/CGlassull 75 kg/m330, Helisolert, CSGPG 1302 lag FS Wrap LXTabell II.31* Brannmotstandsklasse E 240/EI 120 Multiple gjennomføringer 1000 x 800 mm.Rørisolasjon: Type, densitet