Title: Tilluftsventil Falconc-a.pdf
Injustering med anslutningslåda ALS Injustering skall göras med spridardelen monterad. Mätslang och spjällsnören dras ut ur donet via spalten.0xD / ±5%Figur 1. Montering. Injustering.0xD / ±5%2xD / ±10%3KopplingsschemaKastlängd l0,2 är mätt vid isotermisk inblåsning. • Rekommenderad max undertemperatur 10 K. • Horistontell spridningsbild redovisas med innerkons- paketet i sitt nedre läge. Se måttskiss.Vertikal spridning redovisad med innerkonspaketet i sitt övre läge. Se måttskiss.Vertikal spridning redovisad med innerkonspaketet i sitt övre läge. Se måttskiss.För beräkning av luftstrålens utbredning, lufthastig- heter i vistelsezonen, eller ljudnivåer i rum med andra dimensioner hänvisas till vårt beräkningsprogram ProAir web som finns på www.swegon.com.För beräkning av luftstrålens utbredning, lufthastig- heter i vistelsezonen, eller ljudnivåer i rum med andra dimensioner hänvisas till vårt beräkningsprogram ProAir web som finns på www.swegon.com.