Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Voir fig. 24 - 25. Déballer la grille avec soin et l’inspecter pour déceler tout dégât éven- tuellement survenu pendant le transport. Fixer la grille à l’unité en la suspendant par ses deux crochets élastiques et visser les quatre vis de fixation.Le cadre ne doit pas présenter de déformations causées par d’excessives tractions; il doit être centré par rapport au faux plafond et surtout il doit garantir l’étanchéité entre l’aspiration et le refoulement de l’air. Dans la figure on distingue les joints d’étanchéité qui évitent le by-pass d’air “(cid:5)” et l’écoulement d’air traité “(cid:4)” à l’intérieur du faux plafond. Après le montage de l’ensemble, vérifier que l’espace entre le cadre et le faux plafond est inférieur à 5 mm.Pour fixer le cadre, se servir exclusivement des vis fournies à cet effet.Pour les unités à commande I.R. et/ou à grilles de ventilation motorisées, raccorder les câbles électriques entre l’unité et le cadre.42 GW53