Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
Løftehøjden reduceres når flowbehovet falder og øges når flow- behovet stiger. Løftehøjden mod en lukket ventil er halvdelen af sætpunktet Hset. Du kan indstille sætpunktet med en nøjagtighed på 0,1 m.2 1 2 18 4 4 25 0 M T23)K D(k s n a DD a n s k(D K)7.3.5 KonstanttrykEt konstant tryk er fordelagtigt i anlæg med relativt små tryktab i fordelingsledningerne:Tostrengede varmeanlæg med termostatventiler:– dimensioneret for naturlig cirkulation– små tryktab i de dele af anlægget hvor hele vandmængden strømmer igennem (for eksempel kedel, varmeveksler og fordelingsledning indtil første afgrening)– ombygget til stor temperaturforskel mellem fremløbsledningog returløbsledning (for eksempel fjernvarme).Gulvvarmeanlæg med termostatventiler.Enstrengede varmeanlæg med termostatventiler eller streng- reguleringsventiler.Enstrengede varmeanlæg med termostatventiler eller streng- reguleringsventiler.Hovedkredspumper i anlæg med små tryktab i hovedkredsen.