Title: Luft-vann VP rapport Døli.pdf
Rapport luft-vann VP – Døli PleiehjemPå Døli er det installert luft-vann varmepumper som er koblet med en retur-retur-løsning på hovedstokken i fyrrommet. Dette vil si at varmepumpene henter vann fra returvannet til hele varmeanlegget på vei tilbake til kjelen. Varmepumpa varmer da opp returvannet før det returneres til kjeleparken for toppvarming. Varmepumpene kan levere maks 65 grader på vannet inne ved – 20 grader ute. Dette vil si at de ikke kan ta inn vann med høyere temperatur enn 60 grader. For å oppnå optimal drift av varmepumpene er det viktig at temperaturen på hovedstokken ikke går med unødvendige høye temperaturer. Dette kan reguleres med å utekompensere børverdier på elkjelen.