Title: +175=360.001_IV001_Igangkjøringsrapport.Protokoll.pdf
t-aaaØST\1ENT A/S PoSboks 6155 Etterstâd 0602 osl.o Fax.:64860495Dato: 22.05.2003Deres ref.: ToreVårt Onr: C-207I43 Utført av: Jan Tore LioAnlegg: DØIil.IALDERS OG SYKEHJEM 36.03 Utført: 211543Garantien gielder 1 år fra: 2I/543IGANGKJØRINGSRAPPORTKOMMENTARER:Det var koblet Al-kabel direkte itrn på S0,denne er ikke god$ent for Al.Dette må rettes av eleldriker.Kjølingen var ilf<e ferdig montert/koblet.Signalene ut fra skapet ble sjekket og funnet i orden.Motorvembryteren for avtrekksvifte og motorvernbryteren for sirk.pumpe varmegie, vinner har for høyt område ogbør byttes.Vi har ått oppgiu feil Amp. Data.o Alle andre firnksjoner ble sjek*et og funnet i orden.Målinger og innnstillinger: Se blad 2ÀVD: OSLO Oluf Onsumsvn. 9 OsIo 0680 T1f : 22087 400 22087 40I Fax: fornavn@bsteknikk. noForetaksnummer 840 530 752 nvaAVD. Drannnren HoffgaardsgL.22 3002 Drammen Tlf: 32828004 Fax: 32828005fornavnGbsteknikk. notBS-TEKNIKK frS BYOOAUTOMATISERINO