Title: FDV - Døli Pleie- og Omsorgssenter.pdf
Temperaturmåler, GT1, holder tillufttemperaturen konstant via sekvensregulering. Tilluftsverdien justeres etter innstilt kurve. Om tilluftstemperaturen avviker fra utregnet verdi etter innstilt tid, aktiveres en alarm.Reguleringssekvens:Varme- og kjølebatteri styres i sekvenser. Ved henholdsvis økende varme- og kjølebehov åpnes reguleringsventil SV1 og SV2. Ved oppstart forvarmes også varmebatteriet etter en utekompensert kurve ved pådrag fra SV1. Frostvakt, GT8, overtar reguleringen av SV1 ved frostfare. Synker temperaturen under frostvakatens grense stopper aggregatet og en alarm aktiveres. Ved aggregatstopp holdes varmebatteriets temperatur konstant.Roterende varmeveksler styres i sekvenser. Ved driftsfeil på varmeveksleren aktiveres en alarm.Trykkregulering: