Title: DM1-3 Målerliste RIE og El.entreprenør.xlsx
433.U2.06 Underfordeling XP001 Aggregat VVS plan U2 =360.002 Kjøl 30716332 kWh Plan U2 Tallberg Elektro AS 433.U2.06 B,M,S,T,O Ja ja Ja \n09.11.2022 - Ingen last tilkoblet måler. Måler er ikke spenningssatt. Seiremåler etter 29995572 - Sjekk struktur og måler nummer. XP002 Aggregat VVS plan U2 =360.002 Vifter 30716333 kWh Plan U2 Tallberg Elektro AS 433.U2.06 B,M,S,T,O Ja ja ja 09.11.2022 - Måler aggregat 360.002. Forbruk trekkes fra forankoblet måler som forsyner div pumper, fettuskiller mm. Struktur bør sjekkes. Tavle er utvidet og ikke koblet etter sjema. Egen sak Entro/Electronova. Seiremåler etter 29995572-Bestilt ny antenne - Sjekk struktur og måler nummer. 433.U1.01 Underfordeling XP001 Tavle målt fra hovedtavle 433.U1.02 - Teknisk tavle VVS U1 Underfordeling XQ001 Aggregat 360.003 - Vifter 30840993 433.U1.02 B,M,S,T,O ja ja Seriemåler - etter 29995577 i hovedtavle XQ002 Aggregat 360.003 - Kjøl 30840994 433.U1.02 B,M,S,T,O ja ja Seriemåler - etter 29995577 i hovedtavle XQ003 Aggregat 360.015 - Vifter