Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
3. Det anbefales, hvis det er muligt, at placere en valgfri tilslutnings- gruppe i ekspansionslinjen for at lette vedligeholdelsen.3. Vedligeholdelse og service4. AfmonteringDet anbefales at ekspansionsbeholderen årligt efterses af kvalificeret personale.Ekspansionsbeholdere er trykudstyr i overensstemmelse med Direktivet om trykbærende udstyr 2014/68/EU. En overensstemmelseserklæring kan fås ved henvendelse til Flamco.1. Tillad installationen at køle ned, og fjern trykket fra den. 2. Afmonter dækslet (H) og proppen (I). (fig. 10, 11) 3. Tryk den indvendige ventil (J) ind for at gøre ekspansionsbeholderen trykløs. (fig. 12) 4. Skru ekspansionsbeholderen (A) løs. (fig. 13) Bemærk: en fuld ekspansionsbeholder er tung! Vandet i ekspansionsbeholderen kan være meget varmt. Deponer ekspansionbeholderen jf. de gældende lokale bestemmelser og regler.2. Montage