Title: RTRD4400V_5-TRINNS_TRAFO.pdf
Document type: ProduktkortDokumentdato: 2019-02-05Generated by: Systemair nettkatalogRTRD4/400V 5-TRINNS TRAFOArtikkelnummer 5942BeskrivelseManuell 5-trinns transformator, 3~fase3~fase transformator, der viftens turtall styres ved at tilførselsspenningen kan varieres i5 faste trinn som gjøres manuelt ved hjelp av bryteren i fronten.Innebygget termokontaktmotorvern som bryter tilførselsspenningen nårtermokontakten løser ut. Gjeninnkobling skjer ved å slå bryteren i posisjon 0 i min. 10sekunder.Inngang for romtermostat RT og termostat for frostbeskyttelse FS (ikke RTRD 7-24)som ved brutt kontakt bryter tilførselsspenningen til viften. Leveres med overkobling.RTRD har innebygde fasesikringer. Signallampen på fronten indikerer drift.Trafoen er utstyrt med 230V driftsignal for forrigling av annen vifte, åpne/lukkespjeldmotor etc. Ved bryterposisjon 0 er spenningen allpolig frakoblet. RTRD har en bunnplate av silumin støpegods og en overdel av ABS-plast. RTRD 7-24 har en bunnplate av silumin og en overdel av