Title: +038=360.000-LH006T_03-Parasol Zenith Komfortmodul Swegon - Produktdatablad.pdf
Koble til vannledningene med push-on- eller klemring- koblinger i tilfeller der produktet bestilles uten ventiler. Vær oppmerksom på at klemringkoblinger krever støtte- hylser i rørene.Ikke bruk loddekobling for tilkobling av vannledningene. Høye temperaturer kan skade enhetens eksisterende loddinger.Fleksibel tilkoblingsslange for vann finnes for både glatt rørende og ventil og bestilles separat.14Tekniske data Anbefalte grenseverdierTabell 1. Kjølekapasitet ved egenkonveksjonEnhet(mm)Kjølekapasitet (W) ved temperaturdifferanse, rom – vann ∆Tmk (K) 9678101112Trykknivåer60028333944555662Arbeidstrykk batteri, maks.1600 kPa *1200698397111125141155Prøvetrykk batteri, maks.2400 kPa *180089106123143160179199Gjelder uten montert styringsutstyrDysetrykk20-200 PaAnbefalt laveste dysetrykk, kjølingLuft- mengde (l/s)Dyse- trykk (Pa)Tabell 2. Trykkfallskonstant – vann, KpkFunksjon, kpk kjøling<1050Enhet (mm)A2