Title: Tømmervåg Roar_14_43_19-01-2022.pdf
Klemmer fra Moeller og Jean Müller er spesialkonstruert for disse forhold, men krever riktig montering. 1. Rundpresses før montasje. 2. Aluminiumlederen må børstes, eller pusses med smergel,og absolutt omgående påføres antikorrosjonsmidlet Contax, som leveres av Moeller Electric AS.3. Legges inn i klemmen som må tiltrekkes med riktig dreie moment, Nm (Newton-meter), med dreiemomentnøkkel.Både for svak og for sterk tiltrekking er farlig *) BRUK MOMENTNØKKEL! *) Ettertrekking uten momentnøkkel må ikke foretasTilkoblingsmomenter: 16-95 mm2 NZM1 16-240 mm2 NZM2 2X(50-240) mm2 NZM3 4X(50-240) mm2 NZM4Al/Cu Al/Cu Al/Cu Al/Cu15Nm 31Nm 31Nm 31Nm52Tiltrekkingsmoment for Cu/Al-klemmerFølgende momenter skal benyttes ved tiltrekking av klemmerfor Cu- og Al-ledere:El.nr.16 549 40KlemmetypeK25AL-AKabeltverrsnitt Tiltrekkingsmoment (Nm) Bruk mm2TillattNominellmoment- nøkkel I element-områdeverdi2,62516 549 46P44650innebyggetautomater43 585 28K18995-150innebygget