Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
12:2 TILLUFTSTEMPERATUR OVER BØRVERDIENS ALARMGRENSEB03)20 m0Tilluftstemperatur overstiger innstilt børverdi (ved FRT-, URT-, URF- og tilluftsregulering) eller har et avvik fra tilluftsregula- torens aktuelle børverdi (ved avtrekksluftregulering) i over 20 minutter.12:6 AVTREKKSLUFTTEMPERATUR UNDER ALARMGRENSEA03)20 m0Avtrekkslufttemperatur understiger innstilt alarmgrense i over 20 minutter.12:11 TEMPERATURBESKYTTELSE UNDER ALARMGRENSEA03)30 s2)0Verdien for temperaturbeskyttelse er lavere enn innstilt alarmgrense.12:13 VARMEVEKSLER VIRKNINGSGRAD UNDER ALARMGRENSEB03)2 h0Varmevekslerens virkningsgrad understiger innstilt alarm- grense i over 2 minutter. Alarmgruppe 13: Fukt/VOC13:1 FUKTING, I/O-MODUL NR. 4 KOMMUNIKASJONSFEILB03)10 s1Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med I/O-modul nr. 4 for fukt. 13:2 TILLUFTSFUKTGIVER DEFEKTA13)10 s1Fuktgiver i tilluftskanalen er defekt eller ikke tilkoblet.