Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
.... qualquer obstrução da saída e retorno do ar da unidade (Fig. 3). ... um ambiente com vapores de gorduras (Fig. 4). ... instalações em zonas com altas frequências (Fig. 5). ...partes ascendentes do tubo de descarga da condensação. Estas só podem ser efectuadas próximo da unidade com uma altura máxima de 200 mm em relação à base superior da unidade (Fig. 6). ... tubo de drenagem dos condensados na horizontal, com uma incli- nação inferior a 2% (Fig. 7). ...a luz solar projectando-se directamente sobre a unidade: quando a unidade está a funcionar em arrefecimento, baixe sempre as persianasInstalaçãoFig. 15. • Instalar o aparelho numa posição possivelmente central, a direcçãodo fluxo do ar pode ser regulada deslocando manualmente a posição das linguetas deflectoras segundo o modo de funcionamento (arrefecimento ou aquecimento); assim consentirá uma melhor distribuição do ar no ambiente.