Title: GUPEXs vent.Notat 18.09.15.pdf
08 16:39:23IV Produkt Designer G3 Versjon 305.4.0.0(B Envistar Flex LceWRODUH Prosjekt Dali Sykehjem Air handling with the focus on LCC Aggregat Aggregat2 28000 m3h Starrelse 850 28 000/28 000 m*h Konstant luftmengde NytEl-energi tilluft Luftmengde inklusiv lekkasje (06) 28000 meh Totalvirkningsgrad (07) 64,7 % Spesifikk vifte-eleffekt (08) 1,36 kW/m¥s Vifte-Eleffekt 10,58 kW Trykkfall i tilkoplede kanaler (09) 350 Pa Internt trykkfall i aggregat 528 Pa Arlig driftstid (10) 2800 h Spesifikt naverdi (P0) (Gh)] 13,08 NOK/KWh Tilluftsvifte energikostnad (12) 387403 NOKEl-energi tilluft Luftmengde inklusiv lekkasje (06) 28000 m¥h Totalvirkningsgrad 07) 626 % Spesifikk vifte-eleffekt (08) 1,08 kW/m¥/s Vifte-Eleffekt 8,40 kW Trykkfall i titkoplede kanaler (09) 350 Pa Internt trykkfall i aggregat 326 Pa Avrlig driftstid (10) 2800 h Spesifikt naverdi (P0) (11) 13,08 NOK/KkWh Fraluftsvifte energikostand (12) 307642 NOK