Title: +135.01=370.001-RT402T_01-320 Datablad Tempføler vann_QAE21xx.pdf
Dyktemperaturgivare QAE211..., QAE212…CE1N1781sv 061019.… … … … …..Montering och installationMonteringslägeAnm.!4/8Building TechnologiesBeroende på användning placeras givaren enligt följande:För reglering av framledningstemperatur:I framledning: – Omedelbart efter pumpen om den monteras i framledning – 1,5…2 m efter blandningsventilen om pumpen monteras i returledningFör begränsning av returtemperatur:I returledning där mättemperaturen rätt kan avkännasGivaren skall om möjligt monteras i en rörböj dvs. insticksröret eller dykröret skall peka mot strömningsriktningen. För att givaren skall känna rätt temperatur skall den placeras i väl blandat förbiströmmande medium, t.ex. ledningar från pumpen eller om pumpen är monterad i returledningen minst 1,5 meter efter blandningspunkten. Givaren skall mon- teras så att kabelanslutningen inte tillförs ovanifrån.Instickslängden för samtliga givare skall vara min. 60 mm!Givaren får inte täckas av rörisoleringen.