Title: +038=54.000-NI009._03-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskaltest brann og sikkerhet, Pactum - Sluttrapport.pdf
Dører med holdemagnet av deteksjonHeisManuell melder ….Persienner=360.001-RY401 (tilluft)KommentarOKOKOk OK OKReaksjonVisning av alarm med angivlese av sone på betjeningspanel og sentral.Blink og hørbar lyd.Automatiik åpner dør slikat døreråpnes manuelt via KAC boks eller lignende.Holdemagnet slipperKjøres ned til plan 2 og hiesdører åpner.Alle Ventilasjonsaggregater stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerAlle persienner for helebygget kjøres opp.Alle Ventilasjonsaggregater stanser og alle tilhørende brannspjeld stenger.Ansvarlig entreprenør Elektro/ RIELagElektro Lås og beslagElektro Lås og beslagBygg Vent ElektroAnsvarlig entreprenør ElektroResultat testOKElektroOKElektro /lås og beslag. OKElektroOKElektro / ByggOK Går til plan 2Vent /AutOK. StanserElektroOK. Går opp ved brannVent/aut.OK. StanserFeil ManglerSide 2 av 3Dronning Mauds gate 1-3 Pactum Fullskala test Brann og sikkerhet - SluttrapportDato: Tidsrom: