Title: elektronisk-forkobling-i-lysarmaturer.pdf
De integrerte og mere komplekse systemene er basert på busteknologi. Det er en teknologi som kan handtere både sentral og lokal styring av belysningen. Den er ofte integrert i et totalt over- våkningssystem.MONTASJETEKNISKE FORHOLDLysdemping – systemer Det finnes i dag to hovedprinsipper for lysdemping av armaturer med elektroniske forkoblinger.Styrespenning 1-10V Digital lysregulering Styrespenning 1-10V Egenskaper: • Støyfri og sikker demping. • Flimmerfritt. • Prisgunstig. • Enkel å dimme. • Mange typer demperutstyr på markedet. • Meget fleksibelt installasjonsteknisk.Obs! Lange kabelstrekk kan gi forskjeller i lysnivå. For å slå av lyset må man bryte 230V-tilførselen.Installasjon: • Lysrørarmatur forsynes med 230V via en bryter(av / på)2 stk. ledere fra dempermedia (potmeter, Av-kon- troller, 1-10V demper) kobles parallelt fra arma- tur til armatur, inn på 1-10V inngang.Obs! Vær nøye med polaritet på 1-10V signalet (±)