Title: Overspenningsvern SD.pdf
1671 - Brandengen skolePlanlagtGjennomført2022-07-15+01=432.101 - Hovedtavle Plan 1+01=562.001 - SD-anleggKOMR:Int. kontrakt: HØYEM INTEGRASJON ASTestet av: Trond / JonasFunksjonOverspenningsvern sender signal til SD ved utløst vern.Testprosedyre1. Sjekk at SD-anlegg indikerer samme status som OSV. 2. Manipuler OSV slik at de indikerer feil. 3. Sjekk at alarm kommer i SD-anlegg 4. Tilbakestill OSV 5. Sjekk at alarm i SD-anlegg er borte og at det indikeres normaltilstand. Kommunikasjon1. Sjekk at SD-anlegg indikerer samme status som OSV. 2. Manipuler OSV slik at de indikerer feil. 3. Sjekk at alarm kommer i SD-anlegg 4. Tilbakestill OSV 5. Sjekk at alarm i SD-anlegg er borte og at det indikeres normaltilstand. KommunikasjonI.OTestkommentarOVS står i normalposisjon, sjekket at det står det samme i SD anlegget. Jonas nappet ut OVS modulene for å simulere utløst OSV feil, feilen kommer opp i SD anlegget.