Title: Vedlikeholdsinstruks ventilasjon - Bjerke Ventilasjon.pdf
Roterende GjenvinnerStrømforbruk måles. Motorvern kontrolleres. Tetninger, remmer og turtall kontrolleres og justeres. Trykkfall tilluft/avtrekk måles.360SpjeldBevegelse og tetting kontrolleres. Alle skruer og overføringer trekkes til. Spjeldblader rengjøresFrekvensD Daglig Ukentlig U Månedlig M Å Årlig2gÅ2gÅ2gÅ2gÅFag360560Type/NavnMåling av VirkningsgradReguleringBeskrivelseVed mistanke om lav virkningsgrad på varmegjenvinner kan denne måles v.h.a. temperaturene (tilluft-inntak)/(Avtrekk-inntak) ved maksimalt pådrag. Vær oppmerksom på at måleresultatet kun må brukes som en indikator, idet målingen ikke gir noe eksakt måleresultat.Kontroll reguleringssekvens. Alle Innstilte verdier kontrolleres, og settes Tilbake til opprinnelig verdi.Frekvens2gÅ6.6 KvitteringskortKvitteringskort vedlikeholdDatoFirma og signaturBeskrivelse av utført arbeid.