Title: +038=370.001-SE021T_01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8405662 med flere - man_prescor_cv_v2.0_20140428_def_lr.pdf
No suelde cerca de la válvula. • Preste atención a la flecha que indica ladirección del fluido.No coloque una llave de paso entre lacaldera (E) y la válvula (A).El diámetro de las tuberías de entrada y salida no debe ser menor que las conexiones de entrada y salida de la válvula.Asegúrese de que hay una abertura libre de salida de fuido (instalación de la llave de paso) con caída y de que está conectada directamente a la salida de la válvula (ej. artesa (F) Flamco). • No ajuste nunca la válvula con la entrada o la salida dirigidas hacia arriba (G-H).Asegúrese de que hay una abertura libre de salida de fuido (instalación de la llave de paso) con caída y de que está conectada directamente a la salida de la válvula (ej. artesa (F) Flamco). • No ajuste nunca la válvula con la entrada o la salida dirigidas hacia arriba (G-H).