Title: Tetthetskontroll.pdf
miljSutviHingDato: 26.11.2015Tetthetskontroll Gassanlegg Anlegg: Lilleborg AS ELLO forbruksanleg Kontroll/ Rapport-ID 66 Anlegg ID: 1380 Utfart dato: 25.11.2015Anlegg Adresse: Bytestien 1Anlegg Poststed: 17 isti Kontroll utfart av: 99 65 Kristiansundmiljdutviring Eier. ’ Firma/Person: Lilleborg AS avd Ello Kontrollgr: Marius Sonfla i S g <= Adresse: Bytestien 1 Mobil: 48063020 / -, E-mail: marius@milioutvikling.no Poststed: 6517 Kiistiansund Gassteknikersertifikat nr: NG 3079 Kontaktperson: Gyldig til: 04.12.2017 Navn: Atle Maude Mobil: E-mail: atle.maude@lilleborg.nRegelverk/ krav:EN 12327, Norsk Gassnorm.Trykket skal veere stabilt i min. 20 min. Det aksepteres ikke negativt avvik. Ved avvik gjennomfares testen pa nytt. Det benyttes lengre utjevningstid og/eller finn lekkasjenTest metode: