Title: SPMF.pdf
Koppla in ledare från spjällmotorn och övriga enheter via avsedda plintar med kontakter enligt det yttre förbindningsschemat.SMRDJSPMSMRD monteras rättvänd relativt luftriktningen i kanalen.Alla installationsanvisningar och övrig produkt- dokumentation för RCC finns att läsa eller ladda ned på www.lindinvent.se/produkterVänd för installationsanvisning DCV-RC.SIDA 2(2)85. Vid funktionskontroll/felsökning: Avläs aktuellt flöde igen enligt punkt 2 ovan. Om ni fortfarande noterar en avvikelse kan det vara fel på givaren. Nu krävs fortsatt metodisk felsökning och verifiering av att rätt värden jämförs.Utrustning • 1 st rejäl spruta6. Rensningen är nu avslutad. OBS det är enbart mätdonen på mätflänsen som skall rensas. Givaren får absolut inte blåsas med sprutan.(Typ 60 ml Omnix B. Braun) Används för att trycka luft genom mätdon och därmed rensa mätrör från smuts1 st silikonslang 3-5Givare korrekt ansluten via slangar till mätdon på mätfläns med dubbla mätuttag.