Title: getBlob.pdf
Reparation och utbyteByt ut systemfiltret A-4000-8001 när utsidan blir mörkrödKopplingsschema15VDCCOM 0-10 VDC12345Repeterbarhet och hysteres: 1%. Linjaritet:±2% från 0 till 500 Pa. ±5% från 500 till 750 Pa. 0-25°C + 0,08%/°C. 25-55°C - 0,08%/°C. 50 ms max. Anslutningsplint för max. 2,5 mm2 ledare. Makrolon. IP54. -40 till +70°C. 120x125x88mm (BxHxD).Utspänningsvariation:Reaktionstid: Elanslutning:Skyddshölje: Skyddsform: Förvaringstemperatur: Mått:24 VACSpännings- försörjning 15 VDC0-10 VDC UtgångCOM COM 0-10 VDC12345PlaceringMontera inte regulatorn på plats där omgivningstempe- raturen kan falla under 0°C eller gå över +60°C.KabeldragningSpännings- försörjning 24 VDC0-10 VDC Utgång