Title: E-PL-432.101.pdf
Signal til SD-anlegg Fordeling 433.302 Ventilasjonsaggregater Teknisk rom Plan 3 Signal til SD-anlegg Jordfeilbryter heis19HS KRS AAE AAE AAEMRJ MRJ MRJ MRJ MRJKRS KRS KRS KRS KRSMERKNAD: Byggets evakueringsbetingelser i nødsituasjon klassifiseres som BD2-BD4. Ettersom bygget er fullsprinklet kan det benyttes kabler i klasse Eca. Dersom annet ikke er oppgitt benyttes kabeltype PR/PN/PFSP/PFXP.UtarbeidetFagkontrollGodkjentSpenningFrekvensFord.systemForm400V 50Hz TN-C-S 2BBetjeningIk.max/Ik.minKapslingPrioritetSakkyndig -/- kA IP2X NormalkraftStatus: Som Bygget Tegningsnr. E+01=432.101Sidetall 1 av2Prosjektnr. 052101 Rev.01Oppdragsgiver Gjerberg elektro RIE:Kurs119Vern [A] Karakteristikk Jordfeilstrøm [mA] 32A 3P+NBrandengen skole Hovedfordeling +01=432.101 Plan 1Kabeltype [mm²]SpenningFrekvensFord.systemFormLengde [m]Type kurs PlasseringReserve400V 50Hz TN-C-S 2BBetjeningIk.max/Ik.minKapslingPrioritet