Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Inspektionsutrymme 800 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet och minst 200 mm ovanför kopplingshuven.Elanslutning 3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AADAMärkdata per fläkt Motoraxeleffekt 1,6 kW alt. 2,4 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz61Dimensionering, installation, mått och viktGOLD RX, roterande värmeväxlare, storlek 014/020 Storlek 014 (Frånluftsfläkt storlek 020 kan väljas, se nästa sida)Luftflöde, m3/hSFPv2.52.01.590Frånluftsfläkta P,g n n k ö s k c y r t l a t o ti31Eff.-var. 2Eff.-var. 12l e b n o p s i DiL w,tot70dB75908085TilluftsfläktEff.-var. 290Eff.-va31r. 1 2L w,tot70dB758085Luftflöde, m3/sUndre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering.Aggregatet motsvarar krav enligt Ecodesign 2016/2018.Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.