Title: +175=560.001_JV001_Johnson Controls Norden AS.Produktinformasjon.pdf
Frostalarm utløser frostrelè, og ventilen åpnes 100%. Returføler VB overstyrer ventilen ved lav temp. om dagen og regulerer ventilen om natta. Skalverdi returvarmebatteri er lik natt og dag.scgl 00Version:4FunksionsbeskrivelseUtetermostat skifter mellom sommer og vinter.Sommer: Romregulering styrer kjøleutgang (3pkt) og min. tilluft styrer gjenvinner.Vinter: Utekompensert tiluftsregulering styreri sekvens gjenvinner og varmebattri.Reguleringen aktiveres av driftssignal fra vifteUtetemp. skifter viftehastighet.0 1. I 2.00 - SC91_V4_funkbesk.docSide:24 av 3lTvpe: Y2x13Applikasion:67lnnstillinqer ntvatekst Skal-min.tilluft Skal-rom sommer P-bånd varme t-tid11 2 2 2 2 2 2 2 2gl-e.Kqtrp : - - - - . - -slat- K.qrl-rp-. faktor Skal-frostalarm Skal-min.retur VBdefault1 5"C 23'C -50Yo15"C 0.23 7"C 14'C íYo1nyTvpe: Y2x23Applikasion:68tekstlnnstillinqer ntvadefaultNVSkal-min.tilluftsommer_P--þ_å t'_C _Ve_r_tf r_e l-tid_ -__S_ta(-V-tç_Kgfp.-