Title: Teknisk Rapport IK elektro 2022, Bromstadvegen 59 03.05.2022 Bromstadvegen 59 Trondheim.pdf
Lukkingsfrist27.09.202228.04.2022 17:54:54 - www.norik.noTG 1: Mindre avvik8/17AvvikTunga Invest II AS Bromstadvegen 59hele, Bromstadvegen 59ID: 74186Kjeller, fordeling 433.k1.Kursfortegnelse er ikke i samsvar med innhold i hovedfordelingen.TiltakKursfortegnelse må renskrives/oppdateres (FEL §12, §32).Lukkingsfrist27.09.202228.04.2022 17:54:54 - www.norik.noTG 1: Mindre avvik9/17AvvikTunga Invest II AS Bromstadvegen 59hele, Bromstadvegen 59ID: 74187Parkeringskjeller. Belysningsutstyr er ikke forsvarlig forankret. Armatur har løsnet på ene siden.TiltakBelysningsutstyr må forankres forskriftsmessig (FEL §10).Lukkingsfrist27.08.202228.04.2022 17:54:54 - www.norik.noTG 1: Mindre avvik10/17AvvikTunga Invest II AS Bromstadvegen 59hele, Bromstadvegen 59ID: 74188Produksjon 433.k12.Kursfortegnelse er ikke i samsvar med innhold i hovedfordelingen.TiltakKursfortegnelse må renskrives/oppdateres (FEL §12, §32).Lukkingsfrist27.09.2022ID: 74189