Title: FDV dokument 8522019(med flere) (2) .pdf
Fig. 1 Stengt ventilFig. 2 Åpen til 2,3DiagrameksempelHvilken forinnstilling får en DN 25 ventil med ønsket vannmengde 1,6 m3/h og et trykkfall på 10 kPa.Løsning: Trekk en linje mellom 1,6 m3/h og 10 kPa. Dette gir Kv=5,06. Deretter en horisontal linje fra Kv til søylen for DN 25 og vi leser av en ventilforinnstilling 2,35 omdreininger.4mengdeavvikelse som øker med små ventiler, lave innstillinger og lave differansetrykk. Korreksjon for denne avvikelse kan gjøres ved hjelp av dataprogrammet HySelect eller direkte i IMI Hydronic Engineering innreguleringsinstrument.For å kontrollere forinnstillingen stenger man ventilen. Indikeringen skall da stå på 0,0. Deretter åpner man ventilen til stopp. Indikeringen angir da forinnstillingsverdien, i dette tilfelle 2,3 (Fig. 2).Til veiledning for bestemmelse av riktig ventildimensjon og forinnstilling (trykkfall) finnes diagram som for hver ventildimensjon, viser trykkfallet ved forskjellige innstillinger og mengder.