Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
4.5 Filter Status Her kan aktuell fi lterstatus og aktuell alarmgrense avleses. Brukes for funksjonskontroll.Kalibrering Kalibrering av fi lter skal skje første gang ved igangsetting, når kanalsystem, luftenhet og eventuelle justeringsplater er montert og justert. Deretter hver gang fi lteret byttes. Se også avsnitt 3.Forﬁ lter/Internt ﬁ lter (GOLD SD)/Etterﬁ lter Aktivering av fi lterovervåking må skje for de fi ltrene (i til- legg til internt fi lter i GOLD RX/PX/CX) som skal overvåkes.Innstillinger:VerdiForfi lterInternt fi lterEtterfi lterInnstillings- område Ikke aktiv/Tilluft/ Avtrekksluft/Tilluft og avtrekksluft Ikke aktiv/Tilluft/ Avtrekksluft/Tilluft og avtrekksluft On/OffFabrikk- innstilling Ikke aktivIkke aktivOffAlarmgrenser Alarmgrense for installerte fi ltre kan endres.Innstilling:VerdiInstallerte fi ltreInnstillings- område 0-500 PaFabrikk- innstilling 100 Pa