Title: 315.022 OSO-NANO-N-MANUAL-NO-SE-FI-EN-146007-05.pdf
3.5.2 Kylmä- ja lämminvesiputkien (KV-LV), varo- venttiilin ja ylivuotoputken asennus A) Tuote asetetaan haluttuun asentoon. B) Sopivankokoiset KV (1) / LV (2) -put- ket kiinnitetään liitäntöihin ja kiristetään. • Isommilla putkilla voidaan käyttää sovitin- ta.C) Toimitettu varoventtiili(3) asennetaansisääntulevaan KV-putkeen.D) Mahdollinen ylivuotoputki (5), jonka sisä-halkaisija on > 1/2” asennetaan varoventtii- liin ylivuotoliitäntään (4); • Kytketään 1/2” ulkokierteeseen. Puristus- rengasliitintävoidaan käyttää (ei sisälly toimitukseen) • Vedetään yhtenäisenä, ehjänä ja jäätymis- suojattuna laskulla lattiakaivoa kohti.3.5.3 KiristysmomentitKomponentti Liitäntä KV/LV-putkiin (ø15) Puristusrengasliitin, varoventtiili Kiinnitysvanteen ruuvitKiristysmomentti 40 Nm (+/- 3) 40 Nm (+/- 3) Riippuu alustasta*Kiinnitysvanne seinäasennukseen asennetaan kohdan 3.3.3 mukaisesti. Seinäkiinnikkeen ruuvit kiristetään niin paljon, että eristysmateriaali alkaa muuttaa muotoaan.