Title: V-330-60-001 Hydraulisk Beregning 02-01.pdf
DN 25DN 25DN 65DN 25DN 6517DN 25DN 65DN 25DN 25DN 25DN 65DN 25DN 25DN 65DN 25DN 25DN 6516DN 25DN 65 3DN 25DN 65DN 65DN 25 2 DN 100DN 1004 DN 65DN 25DN 657DN 100DN 25DN 65 8DN 65 91DN 25DN 6514DN 651367DN 2583DN 258281DN 2550DN 254948DN 32Brannklasse: OH3, Våtanlegg, Utløsningsareal min 216m² Område: 02-01 BOHEM LIBRIS System: 330.001 Brannslokking våt Areal: 217,28 m² m² PQ: 1867 l/min Trykk: 5,295 bar12 m² Dekn: Vanntetthet: 5 mm/min Min Trykk pr hode: 0,500 bar Utløsningstemp: K-Faktor:68 °C 80DN 10035DN 6515 DN 25DN 65DN 255 DN 25DN 25DN 65DN 25DN 256 DN 25DN 65DN 2510 DN 25DN 25DN 25DN 25DN 25DN 25DN 25DN 25DN 25DN 25DN 25DN 25DN 25DN 25DN 25DN 6511 DN 25DN 25DN 6512 DN 25RevEndringSignDatoAktiv Sprinkler AS Maskinveien 6 4033 Stavanger 51 80 11 10Fase:Tegnet av:Tegnet dato:ArbeidstegningDesigner02/03/22