Title: 01.2 Funksjonsbeskrivelse Brannalarm Smestad skole.pdf
Følgende må kontrolleres / tilbakestilles til normal drift etter at alarmen er resatt:Verifiser at alle ventilasjonssystemer starter og går som normalt  Verifiser at brannspjeld er åpnet / åpne disse manuelt.  Verifiser at heiser fungerer som normalt  Alle branndører som henger på magnet sjekkes  Dører som har åpnet som følge av brannalarmeringen lukkes.DriftsinformasjonBrannalarmsystem Det fortas daglig kontroll av anlegget er i normal drift. Det føres loggbok om tidspunkt/årsak med mer for inn/utkoblinger av detektorer.Glass til manuelle brannmeldereI driftsrom ligger det reserveglass til manuelle brannmeldere. Dette slik at driftspersonell kan bytte disse i tilfeller der glass er knust. Før manuelle meldere i alarm kan resettes / kobles ut, må glasset byttes.OBS! Når man bytter glass i slike meldere, utløses alarmen. Det er derfor viktig at dette skjer kontrollert etter avtale med ansvarlige i forvaltningen, eller når alarmen allerede er utløst.Inn- / utkobling av brannsløyfer