Title: TBVL3_E.pdf
2. Installation Frysvaktsgivare monteras på luftvärmaren, i avsedd anslut- ning för dykgivare om sådan finns, se fig 1. För luftvärmare som saknar anslutning för frysvaktsgivare kan ett T-stycke (medlevererat) monteras på returledning- ens utlopp. Se fig. 2 och 3. Se till att frysvaktsgivaren är skyddad mot åverkan genom att t ex montera en rörför- längning på luftvärmarens utgående samlingsrör.Montering av frysvaktsgivare i anslutning för dykgivare (om sådan finns)Fig 1 Inkopplingsexempel2(3)-vägs ventilStängventilAABVid Thermo Guard kopplas alltid reglerventil på ingående vatten vid 2-vägsfunktion, se fig 2 Inkopplingsexempel med Thermo Guard.Fyra typer av ventilställdon förekommer, AME 140/AME 140X för de mindre storlekarna av luftvärmare och SAX 619 eller SAS 61 för de större.Injusterings-ventilBackventilBVärme-vattenVentilställdonet är komplett med anslutningskabel som skall anslutas till aggregatets styrenhet. Ventilen får ej monteras med ställdonet under ventilen.