Title: firesafe_gpg_hurtigveiledning_2016_no.pdf
TYPE GJENNOMFØRING I BETONGVEGG ≥ 100 MMSTØRSTE DIMENSJONTYKKELSE GPG FRA 1 SIDE (MM)BAKDYTT, TYPE, DENSITET, TYKKELSE (MM)BRANNMOT- STANDSKLASSEAlle typer kabel. Med gjennomgående kabelbro eller kabelstiged ≤ Ø 80100Med og uten bakdyttE 120/ EI 6017 a-bAlle typer kabel. Uten gjennomgående kabelbro eller kabelstiged ≤ Ø 5060Med og uten bakdyttE 120/ EI 60Alle typer kabel. (FS- EX rundt kabel på begge sider)d ≤ Ø 80100Med og uten bakdyttE 120/ EI 90Stålrør isolert med steinull, tykkelse 20 mm. 85kg/m3. LS isolasjon gjennomgående, 1150 mm på begge siderd ≤ Ø 4250Steinull 150kg/m3 50E 120/ EI 120Stålrør isolert med steinull, tykkelse 30 mm. 85kg/m3. LS isolasjon gjennomgående, 1150 mm på begge siderd ≤ Ø 168,350Steinull 60kg/m3 50E 120/ EI 12018 a-bStålrør isolert steinull, tykkelse 30 mm. 85kg/m3. LS isolasjon gjennomgående, 1150 mm på begge sider