Title: +038=310.000-NI007._07-7-415 Trykkprøvingsskjema del 3.docx
7-415 Trykkprøvingsskjema én seksjonSjekkpunkter OK Avvik I.A. Målt verdi / tilleggsinformasjon Tegningsnummer og revisjon x V20-06-02 Dato tegning x Ved trykkprøvning med luft: Pass på at alt trykket er ute før slangen skrus fra; det er lett for at det blåses ut stålspon og støv som kan skade øyne! x Seksjon x 6 etg akse 1-8 a-d Alle anlegg trykkprøves med min 1,3 x driftstrykk x Sprinkler: 15 bar (vann) Type matr x 42-28 vsh galv rør press vsh Dimensjon x 42mm og 28mm BAR ved trykksetting x 2 bar luft 10 bar vann Påsatt klokken x Kl 0800 BAR ved avlesing etter minimum 2 timer x 2 bar luft 10 bar vann Avlest klokken x Kl 1200 Annet