Title: +135.01=727.001-MO001T_01-FDV Oljeutskiller SUK-SR.pdf
7 1 0 2 - 2 1KUBesøk også våre hjemmesider www.odin-maskin.noSINSTALLASJON Selv om OMS-1 er et egensikkert relé, betyr ikke dette at det kan monteres i eksplosjonsfarlige områder. Det er kun kabler og valgte følerer som kan plasseres der. OMS-1-kontrollenheten kan monteres på veggen. Monteringshullenebefinnersegpåbaseplatenikabinettet, under monteringshullene for frontdekselet. Kontaktene for de eksterne lederne er isolert med en skille- plate. Platen må ikke fjernes. Dekselet på kabinettet må strammes til slik at kantene er i berøring med baserammen. Bare da vil trykknappen fungere korrekt og kabinettet være tett.231NL1345678230 VACRelé alarmOMS FølerKOBLINGSSKJEMA Driftsspenning 230VAC, 50/60Hz 1 2 Relé: Ved alarm, kontakt mellom klemme 3 og 5. 3 Følerkabel nr. 1 til klemme 7. Følerkabel nr. 2 til klemme 6. (Klemmenr.8ertilbrukforevt.skjerm.) Vedlagte kabelskjøt benyttes kun ved skjøting av kabel.