Title: +038=360.019-#####._06-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutnings- gavel. Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör). ** Bredd för eventuell batterivärmeväxlare = B + 200 mm. C E SD EI1616DCSDSDJJØHStorlekVikt, kgVikt, kgVikt, kgfläktfläkt+filterfläkt + filter + batteri1005252* 01245A45120-149195-233379-423StorlekL1L2L3BHACDEIJØ012878159824331199647,5953828835772599,5324400Inspektionsutrymme 800 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet.Elanslutning 3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AMärkdata per fläkt Motoraxeleffekt 1,6 kW alt. 2,4 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz175Dimensionering, installation, mått och viktGOLD SD, storlek 014Luftflöde, m3/ha P,g n n k ö s k c y r t liEff.-var. 1 2Eff.-vFläktar. 2 SFPv=1,251,000,75a t o T31Lw,tot75dB808590a P, t s u l r ö f s k c y r t l a t o Tr i v