Title: BREEAM-NOR-Norw-ver-1.1 2012 - Manual.pdf
b. Det er installert stripsforheng i kjølelageråpning(er) c. Det er installert belysning med lav effekt/varme, for eksempel fiberoptikk, LED d. Det er installert behovsstyrt avriming av fordampere e. Det installerte kjøleanlegget har et datastyrt overvåkingssystem med enten automatisertog/eller programmerbar kontrollenhet for å overvåke følgende driftsparametre: • Kompressorens sugetemperatur • Kompressorens utløpstemperatur • Suge(fordamper)trykk og kondensatortrykk • Kompressorens elektrisitetsforbruk • Temperaturnivå i sekundært kjølesystem • Omgivelsestemperatur • Elektrisitetsforbruk • Temperatur på inn- og utgående luft/væske for fordamperen • Temperatur på utgående luft/væske fra kondensatorenf. Anlegget er satt i drift i samsvar med kriteriene for idriftsettelse av kjølelager som er skissert i BREEAM Man 1 Idriftsettelse (dette krever ikke nødvendigvis at poeng for BREEAM M1 har blitt tildelt).Merk: Dette poenget er ikke avhengig av det forrige.Tredje poeng