Title: Protokoll avtrekk 360.003.pdf
AVTREKKSLUFTMÅLEPROTOKOLLANLEGG: SYSTEM: PLAN:RAVINEN KULTUR OG FAMILIESENTER 360.003 2.etg.DATO: TEGN. NR.: SIGNATUR:STRENG NR.:ROM NR.:ROM TYPEKANAL MAKS.: MÅLT: AVVIK MIN. (m3/h) DIM.:(m3/h)(m3/h)(%)3A.202.128KONTOR2.1262.1242.1222.1162.1142.1122.1082.1062.1042.1022.0982.0822.054???2.062KONTORKONTORKONTORKONTORKONTORKONTORKONTORKONTOR?FELLESLANDSKAPFELLESLANDSKAPPERSONALROM?ENSEMBLE/GR.ROMTELEFONTELEFONKONT.ARB.PLASSER160 125 125 125 125 125 125 125 125 160 250 200 315 160 250 125 125 250140 80 80 80 80 80 80 80 80 130 520 400 1040 300 610 40 40 730 50141 82 81 83 82 81 80 83 82 134 521 405 1050 310 612 40 40 735 521 % 2 % 1 % 4 % 2 % 1 % 0 % 4 % 2 % 3 % 0 % 1 % 1 % 3 % 0 % 0 % 0 % 1 % 4 %140 80 80 80 80 80 80 80 80 130 156 120 312 300 183 40 40 2192034?SUM464046941 %2280ANMERKNINGERMIN. MENGDE (%) AV MAKSMin. = 30 % av maksMin. = 30 % av maksMin. = 30 % av maks