Title: +135.01=370.002-NT001T_01-Datablad AIR-SEP.pdf
2.1.1 Vedlikehold av trykk Trykkovervåking i energianlegget skjer via trykkføler (19). Air-Sep sikrer dermed at systemtrykket er optimalt vedlikeholdt til enhver tid. Hvis vannet kjøles ned, faller trykket i energianlegget. Registrerer Air-Sep trykkfall, starter pumpen (10) og strømmer allerede avgasset vann fra ekspansjonstank (a1) tilbake til systemet via trykkvedlikeholdsforbindelsen. (3). Trykket i energianlegget øker. Når ønsket trykk er oppnådd, vil pumpen - kontrollert av trykksensoren - slås av igjen. 2.1.2 Ekspansjon Trykket i energianlegget øker ved økning i temperatur. Ved overskridelse av innstilt trykk vil overløps-ventilen (11) åpnes. Vannet strømmer så ut av systemet via ekspansjonsledn.(4) og ned i ekspansjonstanken (a1) som er lukket for atmosfæren. Trykket i systemet faller til angitt verdiinnstilling og overløpsventil (11) stenger igjen. Vann som har ekspandert samles i ekspansjonstanken (a1) og brukes igjen senere for trykk vedlikehold. Hele rørsystemet-, inkludert ventiler og kontroll