Title: Sprinkelrapport Lofotsenteret 2022.pdf
Rutinekontroll - Side 7 av 20 Generert 30.10.2022 17:08 fra versjon 20221030-d1520660Dagligvarer, klær og sportustyr etcPlast og kartongKategori IIST13.5 meter2 meterAktiveringstemp. 68Særskilte krav Nei68Nei68Nei68NeiFareklasseUtløsningsareal (m²)OH3216Rutinekontroll - Side 8 av 20 Generert 30.10.2022 17:08 fra versjon 20221030-d1520660ProsjekteringsgrunnlagKjøpesenter, trinn 1 (Endeanlegg)Om områdetTotalt sprinklet areal m²20000Totalt usprinklet areal m²0Beskrivelse av usprinklet områdetSlokkesystemType anleggSprinkler - VåtanleggFrostbeskyttelseJaType frostbeskytelseFrostvæskeSprinklet areal m²100Usprinklet areal m²0InstallasjonsstandardNS - EN 12845Installasjonsstandard - versjon2009Særskilt grunnlagBruksformålSprinklerTypeSpes.Antall K-faktorFølsomhetskl.SSU - Stående sprinklerStående sprin- kler, spray20StandardBeregningsgrunnlagVanntetthet/nedbørsmengde (l/min/m²)5Fareklasse