Title: NOT-RIEN-01-Energiytelse - as-built.pdf
Dokumentasjon av sentrale inndata for beregning av bygningens energiytelse finnes i vedlegg B for evaluering mot TEK17- og energimerkeordningen, og i vedlegg C for evaluering mot BREEAM Ene 1 og Ene 23. I vedlegg D er beregningsmetode beskrevet. Arealer er basert på oppmåling på arkitekttegninger og 3D-modell lastet ned fra Interaxo 04.10.2021.4 RESULTATER SAMMENLIGNET MED KRAVAvsnittet inneholder dokumentasjon av byggets energiytelse opp mot alle krav og klassifiseringer beskrevet i kapittel 2.4.1 Forskriftskrav – TEK17 (§14-2)Energirammen for kontorbygning er 115 kWh/m² og det samlede netto energibehov er beregnet til 112 kWh/m² (se Tabell 4-1). Dermed kan det konkluderes med at bygget overholder rammekrav i TEK17.Tabell 4-1: Samlet netto energibehov beregnet iht. NS3031:2014.Energipost Romoppvarming Ventilasjonsvarme Varmtvann Vifter Pumper Belysning Teknisk utstyr Romkjøling Ventilasjonskjøling Totalt netto energibehov