Title: Dokumentasjon Tavler - ved utbygging 2008-2009.pdf
UIS.2: Visning av jordfeilstrøm i den aktive kanalen. - UIS.3: Visning av status for hver enkelt kanal. Dersom kanalen er aktivert vil skjermbildet veksle mellom relestatus og et bilde som viser settinger for kanalen sammen med den målte verdien som aktiverte kanalen.UIS.4: Data om siste jordfeil vises i displayet. Tidspunkt og klokkeslett for når jordfeilen inntraff veksler på første linje og på andre linje veksler det mellom kanal nummer og jordfeilstrøm. - UIS.5: Med ett enkelt skjermbilde kan brukeren få oversikt over hvilke kanaler som er OK og hvilke som er aktivert eller av. “0” - >kanal OK og “1”-> kanal av eller aktivert.Select knappen: Funksjonen til denne knappen vil avhenge av hvilken visningsmode som er valgt:Select knappen: Funksjonen til denne knappen vil avhenge av hvilken visningsmode som er valgt:UIS.2 eller UIS.3 Mode: Når Select knappen trykkes her går man videre til neste kanal.UIS.2 eller UIS.3 Mode: Når Select knappen trykkes her går man videre til neste kanal.