Title: +038=360.021-#####._06-360.021 Gold RXF-12 Ventilasjonsaggregat Swegon - Installasjonsanvisning.pdf
PlintFunktionKommentar1,2,3Anslutningar för EIA-4851= kommunikationsanslutning A/RT+, 2= kommunikationsanslutning B/RT-, 3= GND/COM.4,5Externt stoppStopp av aggregat via brytande kontakt. Byglad vid leverans. Bryts förbindelsen stoppar aggregatet.6,7Extern brand-/rökfunktion 1Extern brand- och rökfunktion. Byglad vid leverans. Bryts förbindelsen utlöses funktionen och larmar.8,9Extern brand-/rökfunktion 2Extern brand- och rökfunktion. Byglad vid leverans. Bryts förbindelsen utlöses funktionen och larmar.10,11Externt larm 1Extern kontaktfunktion. Valbar slutande/brytande.12,13Externt larm 2Extern kontaktfunktion. Valbar slutande/brytande.14,15Extern lågfartExtern kontaktfunktion. Överstyr kopplingsuret från stopp till lågfartsdrift.16,17Extern högfartExtern kontaktfunktion. Överstyr kopplingsuret från stopp eller lågfart till högfartsdrift.18,1920,21BehovsstyrningCirkulationspump värme