Title: Data tester Smestad skole - Detaljert.pdf
Worst Margin: Local: 36-45 29,1 26,7 2,4 500,00Remote: 36-45 29,5 26,7 2,8 498,00Worst Value: Local: 36-45 29,1 26,7 2,4 500,00Remote: 36-45 29,5 26,7 2,8 498,00dB 0601200Local250500 MHzdB 0601200Remote250500 MHzACR-F: PassPair: Value (dB): Limit (dB): Margin (dB): Frequency (MHz):Worst Margin: Local: 12-45 22,4 12,4 10,0 389,00Remote: 45-12 22,7 12,4 10,3 389,00Worst Value: Local: 12-45 22,2 10,2 12,0 500,00Remote: 45-12 22,6 10,2 12,4 500,00dB -20401000Local250500 MHzdB -20401000Remote250500 MHzPS-NEXT: PassPair: Value (dB): Limit (dB): Margin (dB): Frequency (MHz):Worst Margin: Local: 36 27,8 23,8 4,0 500,00Remote: 36 27,6 23,8 3,8 497,00Worst Value: Local: 36 27,8 23,8 4,0 500,00Remote: 36 27,6 23,8 3,8 497,00PS-ACRF: Pass Worst Margin: Local: 12 67,1 56,3 10,8 1,75Worst Value: Local: 45 19,7 7,2 12,5 500,00Remote: 12 71,9 61,2 10,7 1,00Remote: 12 19,7 7,2 12,5 500,00