Title: 2020-09-24 Internkontroll Nødlys Bs1 eiendom Bytestein 1.pdf
Internkontroll Nødlys Bs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Utført: 25.09.2020Kontrollør: Caverion - Alari Laul (Tlf: 90586546 E-post: alari.laul@caverion.com) Kontrollnummer: 2009OversiktBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1AvvikHeleHele byggetTotalt antall avvikKontrolldokumentasjonDet er registrert én sjekklisteVedleggNødlys25.09.2020 08:11:11 - www.norik.noR E T S A H -3000s e r d e b t uå M -2888s e r d e b t ur ø B1000t e n n A000Lukket000Åpne8882/7AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Hele, Hele byggetID: 59870Nødlysarmatur har ikke tilfredsstillende adressemerking.Samtlige armaturer mangler adresseTiltakNødlysarmatur må merkes tilfredsstillende (FOB §5).LukkingsfristID: 59871Batteripakkens levetid på maks. 3 år er overskredet.TiltakBatteripakkens må byttes umiddelbart (FOB §5).LukkingsfristID: 59872Signaldiode på nødlysarmatur med selvtest signaliserer feil på armatur.Kontorlokaler 2.etgTiltak