Title: 2018 - Energivurdering 360.04.pdf
4 stk 592x490x520 + 4 stk 592x592x520F7Start trykkfall / målt trykkfallStarttrykk nytt filterPaFlter avtrekk type/kvalitet4 stk 592x490x520 + 4 stk 592x592x520F7Start trykkfall / målt trykkfallStarttrykk nytt filterPaSet-punkt tilluft0CRomtemperatur vinter0CDUTv (Dim. utetemp. vinter)22,20CÅrsmiddeltemperatur4,50CUtemperaturkorrigeringJa / nei:Annet prinsipp temp. reguleringAvtrekkskompensert tilluft22 gr.Varmebatteri, type / brenselVannbårent batteri - FjernvarmeKombibatteriVarmebatteri vann, effekt totaltUtregningSkriv inn resultat142kWNominell4 separate batterier.Varmebatteri El, effekt totaltUtregningGr.1/ kWGr.2/k WGr.3/ kWGr.4/ kWGr.5/ kWSum kWKjølebatteri, effektUtregningSkriv inn resultatkWGjenvinner typeRoterende gjenvinnerVirkningsgrad gjenvinnerTemp tilluftTemp avtr.Temp uteGjenvinningsgrved hjelp av temp. etter gjenv.%Virkningsgrad gjenvinnerTemp avtr.Temp avk.Temp ute