Title: Kontrollplan BL.pdf
registreres på Daluxpunkt FV73. Status 03.09.21: Møte for aktivitet blomsterkasse gjennomført. OAR kjører ny teset med brannslange på kasse 06.09.21 for å se om vannet klarer å trekke inn unde stein og finne veien ned til plan 10. Status 09.09.21: Punkt kontrolleres daglig. Da magasinert vann har dryppet hele uken etter vanningsanleggforsøk uke 35 avventes test med brannslange på kasse til mandag 13.09. Det er meldt noe regn i helgen. JF har tidligere informert at uke 37 er siste uke med leietakeraktivitet. Status 19.11.2021: Aktivitet pågår. Følges opp i Dalux og per e‐post. Daluxpunkt FV73. Status 25.11.21: Pågår. Klart for pigging ØR langs parapet akse 14‐15. Utføres natt til fredag, 26.11. Status 02.12.21: Blomsterkasse er reetablert. Protan kommer 7.12 for videre feilsøking. Status 09.12.21: Funnet 3 perforeringer i membran, ØR vanntester 13.12 hvis værmelding står seg. Status 16.12.21: Fortsatt vanninntrengning etter test 13., 14. og 15.12. Ny test i dag 16.12. Fortsettelse følger.. Status 07.01.22: