Title: 13660_0_ed_00_dardo_plus_snb_sv.pdf
Styrenheten förblir i Testläge under hela tiden spänningen +24Vdc finns närvarande på den här porten (minimitid 30sec.).VIKTIGT!: felaktig användning av detta kommando med frekventa påslag av lampröret och fullständiga urladdningar av ackumulatorn, kan minska avsevärt batteriernas livslängd och leda till icke planerade underhållsåtgärder på lamporna Vi rekommenderar en FUNKTIONSTEST varje 7 dagar och en förlängd FUNKTIONSTEST (BRINNTIDSTEST för alla lampor) varje 84 dagar.DARDO EYE LINJE (kommunikationsbuss för samtal med lampor)klämma 11 -KONTROLLINJEPolariserad linje för samtal mellan armaturer och DARDO PLUS styrenheten. DARDO linjen kan kontrollera högst 100 armaturer.Dardo Plus Control UnitSV-9DARDO LINJESV-10IDENTIFIERING AV MICROSWITCHAR OCH KOMMUNIKATIONSUTTAG DARDO PLUSPRINTERÖVERV.K Å R P SE G A U G N A LP U T E SMICROSWITCHARIDENTIFIERING AV MICROSWITCHAR FÖR PROGRAMMERING AV DARDO PLUSMICROSWITCHARDardo Plus Control Unit