Title: 360.018 GOLD  25 FRXHC +- 7500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
1 475 omdr/min1 509 omdr/min1 890 omdr/min1,35 kW1,25 kW2,40 kW1DOMEL 748.3.492163,5 %23/25AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.018 - 360.018 GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/h - 80%Maks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 92,0%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, AvkastStatisk trykkfall1Spjeld, TBSA-6-120-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfallAntallTilbehørDato: 04.01.2021 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 1000083663595,0 %7266,7 %0,71 kW/(m³/s)7 Pa3 Pa24/25AHU Design Perspektiv: InspeksjonssideGOLD F RX/HCAggregatstørrelse025Aggregat vekt1 331 kgKanalkomponentvekt129 kgLengde, maks.3 434 mmHøyde, max1 911 mmBredde, max1 600 mmTilkoblingsdimensjonTilluftAvkastUteluftAvtrekk1 200 x 500 mm1 200 x 500 mm1 400 x 600 mm1 400 x 600 mm