Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
Detaljtegninger Protecta® FR AkrylISOLERTE KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 240 C/C (E 240)Maks utsparing 300x300mmDEKKEKONSTRUKSJONERKobberrør ≤ Ø12mmFR Akryl dybde ≥ 25mm oversideSteinull dybde ≥ 48mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende20-80mm tykk gjennomgående steinull ≥ 80kg/m3KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 240 C/U (E 240)Lysåpningsbredde 10mmDEKKEKONSTRUKSJONERKobberrør ≤ Ø12mmFR Akryl dybde ≥ 15mm over- eller undersideSteinull dybde ≥ 20mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarende≥ 20mm tykk rørskål av steinull densitet ≥ 80kg/m3 ≥ 100cm på begge siderKOBBER ELLER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/U (E 120)Maks utsparing 300x300mm eller 100x1000mmDEKKEKONSTRUKSJONERKobber eller stålrør ≤ Ø54mmFR Akryl dybde ≥ 25mm over- eller undersideSteinull dybde ≥ 20mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarende≥ 20mm tykk rørskål av steinull densitet ≥ 80kg/m3 ≥ 100cm på begge sider