Title: Montasjeanvisning FR-akryl med ventilasjonskanaler.pdf
GIPS OG MURTE KONSTRUKSJONER - VEGGER ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 120Maks utsparing rør Maks utsparing rør Ø + 60mm Ø + 60mm Maks utsparing rør Maks utsparing rør Ø + 60mm Ø + 60mm Maks utsparing rør Maks utsparing rør Ø + 60mm Ø + 60mmGIPS OG MURTE KONSTRUKSJONER - VEGGERGIPS OG MURTE KONSTRUKSJONER - VEGGERFR Akryl dybde ≥ 12,5mm på FR Akryl dybde begge sider ≥ 12,5mm på begge sider FR Akryl dybde ≥ 12,5mm på begge siderFR Akryl dybde ≥ 12,5mm på FR Akryl dybde begge sider ≥ 12,5mm på begge sider FR Akryl dybde ≥ 12,5mm på begge siderAlupex rør ≤ Ø75mm Alupex rør ≤ Ø75mm Alupex rør ≤ Ø75mmAlupex rør ≤ Ø75mm Alupex rør ≤ Ø75mm Alupex rør ≤ Ø75mm ≥ 20mm rørskål av steinull ≥ 80kg/m3 ≥ 50cm på begge sider ≥ 20mm rørskål av steinull ≥ 80kg/m3 ≥ 50cm på begge sider ≥ 20mm rørskål av steinull ≥ 80kg/m3 ≥ 50cm på begge sider