Title: 2209 Elektro - NEK 405-3 Næring Oppdelt Lofotsenteret.pdf
Coop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 FordelingerId: 1752Kabler og ledninger er ikke korrekt installert.TiltakKabler og ledninger må installeres korrekt.Lukkingsfrist20.10.2022Kommentar UF126.09.2022 08.06.06 - www.norik.noPrisoverslag2 - Må utbedres31/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 FordelingerId: 1753Merking av/i fordelingen er ikke ok.TiltakMerking av/i fordelingen må utbedres.LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar Merking av tavle stemmer ikke med kursfortegnelse.26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no2 - Må utbedres32/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 FordelingerId: 1755Utstyr i fordelingen er ikke ok.TiltakUtstyr i fordelingen må utbedres.LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar Q31 i UF1 lagt ut og tapet over.Id: 1756Merking er ikke i samsvar med sikringskurser/vern.TiltakMerking må utføres i samsvar med sikringskurser/vern (FEL §§ 32). Lukkingsfrist