Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
Begge pumpehoveder er sluttet til strømforsyningen. Det er kun nødvendigt at foretage konfigurering fra ét af pum- pehovederne.Begge pumpehoveder er sluttet til strømforsyningen. Det er kun nødvendigt at foretage konfigurering fra ét af pum- pehovederne.Fig. 15 Advarsel 77Se afsnit 7.9.3 Digitale indgange, 7.9.2 Relæudgange og 7.5 Flerpumpedriftsformer for yderligere opsætningsmuligheder for dobbeltpumper.4.2.2 Konfigurering af dobbeltpumperHvis du udskifter pumpehovedet på en dobbeltpumpe, vil dobbelt- pumpen fungere som to enkeltpumper indtil du har konfigureret pumpehovederne, og advarsel 77 vises på pumpens display. Se fig. 15.Gennemgå flerpumpeopsætningen via "Hjælp"-menuen for at etablere kommunikation mellem pumpehovederne. Pumpen hvor- fra opsætningen foretages, vil være masterpumpen. Se afsnit 8.8.3 "Opsætning af flerpumpesystem".163 1 8 24 9 8 85 0 M Ts u t a t S 0 . 0 . 1 . 5 . 1 . 25. Håndtering og oplagring af produktet5.1 Frostsikring