Title: Energivurdering av ventilasjonsanlegg Ø94.pdf
Vifte: SFP-faktor | drift (MAlt eller prosjektert)Vifte: Effekt tiluft (Pastemplet, Milt) Tilluft Filter: type/kvalitetAvtrekk Filter: type/kvalitetTemp: Dimensjonerende utetemp. VinterTemperaturregulering, Prinsippmw|w, sommer| Avtrekkstemperatur, heyVarmebatteri, type / brenselVarmebatteri, oppdelingPumpetfekt varmebatteriKjolebatteri: TypeKjolebatteri: OppdelingAndre komponenter (vesentig for energibruk)aggregatene med avirekksregulering iVerdi/Status[I T T‘I I T R7 i I T i I E e S I e[EORSLAG TiL FORBEDRINGER OG KOMMENTARER[Mlenippel for trykkfall filter avtrekk heyt og utilgiengelig plassert. (Avtrekksregulert sommer. | vintermodus: konstant tillufts regulert mot 19°C. Fir ikke endret dette settpunktet i SD-anlegget. Anbefales integrert ved utskifting av SD-anlegg.ering av velSJEKKLISTE 2: Funksjonskontroll SYSTEM NR. : 36.04Verdi/status Mangel/kommentarFunksjonStopp aggregat: