Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
på TouchPilot Junior-styrenheten.(4) Vid en flödeshastighet som motsvarar en maximal temperaturskillnad på 5 K på vattensidan.16.4-StyrningskonfigurationIngen specifik kontroll har konfigurerats för att hantera temperaturen vid värmexäxlarens utlopp. 3-vägsventilen, 0-10 V utspänning, kan användas för att styra temperaturen vid värmeväxlarens inlopp.16.5 - Fysiska data med hetgasväxlare 4961WG/30WG + tillb. 49110120140150170190Driftsvikt(1) Ljudnivåer(2) Ljudeffektnivå, standardenhet Kompressorer Antal Antal effektsteg Minimal effekt Köldmedium(1) FyllningkgdB(A)%kg teqCO279275,53 3 3314,3 27,881784494998477,876,076,5 77,0 Hermetisk scrollkompressor, 48,3 v/s 4 3 4 3 25 333 3 334 4 25R-410A15,5 30,316,6 32,622 43,824 48,0101578,44 4 2525,2 50,5Olja Fyllning per kompressor Styrenhet Hetgasvärmeväxlare Vattenmängd Köldbäraranslutningar Inlopp/utlopp Max. driftstryck, vattensidan, utan pumpmodullltum kPa3,321''1/4 1000