Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
Asenna astia paluulinjaan mahdollisimman lähelle kattilaa pumpun imupuolelle. Asenna astia siten, että sisällä oleva vesi ei pääse kiertämään. 1. Käytä paisunta-astian liitoksissa PTFE-nauhaa (G) (älä käytä6. Kun veden lämpötila on laskenut 50 ºC:een, täytä järjestelmää, kunnes sen paine on 0,3 baaria suurempi kuin paisunta-astian esipaine. Varmista, että täyttöletkusta poistetaan ilma.hamppua!). (Kuva 5)2. Liitä paisunta-astia laitteistoon (Flexconsolella, T-kappaleeella tai joustoputkella).2. Liitä paisunta-astia laitteistoon (Flexconsolella, T-kappaleeella tai joustoputkella).3. Ylläpito ja huolto4. PurkaminenPaisunta-astialle suositellaan vuosittais- ta hyväksytyn henkilöstön suorittamaa tarkastusta.Paisunta-astiat ovat paineastiadirektiivin 2014/68/EU mukaisia paineastioita. Flamcolta on saatavissa pyydettäessä vaatimustenmukaisuusvakuutus.