Title: FDV.pdf
Se under fanen "442 - Belysning" for datablader og lysbergeninger.443 - Nødlys5 -Nødlysanlegget er prosjektert av Eltek (Se vedlegg)Det er montert et desentralisert utgangsmarkerings og ledelysanlegg som dekker utvidelsens rømningsveier dvs:KorridorTrapperÅpne arealerUtgangerLedelysarmaturene er fast tilkoblet 230V og lyser ved strømbrudd.Markeringsarmaturene er fast tilkoblet for 230V og lyser 24 timer i døgnet.Armaturene blir forkynt med batteri - backup fra armaturet og lyser 1 time ved nettutfall.45 - EL. varmeDet er medtatt varmekabler på alle på pasientrommene. Varmekablene styres i fra termosat tilkoblet SD-anlegget.2.2.2. Drift Driftspersonell må ha inngående kjennskap til alle sikkerhets- og beskyttelsestiltak som er beskrevet i denne instruks,og som gjelder for denne anleggsdel.Denne instruks fritar ikke driftspersonell fra å sette seg inn i sikkerhets- og beskyttende tiltak samt driftsrutiner som erbeskrevet idokumentasjonen fra underleverandører.