Title: 320- Reguleringsventil STA-D.pdf
Mengdeberegningene gjelder for vann (20°C). For andre væsker som har tilnærmet lik viskositet som vann (≤20 cSt = 3°E = 100 S.U.) er kun korrigering for volumvekten nødvendig. Ved lave temperaturer blir viskositeten høyere og laminær strømning kan opptre i ventilene. Dette gir opphav til en mengdeavvikelse som øker med små ventiler, lave innstillinger og lave differansetrykk. Korreksjon for denne avvikelse kan gjøres ved hjelp av dataprogrammet TA-Select eller direkte i TA-CBI.DIMENSJONERING Når Δp og ønsket mengde er kjent, kan Kv-verdien beregnes ved hjelp av formlene eller diagrammet.KV-VERDIERRattinnst.DN 10/09DN 15/14DN 20DN 25DN 32DN 40DN 500.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 40.090 0.137 0.260 0.480 0.826 1.26 1.470.127 0.212 0.314 0.571 0.877 1.38 1.98 2.520.511 0.757 1.19 1.90 2.80 3.87 4.75 5.700.60 1.03 2.10 3.62 5.30 6.90 8.00 8.701.14 1.90 3.10 4.66 7.10 9.50 11.8 14.21.75 3.30 4.60 6.10 8.80 12.6 16.0 19.22.56 4.20 7.20 11.7 16.2 21.5 26.5 33.0DIAGRAMEKSEMPEL