Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
Detaljtegninger Protecta® FR AkrylPVC PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 90 U/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderPVC-U & PVC-C rør ≤ Ø32mm med vegg- tykkelse 1.7-2.4mmPE PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 30 U/C (E 30)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge siderPE, ABS & SAN+PVC rør ≤ Ø32mm med veggtykkelse 2.0- 3.0mmPE PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderPE, ABS & SAN+PVC rør ≤ Ø32mm med veggtykkelse 2.0-3.0mm