Title: Datablad isolasjonsputer Isoflex.pdf
LENGDE B For enheter der ventiler montert sammen Montasje med annen ventil, flens mot flens pé en side. Enkel montering og demontering uten bruk av Isolasjon avsluttes mot ventilens flens pa en verktoy. side og overlapper rerisolasjonen pa den e Standardiserte mal Isoflex leveres etter felgende standardmal: Omkretsmal: LENGDE C Tilpasset flensediameter i henhold til trykkklasse For ventiler montert sammen flens mot (RAE flens pa begge sider. Isolasjonen avsluttes _ mot ventilens flenser pa begge sider. Isolasjonslengde: Alle rette ventiler leveres i standard lengder. Lengde A,Bog C. Hovedside Teknisk data \ rdeler med Isoflex Bestillingsskjema “ uktbeskrivelse Kontakt ossVENTILISOLASJON EnergisparingTekniske dataStandard utforelseDriftstemperatur: Maks + 230 C° mot innvendig anleggsflate.Varmeledningstall: AD=37 mW/mK (Ap =36mw/mK )Brann egenskap: Duk: Ubrennbar | henhold til BS 476:part 4 Isolasjon: Brannklasse A1Duk: 0,4 mm silikonimpregnertglassfiber duk.