Title: 2019.25.11 internkontroll Sprinkler Bytesteinen 1.pdf
Sprinkler, Bytesteinen 1ID: 51084Kvittering for utført service er ikke plassert i dokumentasjonsmappe.TiltakKvittering for utført service må plasseres i dokumentasjonsmappe (FOB §5). Lukkingsfrist31.01.2020Kommentar Det er ikke utført service på ventiler.ID: 51085Ventiltest på sprinkleranlegget er ikke funnet i orden.TiltakSprinkleranlegget må utbedres (FOB §5).Lukkingsfrist31.01.2020Kommentar Ikke utført. Pris på service på sprinklerventil og filter sendt.ID: 51086Varsling fra trykkbryter for sprinkleranlegget via hovedvarslingstavle til brannvesen er ikke tilfredsstillende.TiltakVarsling fra trykkbryter for sprinkleranlegget via hovedvarslingstavle til brannvesen må utbedres (FOB §5). Lukkingsfrist31.01.2020Kommentar Det er ikke varsling til brannvesenet.25.11.2019 13:53:52 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres2 - Må utbedres5/8AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Sprinkler, Bytesteinen 1ID: 51087