Title: +038=360.000-LH005T_04-WISE Parasol Konfortmodul Swegon - Produktdatablad.pdf
9774,760,0181) Til dimensjonering av alternative dyseinnstillinger brukes Swegons dimensjoneringsprogram ProSelect eller IC Design, som er tilgjengelig på www.swegon.com2) Romdemping = 4 dB3) Angitte kapasiteter er basert på høyeffektsmodus. Med underplaten i normalmodus reduseres vannkapasiteten med ca. 5 % for WISE Parasol 600 og ca. 10 % for WISE Parasol 1200. Vannkapasiteten kan variere avhengig av installasjon og innstilling av luftretter. Primærluftens kapasitet påvirkes ikke. Obs! Den totale varmekapasiteten er summen av luftbåren og vannbåren varmekapasitet. I tilfeller der primærluftens temperatur understiger romtemperaturen påvirkes den totale varmekapasiteten negativt.17Tabell 8 – Varmekapasitet WISE Parasol 1200 HFDysetrykkDyse- innstilling1)Primær- luftmengde (l/s)Lydnivå dB(A) 2)Varmekapasitet vann (W) ved ∆Tmv 3)Trykkfallskonstant luft/vann50 PaLLLL13,0<205173103481564320944251117301291kpl 1,84kpv 0,0273LHLH29,422221446