Title: +038=360.019-#####._09-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.019 +/- 8.640 m3/h - 100% samtidighetDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534678GOLD F SD CX Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende dataAggregatstørrelse030Lufttetthet1,200kg/m³Tilluftsmengde8 640 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal50PaTilluftskanal150PaAvtrekksluftmengde8 640 m³/hStatisk trykkfallAvtrekkskanal270PaAvkastkanal170PaKlimatdataOslo, NorwayDimensjonerende utetemperatur, sommer26,0°CDimensjonerende luftfuktighet, sommer50 %Laveste dimensjonerande uteluftstemperatur20,0°CDimensjonerende luftfuktighet, vinter85 %Tilluftstemperatur, sommer17,0°CTilluftstemperatur, vinter20,0°CNøkkeldataSFPvRene filtre2,33kW/(m³/s)tilluftens tørre temperaturvirkningsgrad (0°C)67,5 %Eurovent energieffektivitetsklasseE2016Kontroll mot kommisjonens forordning (EU) nr 1253/2014