Title: +038=564.001-##008T_02-WISE IRT temperaturgiver Swegon - Produktdatablad.pdf
HURTIGFAKTA ○ Trådløs temperaturgiver for veggmonteringUtstyrt med temperaturgiver som måler lufttemperatur i rom samt IR-giver som måler overflatetemperatur på f.eks. gulvTeknisk beskrivelse Utførelse Temperaturgiver for veggmontering med innebygd radio- sender, beregnet for bruk innendørs innen Swegons inneklimasystem WISE.Tekniske dataStrømforsyning:Maks. effektforbruk:Batteri:24 V AC ± 10 % 50-60 Hz, 15-30 V DC5 VA1 stk. av typen AA, LiSOCl2 på 3,6 V (Li)Funksjon Giveren måler temperaturen i rommet med innebygd temperaturgiver, samt overflatetemperaturen på f.eks. gulv ved hjelp av IR.Glassikring:Cartridge Fuses 250V 0.5A Time Lag (Slo-Blo)Ledningsdim. konnektor: Maks. 1,5 mm2, push-infjærkrafttilkoblingMateriale og overflatebehandling Forstykket er i PC og bakstykket i PP.Frekvensbånd:2,45 GHz IMS-bånd (2400–2483 MHz)Fargen på forstykket er hvit NCS S1002-Y, og bakstykket er i fargen grå NCS S5500-N. Kontakt Swegon ved ønske om en annen farge.Uteffekt (ERP):