Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16.pdf
0,4990,010Ik1p max ende0,3001,000,4330,9180,010Ik1p min0,2201,000,3171,7080,010Ij max0,3931,000,567Ij max ende0,2931,000,423Ij min0,2141,000,309@ = Vernet tilfredsstiller ikke alle krav i forskrift/norm # = Ikke forskriftsstridig, men vær oppmerksom på løsningenAnleggets adresse:Beregningsresultater for anlegget: Døli Pleie og OmsorgshjemSørum Elektriske ASFordeling 433.2.1.2Sørumsandvegen 931921 SØRUMSANDVer.5.5.06Tel: 63825575Dato.29.04.2015Dato:19.04.2016 15:12:11NEK 400:2014400 V TN-SSide30(44)av42BeregningsresultaterKurs nr.Q50Det er angitt at kursen ikke behøver å være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvernVariabel last: .Beskrivelse:PlatetoppMerkespenning:230 VAntall faser:2Laststrøm:25,00 AFasekobling:L1-NCos phi:0.9Merkeeffekt, Pn:5,2 kWUtnyttelsegrad:1Merkeytelse, Sn:5,7 kVASamtidighetsfaktor:1Spenningsfall totalt:5,8 V2,53 %