Title: +135.01=744.001-UP001T_03-O80 LED brukermanual.pdf
Säkringar och ELCBs (jordfelsbrytare) Användning av automatiska typ C säkringar rekommenderas. En belastningstabell med översikt över hur många armaturer som kan användas på en säkring finns på vår hemsida. OBS för LED armaturer finns denna information på artikelnummer nivå på vår hemsida. Säkringar får inte innehålla blandade laster, såsom magnetisk (induktiv) last och elektronisk (kapacitiv) last. Belysningsstandarden (IEC/EN 60598) tillåter max 3,5mA läckström till jord från en armatur. (För själva HF-donet är denna gräns max 1mA läckström till jord.) Elektroniska apparater genererar högre läckströmmar än gamla konventionella apparater. Man bör därför använda jordfelsbrytare som är avsedda för maskinskydd (300mA). Jordfelsbrytaren måste ha tidsfördröjning och tåla strömrusning utan att lösa ut.