Title: 10 Koblingsskjema CBM-1.pdf.pdf
43210REV.Elektro: Legger og kobler tilførselkabel. Egen kurs uten JFB.Elektro: Legger og kobler kabel til brannsignal. Gjelder også feilsignal dersom bestilt.Elektro: Legger og kobler kabel fra sentral til motorkort.CRM SCHEME24V DC230V tilførsel (min.10 / 2A) Uten JFBBrannsignal N.C.Feilsignal ( Tilvalg )BACHCBM-1System ONUPS ERRORPS ERRORTEST/RESETSe målskisseCRM-1Motor 1e s s i k s l å m e SJet-Bramo: Monterer branngardinen "komplett". Monterer motorkort og kobler kabel fra branngardinmotor til motorkort.PE+ Input 24 VdcPE PE + - Motor+ Output next CRMMotorkort / CRM: Bredde: 115mm, Høyde: 155mm, Dybde: 80mmDP0012x+j(Må beregnes)Sentral må plasseres slik at den er tilgjengelig for betjening og service.Hver motor trekker 3,0A. Spenningsfall maks 8%. Dvs. ikke under 22V.Sentral: Bredde: 300mm, Høyde: 300mm, Dybde: 210mmTilførsel 230 Vac NB! Ikke JFB+ -PEInput 24 VdcMotorkort+ -PEPE +Output Next CRMMotorCRM-1MDP001