Title: Godkjenning TANNSTANG.pdf
Tannstangsystemet styres fra en betjeningssentral, og er tilrettelagt for eventuell sammenkobling med brannalarm for for automatisk åpning ved brann. Værstasjon automatisk klimaregulering kan også tilkobles anlegget. Systemet dimensjoneres spesielt for hver enkelt leveranse.Fig. 1 Prinsipputførelse av vindusåpning med Bramo tannstatngsystemTannstenger Tannstengene består av hulprofiler i aluminium med massive tenner, type DGT Volmatic LV 20R, se fig. 2. Tannstengene leveres både som rette stenger og som buede stenger med radius 1,5 m. Stengene leveres i ulike standardlengder opp til 2,5 m for rette stenger og 1,8 m for buede stenger. Tannstengene skal muliggjøre min. 60° åpningsvinkel for vinduene.Akslinger Systemets akslinger består av 33,8 mm varmforsinket stål, festet i stålbraketter med messinglager.Fig. 2 TannstangprofilMotorer Tannstangsystemet drives av en eller flere elektromoterer med gear, type DGT Volmatic LG240 for 230V spenning eller LG405 for 400 V spenning.