Title: 2-262-18 av 19 Super UV sluk_PDB.pdf
utløpstuss. Byggehøyde slukflens til u.k. sideløp = 90 mm.Benytt hamp med egnet pakningsmasse ved innfesting til slukets stuss. Varmeelement må monteres til sluket før utløpstussen innfestes.Super UV-sluk flens 4 med 75 mm glatt utløpsstuss tilsluttes rørsystemet med MA-kobling. Sluket har samme utførelse som flens 4, (NRF nr. 340 24 65).TAKTEKKEREN / SLUKMONTØREN ● På tak med papp tilsluttes pappen til innspentaquaritemansjett, husk å bestille sluk for takpapp. ● På tak med PVC-folie, f.eks. Protan, tilsluttes denne tilinnspent PVC mansjett.Sluk kan også tilpasses papp/folie av taktekker på byggeplassen. Ø145 mm i folie/papp.Sluk kan også tilpasses papp/folie av taktekker på byggeplassen. Ø145 mm i folie/papp.Klemring-muttere tiltrekkes med et moment på 12–15 Nm.Klemring-muttere tiltrekkes med et moment på 12–15 Nm.