Title: +175=560.001_JV001_Johnson Controls Norden AS.Produktinformasjon.pdf
11 2 2 2 2 2 2 215"C 23"C -50o/o-----Q$9-Bp-¡rn- 15"C 0.23 5% I 20sek ocìsc9100Version:4FunksionsbeskrivelseUtetermostat skifter mellom sommer og vinter.Sommer: Romregulering styrer kjøleutgang (3pkt)og min. tilluftsreg. styrer gjenvinnerVinter: Romkompenserttiluftsregulering(kaskade) styrer i sekvens gjenvinner og varmebattri.Reguleringen aktiveres av driftssignal fra vifteFrostalarm utløser frostrelè, og ventilen åpnes lOOo/o. Returføler VB overstyrer ventilen ved lav temp. om dagen og regulerer ventilen om natta. Skalverdi returvarmebatteri er lik natt oq daq.scg100Version:4FunksionsbeskrivelseUtetermostat skifter mellom sommer og vinter.Sommer: Romregulering styrer kjøleutgang (3pkt)og min. tilluftsreg. styrer gjenvinnerVinter: Romkompensert tiluftsregulering(kaskade) styrer i sekvens gjenvinner og varmebattri.Reguleringen aktiveres av driftssignal fra vifteUtetemp. skifter viftehastighet.sc9100Version:4Funksionsbeskrivelse