Title: +135.01=370.001-JP501T_02-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Hvis pumpene skal brukes i anlegg hvor vanntemperaturen er høyere enn 90 °C, må det brukes en varmebestandig nettilkoblingsledning. • Denne pumpen er utstyrt med frekvensomformer og skal ikke sikres med sikkerhetsbryter for jordfeil. Frekvensomformeren kan påvirke funksjonen på sikkerhetsbrytere for jordfeil. Unntak: Sikkerhetsbryter for jordfeil i selektiv allstrømsensitiv utfø- relse av type B er tillatt. • Merking: FI • Utløserstrøm: > 300 mAHvis pumpene skal brukes i anlegg hvor vanntemperaturen er høyere enn 90 °C, må det brukes en varmebestandig nettilkoblingsledning. • Denne pumpen er utstyrt med frekvensomformer og skal ikke sikres med sikkerhetsbryter for jordfeil. Frekvensomformeren kan påvirke funksjonen på sikkerhetsbrytere for jordfeil. Unntak: Sikkerhetsbryter for jordfeil i selektiv allstrømsensitiv utfø- relse av type B er tillatt. • Merking: FI • Utløserstrøm: > 300 mAKontroller strømtype og spenning på nettilkoblingen.