Title: FDV - kjolebaffler II.pdf
<20 <20 <20 24 28 314 (13)VärmeLYRA II-060 - normalt flöde, Ø125 mmTabell 6: - Tryckfall, Δpw=6 kPaDysa mm6 12 18 24 30 36qluft l/s5,3 10,3 14,9 19,2 23,3 26,76 83 125 154 171 183 188P batt, W Δt, °C 8 110 167 205 228 244 25110 138 209 256 285 305 314LA10 dB(A)<20 <20 <20 <20 <20 <20LYRA II-060 - högt flöde, Ø125 mmTabell 7: - Tryckfall, Δpw=6 kPaDysa mm6 12 18 24 30 36qluft l/s8,7 16,1 23,6 30,8 37,1 42,26 113 159 184 192 194 197P batt, W Δt, °C 8 151 212 245 256 259 26310 189 265 306 320 324 329LA10 dB(A)<20 <20 <20 23 26 29LYRA II-120 - normalt flöde, Ø125 mmTabell 8: - Tryckfall, Δpw=10 kPaDysa mm6 12 18 24 30 36qluft l/s10,1 17,4 24,9 31,7 38,4 43,86 184 254 310 345 369 380P batt, W Δt, °C 8 245 339 413 460 492 50610 306 424 516 575 615 633LA10 dB(A)<20 <20 <20 <20 22 26LYRA II-120 - högt flöde, Ø125 mmTabell 9: - Tryckfall, Δpw=10 kPaDysa mm6 12 18 24 30 36qluft l/s15,1 26,7 37,9 47,7 56,8 63,06 236 320 373 384 389 391