Title: CoolDX.IN.G.pdf_201811991420.pdf
8021925308032026321) Luftflöden är beräknade vid frånluftstemperatur 26°C och RH 50%. 2) Uteluftgränser är beräknade vid RH 50% och nominellt luftflöde.LARM6 För larmbeskrivning, se GOLD manual för larm och infor- mationsmeddelande.18www.swegon.com7UNDERHÅLLObserveraRengöring7.1 Invändig rengöring av maskinen utföres vid behov med dammsugare och fuktig trasa. Kontroll bör ske minst två gånger per år.Påfyllning av köldmedium måste ske i enlighet med köldmedietillverkarens rekommendationer.Undvik direkt hudkontakt med köldmedium och smörj- olja.7.2 Hantering av köldmedium Köldmedium som används är R 410A.Använd tätslutande skyddsglasögon, skyddshandskar samt täckande arbetskläder.Ordna ventilation/punktutsugning.Vid leverans är köldmediekretsen färdigfylld.Vid ögonkontaktVarning