Title: Swegon Ventiler_baffler-Injusteringsguide.pdf
Figur 9. Exempel mät- och injusteringsspjäll, mätning med två slangar enligt mätmetod A22.CRM 1Storlek 100 125 160 200 250 315 400 500 630CRMc 1 9,2 9,6 15,8 23,5 35,6 59,2 95,6 147,0 230,0Antal mätslangar: 236Injusteringsguide 2014:12För att mätmetodfel 5% skall gälla krävs raksträcka före don enligt tabell:1 · 90° böj3 · Ød2 · 90° böj4 · ØdT-stycke4 · ØdSpjäll 45°6 · ØdCRM 5CRMc 5 9,2 9,6 15,8 23,5 35,6 59,2 95,6 147,0 230,0www.swegon.comLåghastighetsdonDCPStorlek 125 160 200 250 315 400 500 630 800DCPe – tilluft 12,2 22,8 37,0 58,0 88,0 141,0 210,0 295,0 –Antal mätslangar: 1DIRStorlek 400-100 500-125DIRc – tilluft 13,1 18,7600-160 900-200 200 25023,5 46,8 – –315 400 200-600 250-800 500 630 800– – – – – – –Antal mätslangar: 1Injusteringsguide 2014:12DHCDHCe – tilluft 12,0 20,0 33,0 50,0 84,0 134,0 202,0 285,0 520,0DVCDVCe – tilluft 12,0 20,0 33,0 50,0 84,0 134,0 – – –DRIDRIf – tilluft – –– – 32,0 53,0