Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16.pdf
Ik1p max0,4820,990,6950,3560,010Ik1p max ende0,3391,000,4890,7190,010Ik1p min0,2491,000,3591,3330,010Ij max0,4800,990,692Ij max ende0,3381,000,488Ij min0,2481,000,358@ = Vernet tilfredsstiller ikke alle krav i forskrift/norm # = Ikke forskriftsstridig, men vær oppmerksom på løsningenAnleggets adresse:Beregningsresultater for anlegget: Døli Pleie og OmsorgshjemSørum Elektriske ASFordeling 433.U1Sørumsandvegen 931921 SØRUMSANDVer.5.5.06Tel: 63825575Dato.29.04.2015Dato:19.04.2016 15:12:11NEK 400:2014400 V TN-SSide6(20)av42BeregningsresultaterKurs nr.F15Det er angitt at kursen ikke behøver å være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvernInntak/fordeling: 433.2.2Fordelingstype: TN-SBeskrivelse:433.2.2Merkespenning:400 VAntall faser:3Laststrøm:0,0 AFasekobling:L1-L2-L3-NCos phi:0.9Temperatur i fordeling: