Title: 2019-11-07 Internkontroll Brann Bytesteinen 1 BS1 Eiendom AS.pdf
Kommentar Klokkeanlegget bør utvidesID: 50685Kontrolljournal/loggbok for brannalarmanlegget mangler.TiltakKontrolljournal/loggbok for brannalarmanlegget må fremskaffes (NS 3960:2013 §7.3.2). Lukkingsfrist08.11.2019 10:24:39 - www.norik.no3 - HASTER2 - Må utbedres2 - Må utbedres3/8AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Hele, Hele byggetID: 50686Det er skade på manuell melder.TiltakManuell melder må utbedres (FOB §5).LukkingsfristID: 50695Styringer for branndørholdemagneter funger, men en branndør som ikke lukket seg heltTiltakStyringer for branndørholdemagneter må utbedres (FOB §5).LukkingsfristID: 50705Brannalarmsentralen står ikke i normal drift.TiltakBrannalarmsentralen må etterses og settes i normal drift (FOB §5). Lukkingsfrist08.02.2020Kommentar Sprinkler utkoblet.08.11.2019 10:24:39 - www.norik.no2 - Må utbedres4/8MålingerBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Kontroll:1911 Brann, Utført: 08.11.2019ArealIDElementHeleHele bygget60640