Title: RIBfys02_rev05 - Autronica - Energinotat.pdf
Taket grenser mot varm sone, isolasjonstykkelse i himling er beskrevet i Tabell 3. Resterende konstruksjoner mot det fri er under terreng. Det betyr at det kreves minimalt med isolasjon for å oppfylle kravene til U-verdi, men det anbefales uansett at det benyttes minimum 50 mm trykkfast isolasjon for alle konstruksjoner mot grunnen der kondens er uønsket. Tabell 5 viser nødvendige minimum isolasjonstykkelser i kjeller for å imøtekomme energikrav i TEK10.Tabell 5: U-verdi for ytterkonstruksjoner til P-kjellerElementVerdi for beskrevet løsning W/(m2K)Krav W/(m2K)KommentarReferanseU-verdi yttervegger mot terreng (mot rom som skal holde 5 °C)0,56 (0,27)*0,81Ca. 50 mm trykkfast isolasjon, λ ≤ 0,038 W/(mK).BKS 471.451 Tab. 411U-verdi yttervegger mot terreng (mot rom som skal holde 10 °C)0,33 (0,18)*0,45Ca. 50 mm trykkfast isolasjon, λ ≤ 0,038 W/(mK).BKS 471.451 Tab. 411U-verdi yttervegger mot terreng (mot full oppvarmet rom)Se tabell 3.U-verdi gulv mot grunn4,0 (0,15)*