Title: DriftsinstruksMB35-150kW0820.pdf
Regulatoren Kjelens regulator er av typen binær proporsjonal og integrerende for temperaturregulering, og er stillbar mellom 30 – 100 °C. En hysterese på 2° er lagt inn i den proporsjonale reguleringen og motvirker unødig inn- og utkobling av effekttrinn. Integreringstiden er avhengig av trinntiden og kan ikke stilles manuelt. Regulatoren har mulighet for effektregulering og utetemperatur kompensert turtemperatur og har i tillegg innganger for 0-10 V for fjernstyring av enten effekt eller temperatur. Et 2-linjers display viser virkelig temperatur, innstilt temperatur i parentes, antall innkoblede effekttrinn samt innkoblet effekt. En alarmdiode er plassert under displayet og vil blinke om det oppstår en feil. I tillegg vil alarm releet falle. Mulige feil kan være:Kortslutning eller brudd i føler eller følerkabelGiverfeil: Alarm effekt: Effektbryter ikke innkoblet, eventuelt utløst, sikkerhetstermostat (STB) utløst Alarm net: Styrespenning til regulator for lav (190 V) eller feil i regulator