Title: 2021, juni - Teknisk Rapport Ventilasjon 360.003, Caverion.pdf
Motorer og styring Merkeeffekt Pa [kW] Merkestrøm [A] Faser [L] Motorverninnstilling [A] Driftspenning [V] Driftsstrøm L1 [A] Driftsstrøm L2 [A] Driftsstrøm L3 [A] Tilført effekt Pt [kW] SX Styring kontroll og OQ SoftWare/Versjon7,24L1-N 237 XM-41Tilluft XM-42Tilluft P fl sumL1-L3 414L2-L3 41433414 10,80 9,90 9,60 7,2441405,43L2-N 237L3-N 237XM-51Fraluft XM-52Tilluft33414 7,70 7,40 7,60 5,434140XM1RotorNotat Utført service på aggregat, byttet filter og reimer. Anlegg tar avkastluft fra anlegg 360.004 som inntak og videre inn til p- kjeller. Anlegg OK.[TG] Tilstandsgrad[KG] KonsekvensgradAvvikslukkingTiltakEstimatSum avvikslukking: pris eks.mva. gyldig i 60 dager fra besøksdatoDokumentet og innholdet er konfidensielt. Overlevering til tredjemann eller utnyttelse av innhold er forbudt. Caverion Norge AS, Ole Deviksvei 10, 0666 Oslo, org. NO959069743MVA Foretaksregisteret.02.06.2021 13:04Side 2