Title: +038=360.020-#####._09-360.020 Gold RXF-25 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Ønsket total batterieffektBatteriets overkapasitetAvrennt væskemengdeKjølemedieFordampingstemperatur (duggpunkt)Batteriets væskevolumAntallTilbehørInn26,947Dato: 12.08.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000498310412,5 mm78 Pa90 Pa2,45 m/sUt16,0°C86%27,02 kW32,46 kW8 %0,116 l/minR410a6,0 °C7 ISide: 15/36AHU Design ErP spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.020 - GOLD RXF-25 +/- 7.800 m³/h - 90% samtidighetDato: 12.08.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000498310GOLD F RXAggregatstørrelse025Tilluftsmengde7 020 m³/hAvtrekksluftmengde7 020 m³/hVentilasjonsaggregat beregnet for annet enn bolig (unntak: boligkompleks) Aggregattype: balansert (dobbelrettet) ventilasjonsenhet Annen varmegjenvinning (roterende varmeveksler) Tilluftens tørre temperaturvirkningsgrad (Krav: 2018: 73 %): 83.2 % Maksimal intern lekkasje (sporgass) 1 %