Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
s i a ç n a r Fl’air en fixant le dispositif sur la structure de l’unité.Utiliser des matériaux achetés localement, qui conviennent à une température de 60°C en permanence. Les gaines peuvent être du type souple en polystyrène (avec armature ressort) ou en aluminium ondulé, revêtu d’un matériau anti condensation (fibre de verre de 12 ±25 mm d’épaisseur)..Utiliser des matériaux achetés localement, qui conviennent à une température de 60°C en permanence. Les gaines peuvent être du type souple en polystyrène (avec armature ressort) ou en aluminium ondulé, revêtu d’un matériau anti condensation (fibre de verre de 12 ±25 mm d’épaisseur)..Pour terminer l'installation il convient de recouvrir toutes les gaines non isolées d'un revêtement anti-condensation (par exemple, du Néoprène expansé de 6 mm d'epaisseur). Le non respect des présentes instructions provoquerait un suintement de la condensation; le fabricant décline toute responsabilité.