Title: 370.011 NT100 Statico-montage_SV-NO-DA-FI_low (12).pdf
Paisuntalinja liitetään mieluiten järjestelmän paluulinjaan kierto pumpun imupuolelle S – ota huomioon mitta DNe.4Tasotiivisteitä (minimi paksuus 2 mm) suositellaan käytettä väksi Statico SU tasotiivisteliitäntään (esim. joustavan letkun liitosmutteriin). Grafiittitiivisteitä ei tule käyttää.Astian liitäntä on syytä varustaa tyhjennysliitännällä ja suoja tulla sulkulaitteella. SD:Suojattu sulkuventtiili DLV: DLV 15 (tuotenro 535 1432) VN 12 litraan saakka, DLV 20 (tuotenro 535 1434) VN 80 litraan saakka,SD/SU: Liitinsarjalla DLV 20 A (tuotenro 746 2000) VN 18 litrasta VN 800 litraan saakka, DN 40 asiakkaan toimesta.SG:Esipaineen P0 säätö : Käyttöönotto, sivu 5 Tehtaalla asetettua esipainetta on muutettava suunnittelutie tojen mukaisesti: astian vesitila tyhjä. Poista venttiilin kansi, säädä paine ilmaventtiilistä GV, kiristä venttiilin kansi tiukasti, merkitse muistiin tyyppikilven lukema P0. Rinnan kytketyillä astioilla tulee olla sama esipaine.