Title: Dokumentasjon Tavler - ved utbygging 2008-2009.pdf
Relé utgang felles Kanal 1 relé utgang Kanal 2 relé utgang Kanal 3 relé utgang Kanal 4 relé utgang Kanal 5 relé utgang Kanal 6 relé utgang Kanal 7 relé utgang Kanal 8 relé utgang Pre-alarm relé utgang COM CBS-8: RS-485 tilkobling til PC. 14 GND ----------> 5 RS-485/RS-232 13 -- ----------> 2 (--) omformer 12 + ----------> 1 (+) A på Kanal 8 summasjonstrafo A på Kanal 7 summasjonstrafo B på Kanal 5,6, 7 & 8 Summasjonstrafoer A på Kanal 6 summasjonstrafo A på Kanal 5 summasjonstrafo A på Kanal 4 summasjonstrafo A på Kanal 3 summasjonstrafo B på Kanal 4,3, 2 & 1 Summasjonstrafoer A på Kanal 2 summasjonstrafo A på Kanal 1 summasjonstrafoNB: Strøminngangene er tilpasset WKE og WG type summasjonstrafoer.--------- Jordfeilsentral CBS-8 -------- Side nr. 63.3.- CBS-8 koblingsskjema.3.3.1.- CBS-8 brukt som jordfeilvarslerRdabc dEdWKEabbaabbaT2T3T6T7abbaabbaT1T4T5T8Tabell for kabeltversnittLengde mellom trafo og CBS-8Kabeltverrsnitt