Title: 360.019-Swegon GOLD F SDCX +- 8640 m³h Ventilasjonsaggregat_Datablad.pdf
LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkUteluftTilluftAvtrekkAvkastAndelm³/hm³/hPaPaPaPa1008 6408 64050150270170806 9126 91232114191109605 1845 184188612961403 4563 4568668527201 7281 728254597ÅrsenergivirkningsgradLOT uten påfrysningTilluftens temp.virkningsgrad, sommerDato: 07.02.2020 19 / 1.0.20200206.1170735 Aggregat ID: AD- 100006511956 Pa6 Pa2,01 m/s135 Pa85 Pa185 Pa12532 utv.2,0 mm263 Pa2,22 m/s68,3 %63,6 %69,8 %65,3 %SFPeSFPvEtaTkW/(m³/s)kW/(m³/s)%2,512,3365,91,761,6264,71,151,0564,20,720,6565,50,460,4274,069,5 %11,4 °C3/16AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 22R - Kopi av+/- 8.640 m3/h - Design dataDato: 07.02.2020 19 / 1.0.20200206.1170735 Aggregat ID: AD- 10000651195UtetemperaturTilluftens temperaturvirkningsgrad, EN30820,0 °C52,7 %15,0 °C60,2 %10,0 °C66,1 %