Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
Funksjonl0=blokkertA=A-alarm B=B-alarm0=drift1=Stopps=sekundm=minutt h=time0=manuell1=automatisk15:14 PLATEVARMEVEKSLER, AVRIMINGSGIVER NR. C KOMMUNI-B010 m1KASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med avrimingsgiver C for platevarmeveksler.15:15 PLATEVARMEVEKSLER, AVRIMINGSTRYKK OVER ALARM-B12,4 h0GRENSE Avrimingsbehovet har oversteget 95 % kontinuerlig i 144 minutter.Alarmgruppe 16: Batterivarmeveksler16:1 BATTERIVARMEVEKSLER, I/O-MODUL NR. 1 KOMMUNIKA-A13)4)10 s1SJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med I/O-modul nr. 1 for batterivarmeveksler. 16:2 BATTERIVARMEVEKSLER, TEMPERATURGIVER DEFEKTA13)4)3 s1Temperaturgiver for frostvakt i batterivarmevekslerens shunt- gruppe er defekt eller ikke tilkoblet.16:3 BATTERIVARMEVEKSLER, VENTILOVERVÅKING UTLØSTA03)4)10 m0Ventilmotor til batterivarmeveksler er defekt.16:4 BATTERIVARMEVEKSLER, PUMPEOVERVÅKING UTLØSTA13)4)20 s0