Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
No korpusa noņemti instalācijā neizlietotie materiāli un svešķermeņi.Sākot ekspluatāciju, pārbaudiet, vai ir ievēroti šādi nosacījumi:Pieslēguma dati atbilst datu plāksnēnorādītajām specifikācijām: Maksimālais spriegums +6%, -10% saskaņā ar IEC 38. Nominālo strāvu nedrīkst pārsniegt vairāk kā par 5% pie nominālā sprieguma.UZMANĪBU! Veicot ātruma regulēšanu ar sprieguma samazināšanu, vājākā spriegumā motora strāva var pārsniegt nominālstrāvu. Šādā gadījumā motora tinumus aizsargā termokontakts. Jāvēro minimālais statiskā spiediena kritums.Motora aizsardzība darbojas. Griešanās virzienam jāatbilst bultiņas norādītajam griešanās virzienam (3 fāzes).Vienmērīga motora darbība (nav anormālu trokšņu).Vienmērīga motora darbība (nav anormālu trokšņu).LVJa termālā motora aizsardzība netiks pievienota, visas garantijas tiks atzītas par nederīgām un anulētas.Ja termālā motora aizsardzība netiks pievienota, visas garantijas tiks atzītas par nederīgām un anulētas.