Title: DM1-3-HEA-08-D-Dokumentasjon.pdf
Ut fra Figur 11 og Figur 12 kan en se at løsningen med jethetter, med inntak like under, gir mindre avkastluft langs taket enn BREEAM-referansen.For tilsvarende bilder for hvert system, se Vedlegg A.Jethetter + tradisjonell avkastristFigur 10: Årsmidlet konsentrasjon av avkastluft fra jethetter + tradisjonell avkastrist. Summert konsentrasjon med bidrag fra alle 5 systemer. NB: logaritmisk skala.n:\519\10\5191019\4 resultatdokumenter\41 rapporter\cfd analyse dronning mauds gate 1-3 - breeam hea 8.docx2019-04-12 | Side 16 av 23CFD analyse Dronning Mauds gate 1-3 BREEAM Hea 8 Oppdragsnr.: 5191019 Dokumentnr.: CFD-01 Versjon: 01Kun jethetterFigur 11: Årsmidlet konsentrasjon av avkastluft fra kun jethetter. Summert konsentrasjon med bidrag fra de 4 systemer med jethetter. NB: logaritmisk skala.BREEAM-referanse