Title: 360.023 Swegon Gold RXF-12 +- 3.000 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Antall1Anslutningsgavl, AvtrekkStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)2x(490x460x520-8)Lufthastighet i filterseksjonenAnbefalt dim. trykkfallStarttrykkfallSluttrykkfallTilbehørAvtrekkDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-1000053470412520 utv.2,5 mm25 Pa2,47 m/sInnUt14,820,0°C2115%5,24 kW17 %InnUt60,030,0°C0,042 l/s0,7 kPa2 IArtikkelbenevningTBLZ-1-27-117 Pa1,67 m/s106 Pa56 Pa156 PaSide: 5/20AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.023 GOLD RXF-12 +/- 3.000 m³/h - 100% samtidighetDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534704AntallProduktArtikkelbenevning1Inntak i topp, filterTBXZ-1-91-121Roterende varmeveksler, GOLD012FRXP01XTilbehør og tekniske data, se tilluft1VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motor