Title: 360.003 Teknisk underlag.pdf
1 stk Styring av varmtvannsbatteri inkludert 2-veis ventil, maks 0,35 l/s, tilpasset for konstant væskemengde i sekundærkrets, og variabel i primærkrets. - Frostføler for returvann. - Sikring for sirkulasjonspumpe, 1x230V, 10 amper. - Rekkeklemmer i EL-tavle for potensialfritt start/stopp og feilsignal for sirkulasjonspumpe. - Pumpe er ikke med i leveransen. Belimo R2015-1P6- S1+LRC24A-SR. Trykkfall over ventil 22,33 kPa.1 stk Styring av kaldtvannsbatteri regulert i sekvens med varmegjenvinner/varmebatteri. Inkludert 2-veis ventil, maks 1,5 l/s. Tilpasset for variabel væskemengde i bådeprimærkrets og sekundærkrets. Uten intern sirkulasjonspumpe i sekundærkrets. Belimo R2025-10- S2+LRC24A-SR. Trykkfall over ventil 19,61 kPa.1 stk Trykkregulert tilluft og avtrekksvifte. (CAP)1 stk Spjeldmotorer for stengespjeld på tilluft og avtrekk levert med BUS kommunikasjon og fjærtilbaketrekk.1 stk Røykdetektor i tilluftskanal, stopper aggregat.