Title: Rutinemessig kontroll tank.pdf
Ved lave temperaturer brukes gassmaler. Hvis det er vind skal flenser og lign. dekkes til, feks. tapes, slik at man far oppdaget lekkasjen.Benytt driftstrykk.«Les av trykk etter temperaturutievning, evt. korriger trykk etter ca. 10minVarighet test: normalt minimum 2030 min.Krav:Trykket skal vaere stabilt i minimum 20 min. Det aksepteres ikke negativt avvik. Ved avvik giennomfer testen pa nytt, benytt lengre utjevnings tid og eller finn lekkasjen.Resultat/Konklusjon: Ingen anmerkninger foruten at det ikke er montert jordingspunkt for tankbil.Anleggsdata: Typebetegnelse: Effekt/Volum: Leverandear : Byggear: Trykk: Gasstank/beholder VPS 32000 L 2013 15,6AS Miljgutvikling Hestmarka 7805 Namsos 74 27 44 99 www.miljoutvikling.noSide 1av3Anlegg:Dato: 27.11.2015Lilleborg AS ELLO forbruksanleggRUTINEMESSIG KONTROLL (hvert 2,5 ar):16.LPGtank Rutinemessig kontroll16-1 Er tanken visuelt kontrollert under oppfylling?162 Tankarmatur