Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
4.8.1 Brannalarm Intern brannalarm Aggregatets interne temperaturgivere fungerer som brannverntermostater. Alarm avgis når tillufttemperatur- giveren registrerer mer enn 70 °C eller avtrekkslufttempe- raturgiveren registrerer mer enn 45 °C. Alarmgrenser er mulige å stille inn.Hvis ekstern temperaturgiver avtrekksluft/rom er tilkoblet og aktivert, arbeider denne parallelt med aggregatets giver for avtrekkslufttemperatur.Ekstern brannalarm 1 og 2 Ekstern brannalarm 1 (klemme 6-7) og ekstern branna- larm 2 (klemme 8-9) brukes for eksternt brannvernutstyr.Alarmtilbakestilling For intern brannalarm samt ekstern brannalarm 1 og 2 kan alarmtilbakestilling settes individuelt til enten manuell eller automatisk.Etterkjøling For intern brannalarm samt ekstern brannalarm 1 og 2 kan etterkjøling for elektrisk luftvarmer, COOL DX og/eller SMART Link DX aktiveres individuelt.Viftedrift ved brannalarm Aggregatets vifter kan brukes til evakuering m.m. Vifte- drift kan velges individuelt for hver enkelt brannalarm.