Title: 370.011 NT100 Statico-montage_SV-NO-DA-FI_low (12).pdf
Frostvæsketilsetning inntil 50 % Andre bruksområder enn de som er beskrevet krever godkjen nelse fra IMI Hydronic Engineering. Montering : side 5 Statico SD blir fortrinnsvis forbundet med tilkobling under og festes på vegg med en skrue i medfølgende opphengsbrakett. Andre tillatte monteringsposisjoner (: sidan 2) trenger even tuelt en brakett montert på stedet. Statico SU og SG monteres stående. Tilkoblingen til ekspansjonsledningen skjer fortrinnsvis på anleggets returledning og på sugesiden av sirkulasjonspumpen S – dimensjon iht. DNe må overholdes.2Flatpakning (min. tykkelse 2 mm) anbefales som tetting ved forbinding av Statico SU (om det eksepelvis benyttes fleksibel slange med løs mutter). Grafittpakning skal ikke benyttes. Det anbefales å installere en sikret stengeventil med drenering på tilkoblingen til ekspansjonskaret. SD:Sikret stengeventil DLV: DLV 15 (artikkelnr. 535 1432) t.o.m. VN 12 liter, DLV 20 (artikkelnr. 535 1434) t.o.m. VN 80 liter,