Title: +175=364.001_LX001_Døli pleie og omsorgssenter. Sweco rapport ventilasjonsanlegg.Protokoll.pdf
TEK 10 har SFP-krav pd 2,0 og varmegjenvinningsgrad pa 80%. Kravspesifikasjonen for tilbygget/ombyggingen pa Dgli sykehjem skal ikke vaere strengere enn TEK 10. Det eksterne trykkfallet i kanalnettet kan settes til 200 mm. Ventilasjonsaggregatene fra IV Produkt AS vi fikk sjekket mht arealbegrensningen, hadde SFP p3 2,0.Med vennlig hilsenLena Skogeng Sweco Norge AS Ingenigr VVS Drammensveien 260 Sweco - Bygg, industri og eiendom Box 80 Skgyen NO-0212 Oslo ° Mobil +47 93085096 Telefonnummer +47 67 128000 Lena.Skogeng@sweco.no WWW.SWeco.no SWECO ﬁPlease consider the environment before printing this e-mail, Vi har flyttet. Vennligst registrer var nye adresse.Fra: Kjell K. Saupstad [mailto:Kjell.Saupstad@nittedal.kommune.no] Sendt: 12. august 2015 13:12 Til: Skogeng LenaKopi: egil.krakenes@boelgeblikk.no; Sgrlie TrondEmne: SV: Dgli sykehjem - Tilbygg. Kontroll av anbudsdokumenter, Tilb.m. fra RIV p& pkt. 5Hei Lena,Takk for rask tilbakemelding.