Title: +135.01=370.002-JP501T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Ved ekstra tilkoblet signal- eller styringsledninger i elektronikkmo- dulen kan den interne kommunikasjonen bli forstyrret pga. EMC- påvirkninger (mottakelighet/immunitet). Dette fører til anvisningen av feilkoden «E070».Dette kan kontrolleres ved at alle kommunikasjonsledningene som kunden har installert, blir klemt av i elektronikkmodulen. Hvis feilen ikke lenger består, kan det foreligget et eksternt feilsignal på kom- munikasjonsledningen(e), og disse ligger utenfor de gyldige stan- dardverdiene. Først når feilkilden er fjernet, kan pumpen gjenoppta normal drift.Monterings- og driftsveiledning Wilo-VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E4511.3Kvittere feilGenereltE0006.0.0.06.0.0.0101/1 SFig. 42: Feiltilfelle navigasjon11.3.1 Feiltype A eller D1234Fig. 43: Feiltype A, skjema465.0.0.0E000I tilfelle feil vises feilsiden i stedet for statussiden.Generelt kan det i dette tilfellet navigeres på følgende måte (fig. 42):