Title: firesafe_varmeekspanderende_ex_montasje_2016.pdf
NOTER (1) Bakdytt med 120 mm mineralull, densitet ≥ 40kg/m3 . Rørisolasjon med densitet ≥ 40kg/m3. (2) Bakdytt med 30 mm mineralull, densitet ≥ 60kg/m3. Tettingen uføres ensidig på undersiden av dekke. Større utsparringer branntettes med FS GPG – branntettemasse, alternativt FS-brannplate eller tilsvarende (2 x 50 mm, 120kg/m3). (3) Bakdytt med 100 mm mineralull, densitet ≥ 40kg/m3.8 (4) Bakdytt med 120 mm mineralull, densitet ≥ 40kg/m3. (5) Bakdytt med 120 mm brennbar isolasjon som for eksempel polystyren. Maks utsparing Ø 200 mm. (6) Bakdytt med 130 mm mineralull, densitet ≥ 60kg/m3. Maks utsparing Ø 320 mm. (7) Bakdytt med 50 mm mineralull, densitet ≥ 40kg/m3. Maks utsparing 625 mm x 450 mm .Tettingen uføres tosidig på hver side av dekke med FS GPG – branntettemasse, alternativt FS- brannplate eller tilsvarende (2 x 50 mm, 120kg/m3). (8) Bakdytt med 135 mm mineralull, densitet ≥ 60kg/m3. (9) Bakdytt med 135 mm brennbar isolasjon som for eksempel polystyren.