Title: V20-06-01 VVS-anlegg plan 6 - DM1-1.pdf
DN 100 +c 1000Kjølerør ligger under varmerørLD024T Q: 200 m³/h Varme: 650 W 0.016 L/sOpp/ned 370.101: DN 100mm 370.101: DN 100mm42mmWC 6-412SF001T-125 100 m³/hOpp/nedST009T-200-250 300 m³/hLufteledning MA 75 +c 280318 mm +c 280018 mm +c 280018 mm +c 279028 mm +c 272028 mm +c 2720WC 6-405SF001T-125 100 m³/h42mmKjøkken 6-020OppMA 110 UK = 2666WC 6-411SF001T-125 100 m³/hø200 UK=2640Garderobe 6-401SK001T Ø250 Q:500 m³/hr o t k e t e d. v e bl i ts e b o klr el i t n e v t e n g a MOppø250 UK=2615SF001T-125 100 m³/hø200 UK=2650ø250 UK=2595ø200 UK=2380ø125 UK=2722SQ001T Ø250 Q:630 m³/hø160 UK=2670ø160 UK=2400SF001T-125 100 m³/hø200 UK=2380HCWC 6-408OppMA 110OppMotorisert åpne/lukke-spjeld 700x1200. Normalt stengt. Åpner på detektert røyk i sluse.I dekke plan 06 SZ001T Ø400 SZ001T Ø400SZ001T Ø250Heislobby-1 6-307-1