Title: +038=433.003-OE002._01-Kamstrup 382M Produktblad.pdf
Optisk aflæsning På fronten af måleren er der placeret en optisk sender/modtager. Denne forbindelse kan anvendes til aflæsning og konfiguration af displayets opsætning, målernummer og øvrige indstillinger. Ændringer over den optiske forbindelse foretages med softwareprogrammet METERTOOL. Legale data kan ikke ændres.4Kamstrup A/S • 58101155_E1_DK_06.2016FunktionerS0-pulsudgang Giver pulser for aktiv energi med 1000 pulser pr. kWh. Pulser udsendes synkront med LED’en. Den maksimale spænding, der må tilsluttes S0-udgangen, er 27 volt DC (ved 1 kΩ), og den maksimale strøm, der må trækkes gennem udgangen, er 27 mA. Pulstiden er 30 msek.