Title: +038=360.011-#####._07-360.011 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Ut17,287Dato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000515232InnUt26,026,0°C5050%InnUt26,026,0°C5050%42,5 mm9 Pa10 Pa1,04 m/s2,37 kW4,62 kW7,96 kW18,29 kW3,963,963,3628,76R410A10,0 kgUt ved avriming6,3°C60%kWUt ved avriming4,7°C46%Side: 20/50AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.011 GOLD25FRXHC +/- 6.750 m³/h - 63% samtidighetTilluftsside, sommerLufttemperaturRelativ fuktighetKjøleeffektAvrennt væskemengdeAvtrekksside, sommarLufttemperaturRelativ fuktighet1VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.TilluftsmengdeInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)