Title: +038=360.029-#####._02-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
GOLD F RX Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende data360.029 - GOLD RXF TOP- 11 +/- 2.550 m³/hAggregatstørrelse011Luftdensitet1,200 kg/m³Tilluftsmengde2 295 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal35 PaTilluftskanal200 PaAvtrekksluftmengde2 295 m³/hStatisk trykkfallAvtrekkskanal100 PaAvkastkanal130 PaKlimatdataOslo, NorwayDimensjonerende utetemperatur, sommer26,0 °CDimensjonerende luftfuktighet, sommer50 %Laveste dimensjonerande uteluftstemperatur20,0 °CDimensjonerende luftfuktighet, vinter85 %Tilluftstemperatur, sommer26,7 °CTilluftstemperatur, vinter20,0 °CNøkkeldataSFPvRenblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje, Rene filtre1,55 kW/(m³/s)Tilluftens tørre temperaturvirkningsgrad86,1 %Eurovent energieffektivitetsklasseA+ 2016Kontroll mot kommisjonens forordning (EU) nr 1253/2014Kompatibel 2018KabinettKonstruksjon Paneler med mellomliggende isolasjon av mineralull