Title: +038=66.009-##003._02-5DB - Brukermanual.pdf
Vertraging activering compressor bij inschakelen instrument Minimum vertragingstijd tussen uitschakeling compressor en de achtereenvolgende inschakeling Cyclustijd inschakeling compressor in geval van alarm sonde cel % van C5 waarin de compressor wordt ingeschakeld in geval van alarm sonde cel0 0 1 0240 240 240 100min min min %ONTDOOIINGd0 d1 d2 d3 d6d7 dEdPInterval van ontdooiing (0 = uitgezonderd) Type ontdooiing (0 = op resistentie, 1 = op warm gas) Temperatuur einde ontdooiing (met betrekking tot de temperatuur van de verdamper) Maximum duur ontdooiing (0 = de ontdooiing wordt niet geactiveerd) Weergave display tijdens dooien (0 = effectieve temperatuur cel, 1 = geblokkeerde temperatuur cel, 2= DEF label) Tijd van uitdruppelen Type berekening interval ontdooiing: 0 = werkelijke uren; 1 = uren ON compressor; 2 = zelfbeschikkend Interval voor beschermingsontdooiing (0 = niet actief)0 0 -40 0000099 2 +99 99215272