Title: +038=370.001-ML004._01-FDV-dokumentasjon - IMI Hydronic Engineering AS - VA_VVS 8402901 med flere - Vento V.1.pdf
Anvendelsesområde: Varme, sol og kjøleanlegg. For systemer i henhold til EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN 12952, EN 12953Medie: Ikke-agressivt og gift-fritt medie. Tilsetning av frostvæske opp til 50%.Trykk: Laveste tillatte trykk, PSmin: -1 bar Maksimalt tillatt trykk, PS: se ArtiklerSpenning: 1 x 230V (-/+ 10%), 50 HzElektriske koblinger: 1 stikkontakt (inkl. støpsel) for 230V nettspenning (eksterne sikringer i henhold til strømforsyningsbehov og lokale normer for elektriske anlegg) 3 potensialfrie utganger (NO) for ekstern alarmindikasjon (230V maks. 2A) 1 RS-485 inn-/utgang 1 Ethernet RJ45 kontakt 1 USB-hub kontaktTemperatur: Min. tillatt temperatur, TSmin: 0 °C Maks. tillatt temperatur, TS: 90 °C Maksimalt tillatte omgivelsestemperatur, TA: 40°C Laveste tillatte omgivelsestemperatur, TAmin: 0°CKode for beskyttelse mot fuktighet og fysisk kontakt: IP 54 lik EN 60529Mekaniske koblinger: Sin1: inntak fra systemet G3/4” Sout: uttak til systemet G3/4” Swm: inntak, vannetterfylling G3/4”