Title: +135.01=370.001-JP503T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
VIKTIG: Fremgangsmåte og ytterligere kommentarer knyttet til oppstart samt konfigurasjon av IF-modulen på pumpen finner du i monterings- og driftsveiledningen til IF-modulen som brukes.Begge pumpene gir dimensjonert effekt. Den andre pumpen står klar til bruk ved feiltilfeller eller fungerer etter pumpeskifte. Bare én pumpe er i drift av gangen (se fig. 10, 11 og 12).WILO SE 11/2017ParallelldriftHHmaxHssI manuell drift går begge pumpene synkront.HminParallell drift av to pumper er bare mulig med to identiske pumpe- typer. Jamfør kapittel 6.4 «Ytterligere funksjoner» på side 13.QFig. 14: Regulering Δp-c (parallelldrift)HHHmaxHsHminQQFig. 15: Regulering Δp-v (parallelldrift)6.3.2 Funksjonsmåte ved dobbeltpumpedriftPumpealterneringI dobbeltpumpedrift skjer et pumpeskifte i periodiske intervaller (intervallene kan stilles inn. Fabrikkinnstilling: 24 t).