Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
(cid:20)(cid:20)(cid:18)(cid:19)(cid:20)(cid:18)(cid:20)(cid:21)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:20)(cid:25)(cid:29)(cid:19)(cid:21)eller • genom installation av lokalt införskaffade, motordrivna ventiler. Motoriserade termoelektriska ventiler och komponenter (Se fig. 28).Mod. 42GW200 300 400500 600 700200 300 4007002 rör4 rörRef. Beskrivningantalantalantal antalaStälldon1122Ventil 1” gasgänga,11bVentil 3/4” gasgänga,111Ventil 1/2” gasgänga1cKåpa1111d Byglar3333eTätning2244Monteringsinstruktioner för motoriserade termoelektriska ventiler (se tillbehörstabell) • Den termoelektriska ventilen skall monteras på aggregatet efterinstallation. Följ de siffror som gäller för respektive modell.Montering (Fig. 30) För 4-rörsmodeller ska ventilenheten för kylkretsen installeras först och sedan ventilenheten för värmekretsen. Anslut ventilenheten till batteriet och dra åt med ett åtdragningsmomentS v e n s k a