Title: 2020-11-07 Internkontroll Brann Ventilasjon Bytesteinen 1 BS1 Eiendom AS.pdf
Internkontroll Brann Ventilasjon Bs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Kontrollør: Caverion - Alari Laul (Tlf: 90586546 E-post: alari.laul@caverion.com) Kontrollnummer: 1911 Utført: 08.11.2019OversiktBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1AvvikHeleHele byggetTotalt antall avvikKontrolldokumentasjonDet er registrert én sjekklisteVedleggBrannalarmsentral Detektorliste08.11.2019 10:23:43 - www.norik.noR E T S A H -3000s e r d e b t uå M -2555s e r d e b t ur ø B1000t e n n A000Lukket000Åpne5552/8AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Hele, Hele byggetID: 50701Styring for røykluker er ikke ok.TiltakStyring for røykluker må utbedres.LukkingsfristKommentar Røykluke Nr 1 var merket med "Ikke rør".ID: 50702Styringer til røyklukesentraler funker ikke.TiltakStyringer til røyklukesentraler må utbedres.LukkingsfristKommentar Defekt batteri. 12V 1,2AhID: 50703Styringer til røyklukesentraler funker ikke.Tiltak