Title: +135.01=370.001-JP501T_02-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Pumpen skal bare løftes ved hjelp av godkjent løfteutstyr (f.eks. talje, kran osv., se kapittel 3 "Transport og mellomlagring" på side 11).Ved installasjon av pumpen må det overholdes en aksial mini- mumsavstand til vegg/tak for ventilasjonshetten til motoren på min. 200 mm + diameteren på viftedekslet.Ved installasjon av pumpen må det overholdes en aksial mini- mumsavstand til vegg/tak for ventilasjonshetten til motoren på min. 200 mm + diameteren på viftedekslet.LES DETTE: Det må monteres stengeanordninger foran og bak pumpen for å for- hindre tømming av hele anlegget ved kontroll eller utskifting av pum- pen. Det skal monteres en tilbakeslagsventil på trykksiden i hver pumpe.Monterings- og driftsveiledning Wilo-Stratos GIGA, GIGA-D, GIGA B (11-22kW)25265 x DNd sFig. 21: Hvilestrekning før og etter pumpenTillatte krefter og momenter på pumpeflensene (kun blokkpumper)Pumpetype Stratos GIGA BSugeflens DN [mm]40/...6550/...6565/...8080/...100