Title: 360 ventilasjon Automatikk.pdf
Vi fant noen feil med måling av trykk. Dette ble løst på stedet med rett innstilling avtrykkfølere og skalering i kontroller.Det var noen mindre problemer med brannspjeld, men dette ble løst på stedet underigangkjøringen. «Stopp ved brann» var ikke implementert i automatikken ved oppstart, dette ble implementert under igangkjøringen.Alt i alt var det lite problemer i oppstarten av aggregatene.Testing Etter oppstart regulerte begge aggregater seg inn på sine setpunkter som forventet.SD-anlegget har samle-bilder som viser alle spjeld i etasjeplanene. Disse bildene viste at det kom luft ut i alle VAV/CAV-spjeld i anlegget.Det er en viss ubalanse i luftmengdene, men dette vil bli justert inn under innregulering på et senere tidspunkt. Innregulering foretas av Vito Teknisk entreprenør som er ansvarlig for ventilasjonen i bygget.Bilder fra SD-anlegget Bildene er tatt ut den 16/6-2022.