Title: Romkontroll SD Plan 1.pdf
1671 - Brandengen skolePlanlagt2022-05-25Gjennomført2022-07-14+01=562.001 - SD-anlegg+01=563.101 - Plan 1 del 1KOMR:Int. kontrakt: HØYEM INTEGRASJON ASTestet av: MarcusFunksjonAlle verdier og setpunkter for klimastyring i rom skal vises/ kunne endres i SD-anlegget.TestprosedyreSjekk at det er oppdaterte verdier for rommene i SD-anlegget. - Sjekk at det er mulig å endre setpunkter og andre variabler i SD-anlegget, og at disse påvirker funksjonen i rommet. - Sjekk at det er mulig å tvangsstyre spjeld og ventilmotorer for gulvvarme. KommunikasjonSjekk at det er oppdaterte verdier for rommene i SD-anlegget. - Sjekk at det er mulig å endre setpunkter og andre variabler i SD-anlegget, og at disse påvirker funksjonen i rommet. - Sjekk at det er mulig å tvangsstyre spjeld og ventilmotorer for gulvvarme. KommunikasjonTestkommentar114 viste feil verdi på co2, koblet om i co2 føler. ingen feil og manglerAvvikNrAvvikAnsvarligFristOppdatertStatusTest gjennomført