Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med kjølemaskin/varmepumpe 4.24:11 SMART Link, nr. 4 alarm utløst Kjølemaskin 4 defekt.A03)30 s124:13 SMART Link, tilluftsmengde under alarmgrenseA010 m1Alarm for tilluftsmengde under alarmgrense har løst ut.Alarmgruppe 24-25: Reserve Alarmgruppe 26: Forfilter26:1 FORFILTER, TILLUFTSTRYKKGIVER NR. 8 KOMMUNIKASJONS-B03)10 s1FEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med giver til forfilter tilluft.26:2 FORFILTER, TILLUFT SKITTENTB03)10 m0Trykket over forfilter tilluft har oversteget innstilt alarmgren- se i mer enn 10 minutter.26:7 FORFILTER, AVTREKKSLUFTTRYKKGIVER NR. 9 KOMMUNI-B03)10 s1KASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med giver til forfilter avtrekksluft.26:8 FORFILTER, AVTREKKSLUFT SKITTENTB03)10 m0Trykket over forfilter avtrekksluft overstiger innstilt alarm- grense i mer enn 10 minutter.