Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
Для поддержания акустических качеств продукции в течение длительного времени рекомендуется заменять наружные подвески, как только их качество начинает вызывать сомнения. Доступ к отделениям подключения, вентилятора, компрессора обеспечивается через боковую дверь либо через переднюю часть агрегата без необходи- мости снятия верхней крышки.■ 5.1. Конденсатор Теплообменник агрегата следует очищать не реже одного раза в год. Доступ к внутренним частям агрегата может осуществляться путём поднятия передней части вентилятора.■ 5.6. Фильтр-осушитель Агрегаты WINTSYS® оснащены фильтром-осушителем, который фиксируется при помощи пайки. Выбор фильтра-осушителя: При работах на холодильном контуре, рекомендуется замена фильтра-осушителя на фильтр с аналогичной ёмкостью и с аналогичными потерями нагрузки. Проверить направление сборки.6 - ГАРАНТИЯВся информация о гарантийных условиях для агрегата содержится в общих условиях продажи.