Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
FIRESAFE KL-reserve PVC kabelhylser er et system for senere ettertrekking av kabel i kombinasjon med FIRESAFE GPG MORTAR. Består av plast, type PVC, med ferdig 30 mm tykk røyktetting i midten av hylsen, samt belagt utvendig i hver ende med et varmeekspanderende laminat som raskt lukker gjennomføring av kabel ved brann. KL - reserve leveres i standard utvendig diameter.Runde: Lengde 130 mm, diameter Ø 32, veggtykkelse 1,6 mm og Ø 50 mm, veggtykkelse 2,1 mm. Runde: Lengde 150 mm, diameter Ø 32, veggtykkelse 2,1 mm og Ø 50 mm, veggtykkelse 2,1 mm. Runde: Lengde 200 mm, og diameter Ø 32, veggtykkelse 2,1 mm og Ø 50 mm, veggtykkelse 2,1mm. Runde: Lengde 300 mm, og diameter Ø 50, veggtykkelse 2,1 mm.GIPSPLATE OG BETONGVEGG ≥ 130 mmTabell IV.1* (Tabell/Figur 28) Brannmotstandsklasse E 240/EI 240. Multiple gjennomføringer 800 x 1000 mm. KL- reserve, runde kabelhylser av PVC. Lengde 130 - 150 - 200 – 300 mmKabelhylse type (mm)Ø32Utsparing (mm)800 x 1000Innvendig kabelføringKabel diameter ≤ Ø21 mm.