Title: F_001_Brannkonsept_PP20 (2).pdf
Ref.ForholdLøsningKommentarAnsvarElektriske installasjonerKabler med samlet brannenergi inntil 50 MJ/lm kan legges ubeskyttet i rømningsveiVed brannenergi > 50 MJ/lm må det etableres brannklassifisert EI 60 himling / innkassing i rømningsvei.RIEARKStrømforsyningStrømforsyning til installasjoner med funksjon under brann skal sikres i minimum 60 minutter.Sikres ved bruk av funksjonssikre kabler i kombinasjon med nødstrøm og UPS.RIETiltak for å påvirke rømnings- og redningstiderAutomatisk slokkeanleggRef.ForholdLøsningKommentarAnsvar§11-12 AutomatiskBygningen skal ikke sprinkles.slokkeanleggType sprinklereMerkingAutomatisk brannalarmanleggRef.ForholdLøsningKommentarAnsvar§11-12 Byggverk irisikoklasse 2 skal ha automatisk brannalarmanlegg.Det skal installeres et brannalarmanlegg i hele bygget, brannalarmkategori 2.Det vises til NS 3960:2013 og NS- EN 54-serien.RIEDetektor typeDet skal benyttes egnede detektorer.