Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Tack vare den parallella styrningen av fläktstegen (upp till maximalt 8 steg) och av kretsens reglerbara flöde går det att använda systemet året om, ner till en utomhustemperatur på -10, utan någon extra styrning.14.2 - Kommunikation för styrning av kylmedelkylarenElektronikkortet, som byggs in särskilt som valt tillbehör i elskåpet på tillverkarens kylmedelskylare, och en LEN-kommunikationsbuss som är ansluten till enhetens mikroprocessorkort används till den övergripande styrningen av systemet.Tänk på att både kylmedelkylare och vätskekylare måste utrustas med tillbehöret Drycooler Management ("kylmedelkylarehantering") (Tillb. 154)Tillbehöret monteras i tillverkarens elskåp på kylmedelkylaren. Anslut enheten till klockkortet AUX1 i kylmedelkylaren med hjälp av en kommunikationskabel. Kommunikationskabeln ansluts till stiftkontakten med en WAGO-kopplingsplint med 3 uttag (5 mm mellanrum eller motsvarande). Kommunikationskabeln bör vara skärmad.