Title: DM1-3 Målerliste RIE og El.entreprenør-1.xlsx
flyttet. Antenner står inneklemt. XP004 433.09.03 - Aggregat 360.019 31580834 433.09.03 B,M,S,T, Ja nei Ja 08.09.2022 Kan man flytte antennen, denne har kontakt men vi får ikke inn alle verdiene. \n31.05.2022 Radiokontakten er fortsatt dårlig, men det kommer verdier hver uke.\n 09.11.2022 - Elektriker må gjennomgå tavle. Antenner bør flyttes. XP005 433.09.03 - VVS Aggregat 360.019 - Vifter (måler ingenting) 31580833 433.09.03 B,M,S,T,O Ja ja Ja 19.12.22 - Har sporadisk kontakt med måler. Viser 0 forbruk de gangene vi har hatt kontakt. \n08.09.2022 Kan man flytte antennen, denne har kontakt men vi får ikke inn alle verdiene. 09.11.2022 - Ingen last tilkoblet. Måler spenningssatt. 433.09.04 Underfordeling XP001 Pareto Arealer plan 09 DM1 - el, lys, stikk 31580829 433.09.04 B,M,S,T,O Ja ja Ja 31.05.2022 Sjekk topologi. 09.11.2022 - Topologi sjekket. Entro/EN XP002 Pareto Arealer plan 09 DM1 - el, lys, stikk 31580827 433.09.04 B,M,S,T,O Ja ja Ja 31.05.2022 Sjekk topologi 09.11.2022 - Topologi sjekket. Entro/EN