Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Voltar a montar o perfil “T” e alinhar a unidade em relação aos perfis, apertando completamente as poscas. Enfim, depois de ter efetuado a ligação do tubo de descarga do condensado e dos tubos da água, controlar, controlar se a unidade está perfeitamente nivelada (Fig. 21).Tubo de drenagem dos condensadosFig. 22 - 23. • Para confirmar se a água condensada flui correctamente, o tubo dedrenagem deverá ter um declive de 2%, sem obstruções nem subidas. Deve também instalar-se um sifão com 50 mm de profundidade no mínimo, afim de evitar cheiros desagradáveis na habitação. • É permitido descarregar a água a um nível superior à unidadecom uma altura máxima de 200 mm em relação a esta, desde que a parte do tubo ascendente seja vertical e esteja posicionado em correspondência da flange de descarga.