Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følgeav bruk med produkter som dette dokument beskriver.ISOLERT STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 90)≥ 75MM BETONG - VEGGMaks utsparing 1200mm bredde og 600mm høydeStålrør ≤ Ø324mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider30-40mm Gjennomgående steinull ≥ 80 kg/m31 lag 60mm FR Brannplate 2-SISOLERT STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 240)≥ 150MM BETONG - VEGGMaks utsparing ubegrenset bredde med 1200mm høydeStålrør ≤ Ø219mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider