Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Standard20202468101214161820Temperatur på förångarens utgående vatten, °C30WGA standardenhet 30WGA med tillbehör 5B (% glykol < 25 %)5.3-MinimaltköldbärarflödeLigger systemets flödeshastighet lägre än minimalvärdet för flödeshastigheten, kan det uppstå återcirkulation i förångaren. Temperaturen på blandningen som lämnar förångaren får aldrig vara mindre än 2.5 K lägre än den ingående kallvattentemperaturen.5.4-MaximaltköldbärarflödeDet maximala köldbärarflödet begränsas av det högsta tillåtna tryckfallet i förångaren. Detta anges i tabellerna i kapitel 5.7. Överskrider flödet det maximala värdet, finns det två möjliga lösningar:Ändra flödeshastigheten med en reglerventil. -F ö r b i k o p p l a f ö r å n g a r e n f ö r a t t f å e n h ö g r e temperaturskillnad med en lägre flödeshastighet i förångaren.