Title: +038=744.003-UP007._01-EL50  Linealuce Mini 47 Iguzzini Monteringsanvisning.pdf
Allowed voltage drop between the power-supply unit and minimum operating voltage of the product Caída de tensión permitida entre el alimentador y la tensión mínima de funcionamiento del productoEXAMPLEPower-supply voltage = 52Vx =52-44=8VMinimum product voltage = 44Vn° prodotti no. of products Cantidad de productosSEZIONE DEL CAVO ESTERNO EXTERNAL WIRE CROSS-SECTION SECCIÓN DEL CABLE EXTERNO(Np)Sc (mm 2 )2AR(48V - 52V) RGB/TW / (44V - 52V) MONOCROMATICO/ RGBWITI moduli sono alimentati con una tensione in continua che varia tra (48V - 52V) RGB/TW / (44V - 52V) MONOCROMATICO/RGBW.ENThe modules are powered with direct current ranging from (48V - 52V) RGB/ TW / (44V - 52V) MONOCROMATICO/RGBW.ESLos módulos están alimentados con una tensión en corriente continua que varía entre (48V - 52V) RGB/TW / (44V - 52V) MONOCROMATICO/RGBW.Art. BZ14 - PC12 120W Vin= 88÷264 Vac, 50/60 Hz; Vout=48÷55 Vdc (Selv)ARTNp2 Sc (mm )VLc (m)