Title: DM1-3-HEA12-DS-1-kravspek.pdf
Temperatur på varmt tappevann skal til enhver tid holdes på +55 °C +/- 5 °C etter en første maksimal tappetid på 10 sekunder. Nødvendig sirkulasjonsledning med pumpe og ventiler etableres. TA-therm ventiler kan benyttes for automatisk innregulering av sirkulasjon på varmtvann. Eventuell bruk av TA-therm ventiler må ses i sammenheng med valgt løsning for legionellasikring.Ledningsnett for avløp31.2.2 Spillvann legges i MA-kvalitet ned til bunnledninger. Ledningsnett for fettholdig avløp skal legges med kvalitet "Super MA" (grå type) ned til bunnledninger.Plastledninger benyttes for tilknytning til utstyr. Kondensvannavløp utføres i stive 28 mm kobberrør og føres som brutt avløp til sluk eller trakt. Overvannsledninger utføres av MA-rør og klammer med gripeklør. Alle innvendige overvannsledninger skal primes og isoleres. Avløp skal etableres fra inntaks- og avkastkanaler. Det må også etableres sluk og/eller pumpeløsning for kondensvann i nye tekniske rom.