Title: Innstallasjons manual PS2500.pdf
Aggregat uten varme eller med vannbåren varme Tilkobles via det innebygde styrekortet SIRe med 1,5 m ledning og støpsel.Montering Luftporten monteres horisontalt med lufttilførselsgitteret vendt nedover, så nært døren som mulig. For elektriske apparater er minsteavstanden fra utblåsningsåpningen til gulvet 1800 mm. Se fig. 4 for andre minsteavstander.Aggregat med elvarme Den elektriske tilkoblingen gjøres på toppen av luftporten. Se Fig.2. Styrespenning (230V~) og effektspenning for varme (230V3~/400V3~) skal kobles til en koblingsplint i koblingsboksen. Aggregater på 2 meter og mer krever dobbel strømforsyning.Den største kabeldiameteren for koblingsplinten er 16 mm². Benyttede kabelgjennomføringer må oppfylle kravene til kapslingsklasse. I gruppesentralen skal det angis at "luftportene kan forsynes med strøm fra mer enn én tilkobling".Se koblingsskjemaer.54Styre PA2510E05 PA2510E08 PA2515E08 PA2515E12 PA2520E10 PA2520E16Effekt[kW] 0 5 8 8 12 10 16Spenning Minste-