Title: Servicerapport, målerapport.pdf
EVIFTE AVTREKK DIR 1 HAST Driftsstram 1 ‘ A |fSystemnr. Betjener360.01 Kijellerokt Malepunkt f;:fg Enhet z;wge"“’ sistaAGGREGAT (36) Male total avtrekksmengde 14 900 m3/hJR—— (36) ygﬂfe;gift tilufismengde pa | 13700 | mamFILTER AVTREKK Trykkfall malt v/ankomst 115 Pa}FILTER TILLUFT Trykkfall méalt v/ankomst 65 Pa| GJENVINNER ROTERENDE ‘Driﬂsstrﬁm 0 A |star‘GJENVINNER ROTERENDE Temperatur avtrekk, etter B 17 °CGJENVINNER ROTERENDE Temperatur avtrekk, foran l 22 °C1GJENVINNER ROTERENDE Temperatur tilluft, etter 9 °CEGJENVINNER ROTERENDE Temperatur tilluft, foran ] °CiGJENVINNER ROTERENDE Trykkfall avtrekk 0 Pa |-mp| GJENVINNER ROTERENDE Trykkfall tilluft 0 Pa |-mpPUMPE VARMEBATTERI Driftsstrem1 v 0,7 ASTYRING (36) Hovedspenning 230 viVARMEBAﬁERTVESKE Temperatur tilluft, foran °CEVARMEBATTERI VASKE Temperatur veeske, retur | °C1VARMEBAﬁERI VASKE ‘Temperatur veeske, tur 21 °C |EVARMEBAWERI VASKE Temperatur, tilluft, etter 0 °C |-mp