Title: +135.01=332.001-SM001T_01-FDV_TFP1511_SV.pdf
Allmän beskrivning TYCO Rillade spjällventiler modell BFV-300 och BFV-300C är ventiler av indikerande typ som är avsedda för användning i brandskyddssystem där det ska gå att se om ventilen är öppen eller stängd. De används t.ex. som ventiler för vattenmatning till system, sektioner och pumpar. De har rillade inlopps- och utloppsanslutningar som är lämpliga att använda med rillade rörkopplingar som är listade eller godkända för brandskyddssystem.För tillämpningar som kräver övervakning av öppen eller stängd position hos ventilen har ställdonen med drev för spjällventilerna modell BFV-300/BFV-300C två uppsättningar fabriksmonterade interna brytare som var och en har SPDT-kontakter (se figur 3). Övervakningsbrytarna flyttar sina kontakter om ventilen rör sig från sin normalt öppna eller normalt stängda position under rattens första två varv.Tekniska data Godkännanden UL-listad FM-godkänd CE-certifierad VdS-godkänd Ryskt brand-certifikat CNPP R1-listad – APSAD Listad av California State Fire Marshall