Title: 2209 Elektro - NEK 405-3 Næring Oppdelt Lofotsenteret.pdf
Har virksomheten etablert rutiner for å avdekke og rette opp feil i det elektriske anlegget?Avvik-Id: 179290 GENERELTGir rapportene fra termografioppdrag pålitelig grunnlag for eventuelle tiltak, slik at konklusjoner om registrert tilstand forstås av ikke-fagfolk? Gir rapportene fra termografioppdrag tilstrekkelig informasjon til at andre fagfolk skal kunne bruke resultatene?Er tidligere avvik/mangler utbedret?99 ANNETEr alle avvik som er avdekket under kontrollen registrert? (For avvik som ikke kan knyttes til listens øvrige punkter)26.09.2022 08.06.07 - www.norik.noStatusOKAvvikAvvikAvvikOKOKOKOK94/103SjekklisteCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 FordelingerProsedyre03.1 FORDELINGERHar alle komponenter og koblinger i hovedfordelingen tilfredsstillende temperatur?Avvik-Id: 1708 Måle-Id: 399Er fordelingen merket med «Betjenes av sakkyndig og/eller instruert personell»?Er dokumentasjon av fordelingen ok?Avvik-Id: 1729,1733,1704,1731,1741