Title: Bruksanvisning for CK-CE.pdf
I aggregater med utstyr hvor drenering er nødvendig skal montasjehøyden være slik at det blir tilstrekkelig plass for vannlås og jevnt fall mot åpent avløp. Vannlås dimensjoneres etter:9.6 Vannlås med ballSom tilbehør leveres vannlås med ball som benyttes ved dreneringer på viftens sugeside.Ved montering er det viktig at kondensvannet kommer inn i bunnen, og ut på siden. Nødvendig høyde fra ballen til dreneringskar avgjøres med undertrykket ved batteriet.Rørtilkopling for kondensrør: Utvendig diameter 32 mm.Vi forbeholder oss retten til produktendringer uten forhåndsmeddelelseSide 11 av 3310. Drift og vedlikeholds-instruks for:10.1 SentrifugalvifteFør oppstartVifter med foroverbøyde skovler må ikke kjøres uten å være tilkoblet kanalsystemet. Inspeksjonsluken må være stengt. Dette for å unngå at motorvern slår ut. Kun et kort tilslag på bryteren for å kontrollere dreieretning. Dette kan gjøres med åpen luke.