Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
AABBBB03)03)03)03)03)03)10 s10 s10 s60 s60 s60 s101111Fabrikkinnstilling 450 ppm henholdsvis 10 000 ppm (regulerbart).Alarmgruppe 14: Reserve14www.swegon.comPrioritetStoppForsinkelseNullstillingAlarmnr.Alarmtekst Funksjon0=blokkert0=drifts=sekund0=manuelly a p s i Dl.m m o CA=A-alarm 1=Stopp B=B-alarmm=minutt h=time1=automatiskAlarmgruppe 15: Platevarmeveksler15:1211PLATEVARMEVEKSLER, I/O-MODUL NR. 2 KOMMU- NIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommu- nikasjon med I/O-modul nr. 2 for platevarmeveksler.A13)4)10 s115:2212Kontroller at funksjonsomkobler på I/O-modul er satt i stillingen 2, og at kabel er koblet til COM 6-11 på styreenhet IQlogic. 10 sekunder alarmforsinkelse. PLATEVARMEVEKSLER, TEMPERATURGIVER NR. 1 DEFEKT Temperaturgiver 1 for frostvakt i vekslerkuben er defekt eller ikke tilkoblet.A13)4)3 s115:3213