Title: Utstyr for brannalarmanlegg.pdf
Pa hvilken mate signalene fra de to sensorene i detekto- ren blir kombinert er avhengig av hvilken respons modus som er valgt. Det er fem modus som benyttes, disse gir respons bade som ren varmedetektor, kun optisk detektor eller kombinasjoner av begge. Multikriteria detektoren er derfor anvendelig i et meget bredt spekter av applikasjo- ner. Modus 5 har ingen folsomhet for royk I det hele tatt og nar den benyttes kun i dette modus skal deksel og eventuelt avstandsstykke benyttes pé detektoren.Signalene fra den optiske delen og det termiske elemen-tet er uavhengig, og gjenspeiler hver for seg omgivelse- nes roykniva og temperatur.taceby Schneider Elcc tricOptisk rgykdetektor EDI20Varmedetektor EDI50EDI-20 optisk reykdetektor er den beste detektoren til & oppdage den farligste typen branner, som utvikler seg sakte og ulmebrann spesielt, og skal plasseres der hvor faren for dette er tilstede. Detektorens folsomhet kan settes for & best mulig passe til det miljoet den skal be- nyttes.