Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
Alarmgrense 7K (regulerbar). Kontroller at kjøling er dimensjonert for aktuelt driftstilfelle og børverdi. AVTREKKSLUFTTEMPERATUR UNDER ALARMGRENSE Avtrekkslufttemperatur under innstilt alarmgrense i over 20 minutter. Alarmgrense 12 °C (regulerbar). TEMPERATURBESKYTTELSE UNDER ALARMGRENSE Verdien for temperaturbeskyttelse er lavere enn innstilt alarmgrense. Alarmgrense 7 °C (regulerbar). Kontroller korrekt funksjon for varmeveksler og eventuell ettervarmer. Kontroller også at ovenstående er dimensjonert for aktuell børverdi. 30 sekunder alarmforsinkelse (regulerbar). VARMEVEKSLER VIRKNINGSGRAD UNDER ALARM- GRENSE Varmevekslerens virkningsgrad understiger innstilt alarmgrense i over 2 timer.AAB03)03)03)20 m30 s2)2 h000