Title: Gipsplatekonstruksjoner(Vedlikeholdsinformasjon).pdf
Gyproc FDVVedlikehold av gipsplatekonstruksjoner ¹Kontroll av konstruksjoner med brannkravEn konstruksjon som skal tilfredsstille en viss brannmotstand, må vedlikeholdes og inspiseres slik at den forventede brannmotstanden virkelig opprettholdes. Hulltaginger, gjennomføringer, ombygging og lignende må utføres slik at brannmotstanden ikke reduseres. I Gyproc Håndbok avsn. 3.9 er det beskrevet hvordan gjennomføringer kan utføres. Ved montering av inspeksjonsluker skal denne ha en nødvendig brannklasse i forhold til veggen, f.eks. Ineo EI (A) 30 eller EI (A) 60. Som regel kreves det at luken holder det halve av veggens totale brannmotstand.OverflaterGyproc gipsplater har en overflate som er klassifisert A2-s1,d0. Ved normal overflatebehandling opprettholdes dette. På spesielle ste- der, som f.eks. rømningsveier, må man påse at det ved vedlikehold ikke blir så tykke sjikt av tapet o.l. at overflaten nedgraderes. For utbedring av slike overflater kan Gyproc Tynnplate (GSE 6) benyttes.