Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Fonctionnement diodes STATUS et CCN (Voir fig. 39d) Effectuer toutes les connexions, mettre en place les couvercles du tableau électrique.Alimenter l’unité ; la diode rouge «Status» clignotant à intermittence sera visible à travers l’ouverture du couvercle 1.Si l’unité est en train d’envoyer ou de recevoir des informations provenant des télécommandes, la diode verte CCN clignote.Attention:Avant d’accéder aux composants électriques du panneau électrique pour toute opération supplémentaire, vérifier que l’alimentation ait été coupée. A travers l’ouverture (indiquée à côté) contrôler que la diode ROUGE STATUS est éteinte.La diode rouge Status a une fréquence de clignotement différente selon les cas:Fonctionnement normal : clignotement régulier, une seconde allumée, une seconde éteinteFonctionnement normal : clignotement régulier, une seconde allumée, une seconde éteinte