Title: +038=360.020-#####._10-360.020 Kjølebatter DX Kondensatorbatteri CD R&H - Materialspesifikasjon.pdf
NR.360,020PROSJEKT NR : FDV NORM FOR BYGNINGER NR373098/ABU MATERIALSPESIFIKASJON M36.ANLEGG : DRONNING MAUDSGATE 1-3 BLAD 360,020 : LUFTBHANDLINGSANLEGG 1 AV 1KOMPONENT, FABRIKAT, TYPE, MERKEDATAMENGDEBATTERIER FOR OPPBYGD KJØLING, DX+CD FABRIKAT MONTASJE TYPEBETEGNELSE : SE UNDER: AIRCOIL :INNENDØRSKjølebatteri DX: Fabrikant Type Materialer: Aircoil AS : Lamellvarmeveksler luft/væske : Kobberrør med aluminiums lameller, ramme av galvanisert stål og bunnkar i rustfritt stål1 stkMontasje Effekt Lufttemp. inn Lufttemp. ut Trykkfall luft Kuldemedie Fordampnings- temperatur Kondensat mengde:: Med geid for kanalmontasje : : : : : :kW oC/% RF oC Pa31,0 26/50 16,5 95 R407c 9oC0,003l/sKondensatorbatteri CD: Fabrikant Type Materialer: Aircoil AS : Lamellvarmeveksler luft/væske : Kobberrør med aluminiums lameller, ramme1 stkMontasje Effekt Lufttemp. inn Lufttemp. ut Trykkfall luft Kuldemedie Kondenserings- temperatur: : : : : : :