Title: Lockzone Ceiling Ventil Swegon - Inreguleringsguide.pdf
pi = mättryck vid projekterat luftflöde (Pa) q = projekterat luftflöde k = injusteringsfaktorOm temperatur och barometerstånd vid mättillfället avviker från standardtillståndet (20 °C och 1013 mbar), räknas mättrycket om enligt följande:pi = pi, uppmätt ·1,2 rmättillfälle(Pa)Alternativt kan luftflödet räknas om till standardtillstånd enligt följande:q = quppmätt · √ 1,2rmättillfälle(Pa)4DysinställningarDysinställningarMedrotation1-vägs2H-vägs2M-vägs3-vägs4-vägsVK Vertikal koncentreradVD Vertikal diffuserad5Luftdon med anslutningslåda ALSLuftdon med anslutningslåda ALSMätnoggrannhet och krav på raksträcka före anslutningslådan, se figur 1. Rak- sträckekrav beror på typ av störning före anslutningslådan. Figur 1 redovisar en böj, en dimensionsförändring samt T-stycke. Andra typer av störningar kräver minst 2xD raksträcka (D= anslutningsdimension) för att mätnoggrannhet ±10% på flödet ska innehållas.0xD / ±5%0xD / ±5%2xD / ±10%