Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
1) Innstillingsområde tilsvarer aggregatets minimums-/maksi- mumsinnstilling for luftmengderegulering og 10-750 Pa for trykkregulering20www.swegon.comBørverdier for luftmengde eller trykk på tilluft hhv. avtrekksluft kan stilles inn. Dette medfører da at eventuell utekompensering ikke påvirker sommernattkjøling.Ev. ekstra temperatursone (Xzone) gir samme tilluftsbør- verdi hvis sommernattkjøling er i drift.Vilkår for at sommernattkjøling skal starte ved innstilt tid:Tiden er mellom innstilt start- og stopptid.Utelufttemperaturen skal være over innstilt verdi.Avtrekkslufttemperaturen skal være over innstilt verdi.Avtrekksluften er minst 2 °C varmere enn uteluften.Innstillinger:Det har ikke eksistert varmebehov mellom kl. 12.00 og 23.59 (varmebehov ved avfukting registreres ikke som varmebehov).1)Aggregatet skal gå på lavfart eller være i driftsmodus normalstopp.Aggregatet skal gå på lavfart eller være i driftsmodus normalstopp.