Title: +135.01=370.001-JP501T_02-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Den anvendte PID-regulatoren i pumpen er en standard PID-regula- tor, slik som beskrevet i litteraturen om reguleringsteknikk. Regulato- ren sammenligner den målte faktiske verdien med den innstilte nominelle verdien og forsøker å tilpasse den faktiske verdien til den nominelle verdien så nøyaktig som mulig. Dersom de respektive sen- sorene brukes, kan ulike reguleringer slik som f.eks. en trykk-, diffe- ransetrykk-, temperatur- eller gjennomstrømmingsregulering realiseres. Ved valg av sensor må man ta hensyn til de elektriske ver- diene i tabell 4 “Tilordning av koblingsklemmer“ på side 31.Reguleringsmåten kan optimeres ved å endre parameter P, I og D. P-andelen eller også den proporsjonale andelen av regulatoren gir en lineær forsterkning av avviket mellom faktisk verdi og nominell verdi på utgangen til regulatoren. Fortegnet på P-andelen bestemmer regulatorens funksjonsretning.