Title: +175=334.001_NZ001_Vedr. Utført kontroll av slokkeapparater.Drift.pdf
NITTEDAL KOMMUNE - der storby og Marka møtesNITTEDAL KOMMUNE, EIENDOMSENHETEN V/ CATO MYHREN HERVår ref: K.R.R.Deres ref: Cato MyhrenDato 28.09.06Vedr. i UTFØRT KONTROLL AV SLOKKEAPPARATER - DøhliAlders - og sykehjemNittedal brannvesen har den 28.09.06 ufført kontroll av slokkeutstyret ved Døhli alders - og sykehjem. Vedlagt følger en service rapport, som dokumenterer den utførte kontrollen. Med denne rapporten er det også anbefalt supplemering av slokkeutstyr.Ved denne kontrollen oppdaget vi andre momenter som må påpekes:o Nøkkel til hovedtavlerom gml. Del kjeller mangler på nøkkelknippe fra nøkkelboks.E Noen mørke nødlysarmaturer.tr Generelt i hele kjeller grnl.del er det mangelfull tetting av gjennomføringer.tr I og2 etg. gml. Del er merket med slokkere på flere kjøkken, men slokkere var ikkemontert. Her bør det anskaffes 2 kg co2 håndslokkere.B Flere slokkere manglet merking.o Det var merket slokker ved rapportrom somatisk, men ingen slokker var montert.