Title: +038=360.020-#####._09-360.020 Gold RXF-25 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
MerkeeffektMotoropsjonMotorbetegnelseAntall motorer/vifter i hver luftretningTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 90,5%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsramme, TilluftStatisk trykkfall1Varmebatteri, vann, TBLA-5-140-060-2-1Ventilsats varme/kjøleInkl.motor, ventil, frostvakt og hurtigkobling (kvs = 1.6)EffektvariantAntall rørraderDato: 12.08.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000498310Ut26,0°C50%7 020 m³/h574 Pa524 Pa0,8 °C280 omdr/min1 616 omdr/min1 656 omdr/min2 100 omdr/min1,79 kW1,65 kW3,40 kW2DOMEL 749.3.393162,5 %93,0 %7165,7 %0,84 kW/(m³/s)2 Pa12Side: 12/36AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.020 - GOLD RXF-25 +/- 7.800 m³/h - 90% samtidighetAntall kretserAnslutningsnummerLamellavstandTrykkfallLufthastighet