Title: Lockzone Ceiling Ventil Swegon - Inreguleringsguide.pdf
7,87,8Röd100-125125-6008,38Röd100-160160-40011,611,3Blå100-160160-60011,310,7Blå125-160160-4001211,7Röd125-160160-60012,211,3Röd125-200200-50016,415,2Blå125-200200-6001716,1Blå160-200200-50018,416,7Röd160-200200-60018,917,6Röd200-250250-50028,525,7Röd160-250250-60025,323,6Blå200-250250-60028,624,8Röd200-315315-50031,628,9Blå250-315315-50032,930,7Röd200-315315-60035,932Blå250-315315-60038,633,9Röd315-400400-60049,545,2RödAntal mätslangar: 1ALSdEAGLE CCa – frånluftStorlekStorlekStandard200-250250-60017,5250-315315-60026,6315-400400-60036Antal mätslangar: 1 Slangfärg: Transparent12Luftdon med anslutningslåda ALSEAGLE Ceiling - Rektangulärt dysmönsterALSdEAGLE CRa – tilluftStorlekStorlekStandardLågt utförandeSlangfärg100-125125-4007,87,6Röd100-125125-6007,77,6Röd