Title: 360.011 Swegon  GOLD25FRXHC +- 6750 m³hVentilasjonsaggregat-Produktdatablad.pdf
13,4Relativ fuktighet99Ut20,02514,95Ut16,787Dato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000515232InnUt20,013,4°C30100%InnUt26,026,0°C5050%InnUt26,026,0°C5050%42,5 mm19 Pa22 Pa1,65 m/s4,56 kW7,75 kW14,95 kW29,14 kW3,763,763,2823,63R410A10,0 kgUt ved avriming8,0°C54%kWUt ved avriming7,1°C60%Side: 4/50AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.011 GOLD25FRXHC +/- 6.750 m³/h - 100% samtidighetTilluftsside, sommerLufttemperaturRelativ fuktighetKjøleeffektAvrennt væskemengdeAvtrekksside, sommarLufttemperaturRelativ fuktighet1VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.Tilluftsmengde