Title: DCV BL, RC, CF, MF.pdf
Inkopplingsschema FBL. Regulatorn ansluts till spänningsmat- nings- och kommunikationsslingan via Lindinvents standardkabel med två ledare för spänningsmatning och två partvinnade ledare för kommunikation. Samma kabel används för inkoppling av spjällmotorn och andra tillbehör.6(12)71Allmänt Dimension 176 x 100 x 44 mm (LxBxH, exkl förskruvningar)Material Kapsling i polystyrenReglering av luftflöde Flödesgivare FBL är utrustad med 1st flödesgivare, integrerad i regulatorn.Intervall Rekommenderat intervall: 0.5–6.0 m/s Maximalt intervall: 0.2 - 8.0 m/s Notera: I laboratorier bör man inte gå lägre än 0.5 m/sNettovikt 0,3 kgTolerans ± 5 % eller minst ± x l/s (x = kanalarean i dm2)Färgkulör RAL 9003Prestanda Hastighet: Förändring reglerad inom 4 s (95% inom 3 s)IP-klass Kapsling håller IP53Temperaturgränser Drift: 0oC till 40oC; <85% RF Lagring: -20oC till 50oC; <90% RFAnslutningar • 2 st 24 VAC + Kommunikationsslinga(CAN)1 st 0-10 VDC analog ut för spjällmotor