Title: +038=29.001-QM001._06-Nano UPS 4.4 Branngardin skjerm BVS - produktdokumentasjon.pdf
Full testmeny for månedstest. Velg (a) for å utføre test eller (c) for ikke utføring av test.Under testintervall så bestememr du hvor ofte du ønsker å utføre tes- ten (1-255 dagers intervall.Under tid bestememr du når på døg- net testen skal utføres.Motor 1 Gå til menyen "Motor 1". Trykk A for innstallert motor eller C for ikke innstallert. Nominell motorstrøm kan stilles inn mellom 0-5 Amp. Trykk tilbake for å forlate menyen.Motor 2 Gå til menyen "Motor 2" Trykk A for innstallert motor eller C for ikke inntsallert. Nominell motorstrøm kan stilles inn mellom 0- 5 Amp. Trykk tilbake for å forlate menyen.Lagre og gå tilbake - lagre konfigurasjon og gå tilbake til hovedmenyen.Angre og gå tilbake - gå tilbake til hovedmenyen uten å lagre.10Rele-konfigurasjon - Det finnes 3 alarmrele hvor man kan velge hvilken alarmer som skal knyttes mot hver enkelt rele. Signal til SD anlegg. Følgende alarmer finnes.1.Strømbrudd 2.Nettagregat feil 3.UPS feil 4.Overtemperatur 5. Motorfeil 6. Motor bevegelses alarm