Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Funksjonen brukes når resirkulasjonsdel er installert.Aggregatet starter før tiden og bruker samme innstillinger for temperaturregulering. Luftmengde/trykk kan reguleres.Når funksjonen startes, åpnes resirkuleringsspjeldet og til- luftsviften starter. Avtrekksvifte og uteluftsspjeld fortsetter å være stengt.Innstillinger:VerdiMorning Boost Starttid (før ordinær starttid iht. koblingsur) Tilluft, børverdiInnstillings- område On/Off tim:min1)Fabrikk- innstilling Off 00:0050 % av maks. tilluft for aggregatet alt. 100 Pa1) Innstillingsområde tilsvarer aggregatets min.-/maks.innstilling for luftmengderegulering og 10-750 Pa for trykkregulering4.2.11 Heating Boost Heating Boost (varmeforsering) innebærer at aggregatet fra normal luftmengde øker både tilluftsmengden og avtrekksluftmengden for å gi mer varme til lokalene.Heating Boost