Title: Brannkonsept.pdf
Der til trapperom, Tr2 E30-CS, [F30S med terskel] Trapperom risikoklasse 2 Tr1 | Trapperom, risikoklasse 5 Tr2 Hei Dersom heISSJm ikke har mellomliggende rom utfort som egen branncelle, ma den raykventileres. Etter HO 3/2000 - raykventilasjon kan dette oppnés ved & montere en luke n/ vifte i toppen av heissjakten og etablere et undertrykk for & hindre reykspredning mellom etasjene.Etter VTEK § 7-24.3a skal bygninger deles opp i brannceller for & forhindre brann- og reykspredning til starre deler av en bygning i den tiden som anses nedvendig for remning. Rom som har forskjellig bruk og/eller brannbelastning ber normalt vere egne brannceller. Disse ber vare oversiktlige slik at brukerne lettP:\1245124589 Lofotsenteret Leknes\03 - Rapporter-NotalerBrannieknisk konsept Lofotsentsret rev A.DOC m10/21kan orientere seg om hvor utgangene til remningsveiene er og ha muligheten til raskt 4 detektere et branatillep i en tidlig fase.