Title: Håndterminal - hurtigveiledning.pdf
bekrefte valget.Auto Aggregat start/stopp via styringsuretAvAggregat stoppesKontinuerlig drift: Velg ønsket trinn for kontinuerlig drift. –ELLER– Tidsinstilling: Velg Tidsstyringsprogram og trykk OK (E). Velg Skjema og trykk OK (E). Nåværende ver- di, ukedagene samt Kopiér skjema vises. Vid (E) til ønsket dag eller funksjon er markert, og trykk OK (E).stilln.komf.varme, trykk OK (E) og juster ved å vri på (E). Bekreft og avslutt ved å trykke på OK (E) igjen.5.4 Hvis aggregatet er konfigurert for kaskade regulering: Still inn minimums tilluftstemp.-børverdi: Følg 4 (logg inn) og 5.2 over og velg så Børv.min till.temp, trykk OK (E), still inn ønsket temp. og trykk OK (E) igjen for å bekrefte og avslutt. Gjenta prosedyren for å endre høyeste tillatte tilluftstemp.2 Nullstilling av larm2.1 Trykk på alarmknappen (B).Aktuelle alarmer vises i skjermen (C). Trykk på alarmknappen (B) igjen. Bekrefte/nullstill vises. Trykk OK (E). Vri (E) tills Utfør er markert og trykk. Alarmen er nå nullstilt.