Title: 36 Ventilasjonsanlegg_funksjonsbeskrivelse.pdf
Det er sommerperiode.  Utetemperatur er over innstilt grense.  Utetemperatur er mer enn 2 °C lavere enn avtrekkstemperatur.  Tidsskjema nattkjøling er aktiv.  Aggregatet er ikke i ordinær drift.De første 10 minuttene ignoreres avtrekksvilkårene for å avvente korrekt måleverdi.Nattkjøling stopper når avtrekkstemperaturen har sunket til 4 grader under innstilt startgrense eller noen av øvrige driftsvilkår ikke lenger er oppfylt.Aggregatet er i drift, varmeventil SB401 og kjøleventil SB402 er stengte og varmegjenvinning LX001 er utkoblet.KjølegjenvinningSommertid, når avtrekkstemperaturen ved -RT501 er 2 °C lavere enn utetemperaturen, startes "varmegjenvinner" for maksimal gjenvinning av kjøling. Kjølegjenvinning opphører når avtrekkstemperaturen er lik eller høyere enn utelufttemperaturen.ReturvannsreguleringAggregatet i drift: Hvis returvannstemperaturen faller under innstilt verdi, tar returvannsregulatoren over styringen av varmeventil - SB401 for å hindre at frostvakten løser ut.