Title: Ene1.v01_rev1.pdf
Systemvirkningsgrader og energidekningsgrader for varmepumper og fjernvarme er oppsummert i hhv. Tabell B.1 og Tabell B.2. Tallene under må oppdateres etter endelig beregning fra RIV.Notat N-RIEn-01-Energiytelse evaluert mot kravSide 13 av 17Tabell B.1: Systemvirkningsgrader og energidekningsgrader for varme- og kjøleproduksjon fra varmepumper brukt i beregninger etter NS3031.Varmepumper Romoppvarming Ventilasjonsvarme Varmtvann KjølingProduksjon 2,90 2,90 2,60Distribusjon 0,94 0,94 1,00Rom 0,92 0,98Total system- virkningsgrad 2,51 2,67 2,60 2,50Energi- dekningsgrad 75 % 75 % 80 % 100 %Tabell B.2: Systemvirkningsgrader og energidekningsgrader for fjernvarme brukt i beregninger etter NS3031.Fjernvarme Romoppvarming Ventilasjonsvarme VarmtvannProduksjon 0,98 0,98 0,98Distribusjon 0,98 0,98 1,00Rom 0,92 0,98Total system- virkningsgrad 0,92 0,94 0,98Energi- dekningsgrad 15 % 15 % 20 %Notat N-RIEn-01-Energiytelse evaluert mot kravSide 14 av 17