Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Maks utsparing 1200 x 2400mmStålrør ≤ Ø40mm13mm gjennomgående cellegummi eller PE skum isolasjonAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider2 lag 60mm FR Brannplate 2-SProtecta rørstruper 1 lag 50mm breddeSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 240)BETONG - DEKKEMaks utsparing 600 x 1200mmStålrør ≤ Ø40mm≥ 20mm steinull ≥ 80 kg/m3 monteres ≥ 100cm på begge siderAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider1 lag 60mm FR Brannplate 2-SSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/U (E 240)BETONG - DEKKEMaks utsparing 600 x 1200mmStålrør ≤ Ø219mm≥ 30mm steinull ≥ 80 kg/m3 monteres ≥ 100cm på begge siderAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider1 lag 60mm FR Brannplate 2-Swww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 57 (65) 2021 2 9Detaljtegning Protecta® FR BrannplateSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/U (E 120)