Title: +038=360.019-#####._09-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
20,0/-0,625,0/25,0VifteAnslutningsgavlSpjeldAvkastkanalLydeffekt til kanal målt iht. ISO 5136 Innsettingsdempninger medregnet til kanal. Lydeffekt til omgivelsene målt iht. ISO 3741Frekvensband631252505001k2kTil tilluftskanal807575767371Til inntakskanal767678655856Til avtrekkskanal767679655857Til avkastkanal827779817877Til omgivelser746659634847GOLD - aggregat med integrert automatikkKomponenter ordnet etter luftretningenAntallTillu(cid:756)1Spjeld, TBSA-5-120-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfall1Anslutningsgavl, UteluftStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)Effekt kW2,8552,9733,613,174k6951557544Dato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534678Trykk PaLydnivå dB(A)50716613526373493778150782707268426380896170858kAll69dB78dB(A)54dB