Title: +135.01=315.002-UZ001T_02-Manual320.pdf
Pressione Pressione dinamica minima: 0,1 bar (10 kPa) Pressione dinamica massima: 8 bar (800 kPa) Pressione dinamica massima: 10 bar (1000 kPa) Rapporto di perdita massima di pressione*: non deve essere superiore a 10:1 a favore di entrambe le forniture durante il flusso. Perdita massima di pressione: dagli ingressi all'uscita è 5,6 bar (560 kPa), che equivale a un flusso massimo di 120 l/min con miscelazione media. Nota! La perdita di pressione è la caduta di pressione tra gli ingressi e l'uscita della valvola di miscelazione quando il flusso è in atto. * Il rapporto di perdita di pressione è stabilito sottraendo la resistenza dei tubi di uscita e i raccordi dell'uscita dalle pressioni dinamiche dell'acqua calda e fredda all'ingresso della valvola di miscelazione. Questo è al massimo quando la valvola di miscelazione è utilizzata con il suo flusso minimo e quando la diseguaglianza massima si verifica nella pressione dell'alimentazione di acqua calda e fredda.