Title: Byggherres forpliktelser - Aritco PublicLift Access.pdf
BYGGHERRES FORPLIKTELSER/ Byggeteknisk veiledning Aritco PublicLift Access GenereltForskriftOmgivelser og plasseringLagerromFasiliteterLosseutstyrFor bygningsmessige arbeider henvises det til TEK 17 § 15-10,11 og 12. Omgivelse skal være i tørt innemiljø. Temperatur foran dører, sjakt og apparatskap, skal holdes mellom +5°C og +40°C Utbygger må stille til rådighet et tilstrekkelig stort og egnet lagringsareal for heismateriellet i nærhet av heissjakt Arbeidsmiljøloven krever tilgjengelig, tilfredsstillende og oppvarmet spise-, oppholds-, og vaskerom til bruk for våre montører. Tilgjengelig byggekran, truck, kranbil eller lignende stilles til vår disposisjon for lossing av materiell ved ankomst.HeissjaktUtsparinger utføres med en toleranse på -0/+20mmLøfteplattformen kan plasseres rett på golv i åpent rom eller egen sjakt. Som underlag brukes støpt betonggulv eller vanlig treverk forutsatt gulv tåler belasting 750 kg/m2PlasseringOverflaten skal være avrettet.