Title: +038=360.003-#####._07-360.003 Gold RXHC-20 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Komponenter ordnet etter luftretningenAntall Tilluft1 Spjeld i kanal, TBSA-5-100-040-1-1Spjeldmotor: Med fjeerreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfall 2 Pa1 Anslutningsgavl, UteluftStatisk trykkfall 6 Pa1 FilterSide: 25/64AHU Design Teknisk spesifikasjon Objekt: Dronning Mauds gate 1-3 (899663)Aggregatnavn: 360.003 GOLD RX/HC20 +/5.000 mhUntitled setupg ’Dato: 21.11.201813/1.0.20181120.1181604Aggregat ID: AD10000428397Filterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x52010)