Title: +038=453.001-LZ001._04-OJ ETN4 Termostat Micromatic Brukermanual.PDF
nattsenkning i relative verdier og frostsikring i absolutte verdier i prosent. Settpunktet oppgir, i prosent, den tiden enheten er på i en PWM-syklus, som typisk er min. 20 min, senkningsgrad er angitt i prosent i forhold til settpunktet. Settpunktet multiplisert med senkningsgrad gir innkoblingsgraden. Eksempel. Settpunktet angis til 60 % og senkningsgraden angis til 25 %, innkob- lingsgraden blir dermed (0,60 x 0,25 = 0,15) = 15 %. Grafisk eksempel her:FEILSØKING Nullstilling til fabrikkinnstilling Gjør det mulig å tilbakestille til fabrikkinnstillingene. Dine person- lige innstillinger vil bli slettet på termostaten. Trykk og hold inne knappen i midten i 10 sekunder. Displayet sluk- kes og tennes igjen. Bruken vises i display (APp a F) etterfulgt av sett-temperaturen.Feilmeldinger Hvis det oppstår feil, vil termostaten vise en av følgende feilkoder:FeilkodeProblemLøsningLokal senkning ved APP “C” modusSettpunktetnSb senkningsgraden nSb innkoblingsgradenE0