Title: Referat ITB 11 Gjennomføring   - 09.09.2019 .pdf
320 Varmeanlegg 11.03.2019 RIE avklarer med BH om det skal installeres last- kontroller eller tilsvarende som legger ut effekt på el.kjel når kurven for samlet effekt uttak for bygget nærmer seg grensen for makseffekt 25.03.2019 RIE utarbeider et notat og avklarer med BH om det skal installeres last- kontroller eller tilsvarende som legger ut effekt på kjølemaskin, Elbil-ladere etc. Effekt på el.kjel er ikke tilrådelig å legge ut. Lastkontroller skal ikke tilknyttes SDT: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 2 av 7Frist AnsvarInfoerichsen-horgen.noREFERATSak nr Saksbeskrivelse20.05.2019 Lastkontroller utgår.332 Sprinkler 20.05.2019 RIV skriver funksjonsbeskrivelse og tabell for sprinkleranlegg. Link til funksjonsbeskrivelse og -tabell legges inn i Systemoversikten.