Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 900mm bredde og 1200mm høydePlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderAlupex rør ≤ Ø20mm2 lag 50mm FR Brannplate 1-S montert i senter av veggAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 20 C/C (E 120)≥ 120MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-SAlupex rør ≤ Ø75mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 20 C/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 1100mm x 1100mm (mellom vegg og dekke 550mm høyde x 1100mm bredde med innfestning på 3 sider)2 lag 50mm FR Brannplate 1-S monteres med 50mm overmål på begge sider. Kantene males med FR DekkmalingAlupex rør ≤ Ø75mm