Title: +038=370.001-SE021T_01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8405662 med flere - man_prescor_cv_v2.0_20140428_def_lr.pdf
Älä sijoita sulkuhanaa lämmityskattilan (E) ja venttiilin (A) väliin.Älä sijoita sulkuhanaa lämmityskattilan (E) ja venttiilin (A) väliin.Tulo- ja lähtöputkien läpimitta ei saa ollapienempi kuin venttiilin tulo- ja lähtöliitännät. • Varmista että venttiilin ulospuhallusaukko onesteetön (esim Flamco näkösuppilo asennettu- na ) (F) ja tyhjennysputki kytketty.Älä koskaan asenna venttiiliä siten, että tulo tai lähtö osoittaa ylöspäin (G-H).Älä koskaan asenna venttiiliä siten, että tulo tai lähtö osoittaa ylöspäin (G-H).3. Ylläpito ja huolto • Tarkasta kerran vuodessa silmämääräisesti, että venttiilissä ei näy merkkejä vuodoista. Venttiilin avaaminen ja huuhteleminen ratkai- see usein vuototilanteet. Jos mitään vuotoa ei löydy, venttiiliä ei ole tarpeen avata. • Määräaikaistarkastuksen aikana (esim. kerran neljässä vuodessa) venttiilin tulppaa tulee kiertää ja avata venttiiliä toiminnan tarkastamiseksi.