Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Limpiar o sustituir los filtros de aire de la unidad. - Comprobar y limpiar la bandeja de drenaje del condensado de la unidad.lComprobar el apriete de las conexiones eléctricas.Mantenimiento adicional • El cuadro eléctrico es fácilmente accesible.La inspección o sustitución de componentes internos, como motor del ventilador, convector, bomba de descarga del condensado, conmutador de flotador, sensores del convector, resistencia eléctrica de calor (si va montado), requiere la extracción del recipiente de purga del condensado..Desmontaje de la bandeja de drenaje del condensado • Durante el desmontaje de la bandeja, proteger el suelo colocando unplástico debajo de la unidad..Retirar el conjunto de bastidor-rejilla aflojando los tornillos. • Retirar los cuatro tornillos de fijación situados en el lado del recipiente de purga y extraer cuidadosamente el recipiente de purga del condensado.