Title: Smedstadbråtan 1-Smestad skole-IK 2018-elproff.pdf
Omgående utbedring er nødvendig - Må utredes snarest mulig - Ny kontroll må avtales - Ikke noe behov for tiltak03-00 - Installasjoner generelt Sjekkpunkt: 01 - Kabler er godt festet og ikke har synlige skader eller mangler Avvik: 02 - Rotete kabling og løse kanallokk Tiltak: Rydde i kabler og feste kanallokk Anleggsdel: u.etg. rom 025 aulaKategori: 1 - Mindre avvik til orienteringFEL§: 9,16,36 Kontrolldato: 27.07.2017NEK400: 522 Utbedres innen:Utbedret av: Kontroll: Merknad:Utbedret dato:03-00 - Installasjoner generelt Sjekkpunkt: 04 - Stikkontakter, brytere, koblingsbokser etc. er godt festet og ikke har synlige skader/ mangler Avvik: 01 - 2 løse stikk Tiltak: Feste 2 stikk Anleggsdel: U.etg. rom 006Kategori: 2 - Viktig avvik registrertFEL§: 9,20 Kontrolldato: 01.08.2018NEK400: 512.2 Utbedres innen:Utbedret av: Kontroll: Merknad:Utbedret dato: