Title: 2020-09-24 Internkontroll Nødlys Bs1 eiendom Bytestein 1.pdf
LukkingsfristID: 59877Batteripakkens levetid på maks. 3 år er overskredet.TiltakBatteripakkens må byttes umiddelbart (FOB §5).Lukkingsfrist25.09.2020 08:11:11 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres5/7KontrolldokumentasjonBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Hele, Hele byggetProsedyreBR4 NødlysEr ledesystem intakt?Har nødlysarmaturer spesifikk adresse og er alle tilfredsstillende merket?Avvik ID: 59870Er nødlysarmaturer forskriftsmessig plassert?Er markeringslys forskriftsmessig skiltet?Har nødlysarmaturer selvtestfunksjon og er alle signaler ok?Avvik ID: 59872, 59873Er signaldioder på armaturer med selvtest lett synlig for inspeksjon?Er batteripakkens levetid (påstemplede dato) innenfor dagens dato?Avvik ID: 59871, 59877Lyser nødlysarmaturen i tråd med forskriftene ved funksjonstest?Avvik ID: 59874, 59876DI9 AnnetEr det fritt for avvik som ikke kan registreres på sjekklistens øvrige kontrollprosedyrer?Avvik ID: 5987525.09.2020 08:11:11 - www.norik.no