Title: 8512-5025 døli.pdf
- - - Manuellkjørt pumpe og shunt for rørlegger så han fikk luftet batteriet. - Tilkobling av røykføler. - Stilt til Kontinuerlig drift. - Pga. Usikkerhet var det ikke trekt kabel for sonebatteri. Aggregatet går med alarm. - Har anbefalt å sette IL-føler på avtrekksmåleren. - Testet ut og innganger. - Kjørt i gang aggregatet. - Kjølebatteri er ikke tilkoblet.Status: Arbeidet er utført i henhold til bestillingDato: 09.03.2016Tekniker sign.:Marius Alheim