Title: 2023.08.30 Elektro Tilstandskontroll År 2 Fosnagata 13 36771956.pdf
441.4 - Skjøteledningsbruk er i hht gjeldende forskrifterAvvikskategori: 2: Avvik, må rettes snarest mulig.Kommentarer: 1.etg, O.i.K, kontor. To forgrenere er i bruk. Den ene forsyner en 2kW varmevifte. Fast opplegg må monteres. Høye laster må ikke tilkobles via skjøteledning.Kostnadsoverslag Indikativ pris, ca kr:Status | Avvik40441.4 - Skjøteledningsbruk er i hht gjeldende forskrifter/2Avvikskategori: 2: Avvik, må rettes snarest mulig.Kommentarer: 1.etg, O.i.K, kontor. To forgrenere i bruk. Den ene forsyner en 2kW varmeovn. Fast opplegg må monteres. Høye laster må ikke tilkobles via skjøteledning.Kostnadsoverslag Indikativ pris, ca kr:Status | AvvikTilstandsrapport Elektro| Side 3/12444647v2023031011131444442.1 - Belysningsutstyret er kontrollert og funnet i ordenAvvikskategori: 2: Avvik, må rettes snarest mulig.Kommentarer: 1.etg, teknisk rom /lager ved heis. Lysarmatur på vegg mangler skjerm. Skjerm må monteres.Kostnadsoverslag Indikativ pris, ca kr: