Title: +175=324.001_SV001_TA HYDRONICS STS, STAM, STA, STAD, STADA, STA-DR.Produktinformasjon.pdf
3DimensjoneringNår Ap ønsket mengde er kjent, beregn Kv etter formel eller diagram side 6.HjelpemiddelBeregningsprogram TA Calc: Beregner blant annet U-verdien, varmetap, rø rdimensjoner, pumpekapasitet, ekspansjonskar og innstilling av innreguleringsventiler. Språk:SE, GB. TA Select: Gjør valget av innreguleringsventil enkelt med hensyn til ønsket vannmengde, trykkfall og strømnings- hastighet. Er tilgjengelig på CD-katalogen eller lnternet: www.tahydronics.comMåleinstrument Bruk det elektroniske måleinstrumentet CBl. CBI er program- mert med ventilkurvene for TA's ventiler slik at målt differan- setrykk kan avleses direkte som vannmengde. Mer informasjon om CBI finnes under fane 7.Kv-verdierVed beregning av rØrsystemet kan tabellen under brukes, eller man kan anvende diagrammet på side 6.{ OmdrìSTA-DR 15,20 | 25STA, STAD, STADA10/09151142025320.50.2100.1270.51 10.601.1410.1 070.3610.0900.2120.7571.031.901.50.1720.5200.1 37o.3141.192.10