Title: +038=54.000-NI009._02-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet Trappesjakt DM 3 Sluttrapport.pdf
Røykdetektor: 01.002/ manuell melder 01.003 (plan 1) Røykdetektor: 09.001 (plan 2) Røykdetektor: 03.042 (plan 3) Røykdetektor: 03.002 (plan 7) Røykdetektor: 09.035 (plan 10) Røykdetektor: 11.046 (plan 11)Branndetektor med flashBlink og hørbar lydDører med automatikk i rømingsveiDørlås skal ikke åpnes automatisk ved utløst brannalarm i gjeldende etasjer. Dører med holdemagnet slipper. Åpnes manuelt for å sjekke at vifte regulerer ved trykkfall.LysLys tenner og går opp til 100%Trykksettingsvifte starter og regulerer etter trykksensor i trappesjakt.Trykkavlastningsspjeld i gjeldene etasje åpner.Branngardin går ned.Vinduer overstyres av brannalarm og åpnes.Ansvarlig entreprenør ElektroElektroElektroElektroVent /AutVentBHVentResultat testOKOKOKOKOKOKOKOKFeil ManglerPlan 1okokokokokokIRIRPlan 2okokokokokokokIRPlan 3 Plan 4 Plan 7 Plan 9 Plan 10 Plan 11okIRokIRokokokIRokIRokokokIRokIRok