Title: Nr. 1, rom B-426 - Service 13.12.2023.pdf
0,53m/s0,52m/s1124. Innstrømningshastighet liten lukeåpningLukeåpning [cm]10Innstrømningshastighet, gj.snitt [m/s]0,56 [m/s]0,580,530,52Innstrømningsmengde i arbeidsåpningen [m³/t]671 [m³/t]Gjennomsnitt hastighet [m/s]0,54 [m/s]5. ANMERKNINGER TIL KUNDE7. RESULTATÅrskontroll 2023Sonen på dette rommet hadde noe lavt baktrykk på avtrekket, fører til dårlig samtidighet på skapene.Enheten godkjennes, ihht. anbefalt innstrømingshastighet, arbeidstilsynets publikasjon 449JAEnheten godkjennes ihht. krav om alarm i NS-EN 14175JAVed avvikende innstrømingshastighet fra Arbeidstilsynets anbefaling, er enheten godkjent ut i fra skapprodusentens spesifikasjon.Ved minimum luftmengde:ServiceansvarligRapportdato13.12.23Ved maksimum luftmengde:6. MERKINGArild EggenEnheten er merket med testresultat og testdato:JA