Title: 365 R›ykmeldere i ventilasjon monteringsveiledning.pdf
Håltagning Ø 38 mm.Drill a hole Ø 38 mm.Vid montering i kanal utomhus används isolerande skyddshuv/låda UG-COVER.Use insulation cover of 100-200 mm and protect the entire Uniguard. A sign should be used to show location of the detector.For outdoor location use protection cover e.g. Calectro´s UG-COVER.UG-beslag, rund eller isolerad plan kanal.Med hjälp av beslaget kan kanal- diametern vara så liten som 100 mm.10UG-bracket for circular or insulated rectangular ducts.Using the UG-bracket the diameter of the duct can be as small as 100 mm.Fäst beslagets ben på kanalen. Fix the bracket on to the duct.UG-beslaget levereras plant.The UG-bracket is supplied flat.Håltagning Ø 51 mm. Drill a hole Ø 51 mm.Gummi- tätning. Rubber gasket.UG-beslaget är lätt att böja/forma så att det passar runda eller plana kanaler.Gummi- tätning. Rubber gasket.The UG-bracket can easily be bent or shaped to fit circular or rectangular duct.Rund kanal.Circular duct.