Title: 32 TA+Modulator+DN.pdf.pdf
Aktuator: DN 15-20: TA-Slider 160, EMO TM DN 25-32: TA-Slider 160 DN 40-50: TA-Slider 500 DN 65-80: TA-Slider 750, TA-MC100 FSE/FSR (fail-safe) For flere opplysninger om aktuatorer, se separate tekniske brosjyrer.3MålenøyaktighetMaksimalt avvik i vannmengden ved forskjellige innstillingerDN 15-32± % 242220181614121086420020406080100[%] *) Innstilling (%) av helt åpen ventil.Korreksjon for forskjellige væskerMengdeberegningene gjelder for vann (20 °C). For andre væsker som har tilnærmet lik viskositet som vann (≤20 cSt = 3°E = 100 S.U.) er kun korrigering for volumvekten nødvendig. Ved lave temperaturer blir viskositeten høyere og laminær strømning kan opptre i ventilene. Dette gir opphav til enStøyFor å unngå støy må ventilen være korrekt installert og anlegget tilstrekkelig avgasset.Aktuator