Title: +175=325.001_IK001_FDV luft_vann varmepumpe teknisk rom terapibasseng Manual-P-serien.Produktinformasjon.pdf
Endre koden 000 til 022 ved hjelp av piltastene og vent et par sekunder.Etter et par sekunder vises kategori d. Velg ønsket kategori ved hjelp av piltastene.Trykk inn oppover- og nedoverpilen i et par sekunder for å gå inn i valgt kategori. Velg ønsket parameter ved hjelp av piltastene.Trykk inn oppover- og nedoverpilen i et par sekunder for å vise innstilt/ aktuell verdi for valgt parameter/ giver.Endre innstilt verdi ved hjelp av piltastene. Aktuelle giververdier kan ikke endres.Lagre innstilt verdi ved å vente noen få sekunder, noe som også fører tilbake til listen med parametere.Gå bak et steg videre i menyen ved å trykke på Av/På-knappen.Gå tilbake til den aktuelle innløpstemperatur ved å trykke en gang til på Av/På-knappen.5253Bruk og driftParametertabellKategori ParameterBeskrivelseIntervallFabrikkverdid01Fordampningstemperatur for start av avrimingssekvens30-5,0 °C0 °Cd02Fordampningstemperatur for stopp av avrimingssekvens0-30 °C13 °Cdd03