Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
Vérifications après démarrage Après quelques heures de fonctionnement, faire les vérifica- tions ci-dessous : 1. Tension et intensité absorbée par le groupe. 2. Réglage des pressostats de sécurité. 3. Pressions de l’installation HP et BP. 4. Rotation du ventilateur du condenseur. 5. Surchauffe et sous refroidissement. 6. Vérification du niveau d’huile des compresseurs. 7. Refaire une recherche de fuite. 8. Pour les groupes déportés, se référer au manuel desrecommandations d’utilisation.