Title: +038=433.000-NI003._02-Testrapport elektriske anlegg - DM3.E3.433.11.01, Pareto plan 11.pdf
Dronning M.g.1-3 / E.433.11.01 TN-S / Sikring 011 GODKJENT * ISR 0SE. 2020} = T0RI07SPENDINGUln: 236VUlpe: 236VUnpe: 0V£f: 50.0HzR ISO GODKJENTR: >200MQ Um: 263VUiso: 250VGrenseverdi: 1MQ22 F—Drpnning M.g.1-3 / E.433.11.01 TN-S / Sikring 012 GODKJENT* 11082020 10:25SPENDINGUln: 234VUlpe: 235VUnpe: 0OVf: 49.9HzR ISO GODKJENTR: >200MQ Um: 263VUiso: 250VGrenseverdi: 1MQTEST RAPPORTNr. ResultatDronning M.g.13 / E.433.11.01 TNS / Sikring 01311.03.20200 10:53SPENDINGUln: 235VUlpe: 235VUnpe: 0Vf: 50.0HzGODKJENT*R ISOR: >200MQ Um: 263VUiso: 250VGrenseverdi:GODKJENTMQDronning M.g.1-3 / E.433.11.01 TN-S / Sikring 014 GODKJENT * 11.03.2020 10:54SPENDINGUln: 234VUlpe: 234VUnpe: 0OVf£f: 49.9HzR ISOR: >200MQ Um: 263VUiso: 250VGrenseverdi:GODKJENT1MQDronning M.g.1-3 / E.433.11.01 TN-S / Sikring 015 GODKJENT* 11.03.2020 10:48SPENDINGUln: 233VUlpe: 233VUnpe: 0OVf: 49.9HzGODKJENTR ISOR: >200MQ Um: 263V