Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
y 4.31 m 3.66 m 8.03 m 8.68 m3.00 m 0.75 mUnilamp Ravinen v50.81.31.82.3Lengde 4.42 m 4.35 m 4.42 m 4.36 mReflektans 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 20.0 % 80.0 %Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGAN2.83.33.8 x [m]Side 195/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022222.104 Kontor22.2 Sammendrag, 2.104 Kontor22.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10.70.31.32.33.3x [m]400450500550600Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 3.00 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (19.26 m²)18428.00 lm 188.0 W 9.76 W/m² (1.79 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1 BrukerprofilEm Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (2.8H 2.8H) Posisjon