Title: 365_360.011 Aggregat og batterispec DV100 DV80.pdf
kWEffektforbruk fra hovedtilførsel, inkl frekvensomformer4.41kWFrekvensomformer IP 20 er montert ved siden av viften inne i viftedelen til aggregatet. Det er benyttet skjermet kabel mellomfrekvensomformer og viftemotor. Alle nødvendige parametre er lagt inn på omformer, tilpasset til motor og viftehjuletskarakteristikk.Forsyningen til aggregatet skal ha jordfeilbryter ikke mindre enn 100 mA, og beregnet for frekvensomformere.Inspeksjonsvindu1StkSpjeldTrykkfall3PaSpjeldbladStandardAndre komponenterSeksjonerProduktDimensjoner (Bredde x høyde x lengde)VektCS-100-0-1270-1-22770 x 2770 x 1270 mmCS-100-0-1120-1-22770 x 2770 x 1120 mmCS-100-0-1270-1-22770 x 2770 x 1270 mmBunnrammeProduktDimensjoner (Bredde x høyde x lengde)VektDVZ-100-6-150-36902770 x 150 x 3660 mmBunnramme er montert på aggregatseksjoner fra fabrikkFast forbindelse, 20mm LS profilProdukt