Title: 32 Elektrokjel SB 180 - 300 kW 2018.pdf.pdf
ElektrokjelerEt norsk produktSB 180-300 kWwww.varmeteknikk.no15-trinns elektronisk regulator med mulighet for fjernstyringRegulatoren kan tilkobles uteføler for utetemperaturkom- kompensering med justerbar helning og parallellforskyv- ning. Innebygget trinnbegrensningsfunksjon gjør at kjelen kan begrenses på mindre effekter.Bildet viser SB 300 kW/400 VSpesielle data: - Kjeleffekten kan variere med +5/-10 % pga. elementenes toleransegrenserFjernstyring/signaler til SD-anlegg Kjelen er forberedt for fjernstyring med 0 – 10 V signal og og kan styres enten på temperatur eller effekt. Eksternt start/stopp-signal og drift- og feilsignal ligger ferdig koblet til rekkeklemmelist i kjelen. I tillegg kan innstilt temperatur /virkelig temperatur og innkoblet effekt(0 – 10 V signal) hentes ut.Fri høyde over kjel bør være ca.1 m for evt. bytte av varmeelement.Fri høyde over kjel bør være ca.1 m for evt. bytte av varmeelement.