Title: Ø94, Medistim - innregulering ventilasjon, tilluft sjakt 2.pdf
TILLUFTMÅLEPROTOKOLLANLEGG:SYSTEM NR.:PLAN:ETGROM/GRENNR. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1NAVN/NR T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28SUMANMERKNINGERLUFT KONTROLLLUFT KONTROLLØKERNVEIEN 94 Sjakt 2 1 ETGDATO:FREKVENS / TRYKK:SIGNATURKANALPROSJEKTERTMÅLTFORHOLDTempØ.DIM.C[m3/h] 120 120 120 200 200 250 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 200[m3/h] 107 106 104 175 180 230 110 109 107 108 111 112 108 110 111 109 109 110 111 110 112 109 110 108 131 128 129 184[%] 89 % 88 % 87 % 88 % 90 % 92 % 92 % 91 % 89 % 90 % 93 % 93 % 90 % 92 % 93 % 91 % 91 % 92 % 93 % 92 % 93 % 91 % 92 % 90 % 94 % 91 % 92 % 92 %3790344891 %12.03.2013H.FANMERKNING