Title: Testrapport FST 16.06.22.pdf
Bygget i nattmodus. Ingen alarmer på brannsentral og SDNrTypeBeskrivelse328-ADørBruksdør med elektroteknisk rømningsfunksjon 2-fl. Lukket/låst. Hovedlås + tilleggslås 1 + slagdørautomatikk + tidsstyrt via adg kontroll329-ADørBruksdør med elektroteknisk rømningsfunksjon 2-fl. Lukket/låst. Hovedlås + tilleggslås 1 + tidsstyrt via adg kontroll329-BDørBruksdør med elektroteknisk rømningsfunksjon 2-fl. Lukket/låst. Hovedlås + tilleggslås 1 + tidsstyrt via adg kontroll329-CDørBruksdør med elektroteknisk rømningsfunksjon 2-fl. Lukket/låst. Hovedlås + tilleggs lås 1 + adg kontroll med kortleser335-ADørBruksdør med elektroteknisk rømningsfunksjon 2-fl. Lukket/låst. Hovedlås + slagdørautomtikk + adg kontroll med kortleser + holdemagnetfunksjonAvvikNrFeilbeskrivelseK00361Dør 335-A var ikke låst i nattmodus under FST335-BDørRen rømningsdør med elektroteknisk funksjon 1-fl. Lukket/låst. Hovedlås + tilleggs lås 1Forventet resultatLukket låstLukket låst