Title: +038=360.018-#####._07-360.018 GOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.Avtrekksluftmengde7 500 m³/hInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)636 PaStatisk trykkøking i SFPv beregning586 PaTemperaturheving p.g.a. vifte0,9 °CMin. hastighet280 omdr/minTurtall i SFPv beregning1 768 omdr/minDimensjonerende hastighet1 804 omdr/minMaks. hastighet1 890 omdr/minDimensjonert eleffekt til motor(er)2,27 kWEleffekt til motor(er) ved SFPv beregning2,10 kWMerkeeffekt2,40 kWMotoropsjon1MotorbetegnelseDOMEL 748.3.492Antall motorer/vifter i hver luftretning1Side: 7/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.018 - 360.018 GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/h - 100%Total statisk virkningsgrad inklusiv drivenhet