Title: +135.01=370.002-RT502T_01-320 Datablad Tempføler vann_QAE21xx.pdf
NamnMaterialTryckklassTyp av tätningInstickslängd TypbeteckningKlämmrings förskruvningV4A (1.4571)PN 16Gängad med tätningsmedel---AQE2102DykrörMässing (CuZn37)PN 10Gängad med tätningsmedel100 mmALT-SB100DykrörMässing (CuZn37)PN 10Gängad med tätningsmedel150 mmALT-SB150DykrörV4A (1.4571)PN 16Gängad med tätningsmedel100 mmALT-SS100DykrörV4A (1.4571)PN 16Gängad med tätningsmedel150 mmALT-SS150DykrörV4A (1.4571)PN 40Med fläns för plantätning100 mmALT-SSF100DykrörV4A (1.4571)PN 40Med fläns för plantätning150 mmALT-SSF150För övriga tillbehör till dykrör, se datablad N1194.ProjekteringDykrör av mässing får inte användas vid tryckklass över PN 10 eller om temperaturen överskrider 130°C. För högre tryckklass eller temperaturer upp till max.135°C kan dyk- röret uteslutas (max. PN 16) eller måste ett dykrör av rostfritt stål (V4A) användas (se avsnitt Tillbehör).3/8Building Technologies