Title: +038=433.002-FS020._08-Tavlebyggeren Testskjema.pdf
Utfgres pa all hovedstrgm med alle vern pa.All styrestrgm, overspenningsvern, instrumentering og kWh-malere ma vaere avslatt eller frakoblet fgr test!Prgven anses som bestéatt hvis det ikke forekommer gjennomslag eller overslag og grgnt lys Prgvespenning 300<Ui<690V 1890VKommentarIsolasjonsmaling: Det skal utfgres isolasjonsmalinger mellom strgmkretser og utsatt deler med en malespenning pa 500V. Kravet er min 10000hm/VTegnforklaring i godkjenningsfelt:"V" tegn betyr godkjennelse av kontrollpunkt"0" tegn betyr ikke aktuellt for tavien )" tegn betyr aktuelt for tavlen, men ikke utfort Svelleveien 29, 2004 Lillestre Side 2 TIf 64 83 54 44IOrdre nr. : 1649043Prosjekt : DMG 13Tavle :UF +DM3.E3=433.07.03ST AR B s s =T | A b il kel bl B Rk BEvt to trafoer/3fase 230V Aronkoblet?Riktig kabel/farge/tverrsnitt malertrafoer?Riktig kabel/farge/tverrsnitt sp.ledn. ?Plombering montert pa trafoer?Ved everksmaler, lange endehylser?Riktig kabel/farge/tversnitt direktemaling?