Title: 320-370 DV varme- og kjøleanlegg - restaurant.docx
Systemnummer +D1=370.102. Dekker kjølemaskiner for begge etasjer: kjøle- og fryselager, øl-kjøl, og vin-kjølere/skap.Kjølemaskiner er levert av andre.Nettvannskjøling er bygget som back-up.RøranleggTilførselsledninger er lagt i type galvanisert pressfittings og kobber.Avløp er lagt til rom med sluk eller til utslagsvask.VentilerDet er benyttet kuleventiler type CIM opp tom. DN 50, og type EGO Spjeldventil over DN 50.For hver kurs er det montert strupeventiler type TA-STAD (opptil DN 50) og STAP.IsoleringRøranlegget er isolert av Andersen Isolering AS med mineralullsfiber-isolasjon for varme og cellegummi for kjøling.DriftsinformasjonAvstengning av vanntilførselAvstengning av vanntilførsel til hele varme- og kjøleanlegget utføres av byggets drivere og følges av egen avstengningsguide, instruks og rutine.Avstengning av kombiparasoller