Title: Oso-Nano-VV-Bereder.pdf
13146. FELSÖKNING6.1 Fel och lösningar Om det uppstår problem med produkten under drift, kontrollera möjliga fel och lösningar i tabel- len. Om problemet inte visas i felsökningstabel-len eller om det råder osäkerhet om problemet, kontakta installatören (se produktens märkskylt) eller OSO Hotwater AS - se avsnitt 7.2.FELSÖKNINGProblemMöjlig orsak till feletMöjlig lösningTryckreduceringsventil, vattenmätare eller tät backventil på vattenintaget.Vattentrycket i huset är för högt.Montera AX expansionstank som tar upp expansionen under uppvärmningen och installera tryckreduceringsventil för stabilt vattentryck i bostaden. Tryckreducerings- ventilen är inställd enligt tankens förtryck. Kontakta auktoriserad installatör.Det rinner/droppar från säkerhetsventilen/ det finns ofta vatten på golvet vid beredaren på morgonenSäkerhetsventilen är sliten eller det finns partiklar mellan membranet och ventilsätet pga. orent vatten