Title: +038=360.001-#####._09-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
TurtallsregulertTrykkfall, tilluft172 PaTrykkfall, avtrekk186 PaEkstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje571 m³/hTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(83,3% ved samme luftmengde) Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter83,3 %81,0 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer81,7 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold96,2 %Årsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)82,9 %LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkUteluftTilluftAvtrekkAvkastSFPeSFPvEtaTAndelm³/hm³/hPaPaPaPakW/ (m³/s)kW/ (m³/s)%1006 9986 998030030002,192,0183,3805 6025 602021021001,561,4285,0604 2014 201014014001,080,9786,2402 8002 8000909000,730,6586,3201 4001 4000606000,550,5183,6Tilluftsside, vinterInnUt