Title: +175=432.001_432 Hovedfordelinger.Beskrivelse.pdf
Omgivelsestemperatur i tavlerom bør ikke overskride 25 uC, i motsatt fall bør ventilasjon i slike rom vurderes.lnnstilling av termostat for filtervifte og rengjøring av filter er viktig der dette finnes for å få den nødvendige luftsirkulasjon. Kontrolleres minst hver 6 mnd.Tavlerom skal holdes rene og være godt vedlikeholdt. Oppbevaring av uvedkomment materiell er ikke tillatt i slike rom. Tavlerom skal vaere godt belyst. Ref. NEK 400Betjening skal utføres av sakkyndig personell ref. NEK EN 60439-'1Ved endringer/ ombygging i tavler leverl av Skaaret AS, oveftar ombygger ansvaret for oppfyllelse av direktivene.Moelven Elektro ASSkrevet av:Stein ØdegàrdCopyright@ 2001 PROFSYS ASOppdateÉden: 13.05.2003 Lisensnr.:3057-00144D Dokumentasjon 43 FordelingsanleggFDV DOKUMENTASJON Drifts- og vedlikeholdsinstruks Døhli Sykehjem6317 Veiledning for installasjon, drift og vedlikehold