Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
Lors du changement de composants, s’assurer de la continuité de la mise à la terre.Lors du changement de composants, s’assurer de la continuité de la mise à la terre.Tout comme le protecteur, il est impératif d’utiliser le relais livré avec le compresseur, même si un autre modèle semble donner satisfaction à un instant précis. Tous les compresseurs de la gamme TECUMSEH sont protégés par un organe de protection externe ou interne, dont le principe est basé sur une combinaison température courant. Comme tout organe de protection, il est normal que celui-ci coupe l’alimentation du compresseur en dehors des plages normales d’utilisation données par TECUMSEH.■ 3.9. Raccordements des composants Se référer au schéma électrique pour raccorder les composants. - Raccorder tous les appareils de régulation et de sécuritémontés sur la machine.Bloquer le ou les câbles avec les serres câbles mis à disposition sur le groupe.Bloquer le ou les câbles avec les serres câbles mis à disposition sur le groupe.