Title: Lysberegningsresultater.pdf
Integrert nødlys LED nødlys type standard (S), selvtest (ST) og adresserbare DALI (DALI).Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.comv2015.02.00.11Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1Stillerom - MASTERISOLUX-diagram Beregningsareal rom Midlere belysningsstyrke Emid = 402 lux Jevnhet Emin/Emid: 0,75 Emin/Emax = 0,6216.11.201590Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.com16.11.2015v2015.02.00.1191Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1Team - MASTERRomdimensjoner:Lengde x (m) Bredde y (m) Høyde z (m) Areal (m²)3,2 4,85 2,7 15,53Mont.høyde z (m)Arbeidsplan (m) Vedlikeholdsfaktor Randsone2,780,75 0,7 0,5RefleksjonTak0,8Gulv0,2Vegger 1-40,6 0,6 0,6 0,6BeregningsresultatBeregningsareal rom [0,75m]Emid = 606 luxJevnhet Emin/Emid: 0,69Emin/Emax = 0,56