Title: CoolDX.IN.G.pdf_201811991420.pdf
Gå via GOLD-aggregatets handterminal till manuell testmeny, se GOLD funktionsmanual installation. Navi- gera till COOL DX.Gå via GOLD-aggregatets handterminal till manuell testmeny, se GOLD funktionsmanual installation. Navi- gera till COOL DX.5.1.5 Åtgärd vid fel fasföljdKontroll: starta en kompressor åt gången, om någon kompressor inte startar erhålls larm. För COOL DX är rotationsriktningen för kompressorer viktig, se avsnitt 5.1.4 Fasföljdsvakt. Sätt kompressorerna till 0 (stopp).• Gå tillbaka till huvudmenyn. • COOL DX är nu klar för drift och kommer att startas vid kylbehov. 1) ej COOL DX Top• Gå tillbaka till huvudmenyn. • COOL DX är nu klar för drift och kommer att startas vid kylbehov. 1) ej COOL DX TopVarningFår endast utföras av behörig elektriker eller utbildad servicepersonal.Stoppa COOL DX/COOL DX Top genom att välja AV- STÄNGD i menyn INSTÄLLNINGAR. Ställ säkerhetsbrytaren i läge OFF på COOL DX/COOL DX Top.Bryt kraftmatning till COOL DX/COOL DX Top.5.1.3 Tryckgivare