Title: Energirapport for Ello-bygget.pdf
Samkjøring av varmeradiatorer og kjøling i ventilasjon Kontorer og produksjonshall har aktiv kjøling gjennom ventilasjonsanlegget, og enkel regulering av varmepådraget. I slike situasjoner er det ikke uvanlig at varmeanlegget fortsetter å levere varme mens man kjøler ventilasjonsluften. Dette kan unngås ved at varmeanlegget stoppes/nedjusteres når kjølingen aktiveresSamkjøring av solavskjerming, og kjøling. Det er i dag utvendige persienner på vestvendte kontorer, og det planlegges montering på de sørvendte vinduene. Disse kan med fordel tilkobles SD-anlegget, og samkjøres med kjøling i ventilasjonen, slik at aktiv kjøling av ventilasjonsluft ikke aktiveres uten at persiennene er kjørt ned først.Blende punktavsug og avtrekksskap. Gamle laboratorier har avtrekksskap og punktavsug som ikke er blendet. Disse gir en mindre lekkasje av varm luft, og bør blendes.Avdeling Ålesund Trippevegen 1 6009 Ålesund Mobil: 98259010Epost: post@energirad.no Org.nr. MVA 894882492 NO