Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
9-50mm gjennomgående elastomerisk eller PE skum isolasjonAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 22 (65) 2021 2 9Detaljtegninger Protecta® FR BrannplateISOLERTE PP RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-S9-50mm gjennomgående elastomerisk eller PE skum isolasjonProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bredde på begge siderPP rør med veggtykkelse 1.8-14.6mm, ≤ Ø68mm inkl. isolasjonAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderISOLERTE PP RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-S9-50mm gjennomgående elastomerisk eller PE skum isolasjonProtecta Rørstruper 10 lag 50mm bredde på begge sider