Title: FDV Hovedfordeling - 432.11_Autronica.PDF
(cid:122) Alltid å kontrollere at spenningen er slått av før tilkobling.(cid:122) Koblingen må bli utført av kvalifisert personell.(cid:122) Laststrømmene, inklusive strøm i eventuelle N-ledere, føres gjennom spolen i summetrafoen. Kontroller at man har riktig strømretning gjennom sumtrafoen mot belastning. På bildet på første siden er fronten vi ser mot lasten.(cid:122) Monter alltid sumtrafo før tilkobling. (cid:122) Trekk til terminalene med oppgitt moment.Dersom ikke disse retningslinjer blir fulgt kan det føre til elektrisk støt eller brann.Beskrivelse : Sumtrafoer type WGS/WG kan benyttes sammen med jordfeilrelé fra SE.Bruksområder : Bruksområde er IT,TT og TN nett.Montasjeveiledning :1/Sumtrafoen kan kobles etter skjema 98111, og med følgende instruksjoner:2/Sumtrafo skrues fast med fire M4 skruer. Trafoens tilkoblingsklemmer skal tiltrekkes med max. 0,6Nm. Bruk for alle tilkoblingsterminalene er 2,5mm2.ikkeskrudrill. Max.ledertverrsnitt3/i.h.t.fig.1 (Ved MICRO 2) og