Title: 310-Aiwell controll.pdf
Varmekilde kan være både elektrisk og vannbåren varme. AC3000 Installasjon og Bruker ManualRevisjon 22Dokument: 300100AC3000 Installasjon og Bruker ManualSide 5 av 40Bildet viser ekesmpel på styring av vannbåren gatevarme/snøsmelteanlegg. Se www.Aiwell.no for andre konfigurasjonerAC3000 Installasjon og Bruker ManualRevisjon 22Dokument: 300100AC3000 Installasjon og Bruker ManualSide 6 av 401.2 System kablerKabel rutingKabel type240V AC nett til 24V DC Power SupplyInstallasjonskabel basert på størrelse på hovedsikring24V DC Power Supply til AC3000 Control enhet. (Avstand mindre en 40m)1,5mm2 Installasjonskabel24V DC Power Supply til AC3000 Control enhet. (Avstand mer en 40m)2,5mm2 InstallasjonskabelAlle Bus kablerCat 6 4x2x0.5 skjermet, (3 ledere til + tvinnes sammen, og 3 ledere til - tvinnes sammen)NB! Skal være revolvert kabel!