Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
Steng utluftingsventilen.Kontroller sugeledningen og reparer om nødvendig.Kontroller sugeledningen og reparer om nødvendig.Tilfør positivt inngangstrykk (plasser doseringsmediumtanken over pumpen).Tilfør positivt inngangstrykk (plasser doseringsmediumtanken over pumpen).Aktiver "SlowMode"(se avsnitt 6.6 SlowMode).Fyll tanken.Aktiver "SlowMode"(se avsnitt 6.6 SlowMode).Reduser sugehøyden. • Øk diameteren på sugeslagen. • Kontroller sugeledningen og åpne avstengningsventilen om nødvendig.Reduser sugehøyden. • Øk diameteren på sugeslagen. • Kontroller sugeledningen og åpne avstengningsventilen om nødvendig.Kontroller ventilen og stram den. • Skyll systemet. • Skift ut ventilen om nødvendig (se avsnitt 7.4 Utføring av service). • Kontroller plasseringen av O-ringen. • Monter filter i sugeledningen. • Steng utluftingsventilen.