Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
PVC Cu PVC Cu PVC Cu PVC Cu PVC Cu PVC Cu PVC Cu PVC Cu PVC Cu PVC Cu PVC CuKabelarea(2) Max. längd för spänningsfall < 5 %mm² (per fas) 1 x 2,5 1 x 2,5 1 x 4 1 x 4 1 x 6 1 x 6 1 x 10 1 x 10 1 x 16 1 x 16 1 x 25m60 60 80 80 100 100 120 120 140 140 170KabeltypPVC Cu PVC Cu PVC Cu PVC Cu PVC Cu PVC Cu PVC Cu PVC Cu PVC Cu PVC Cu PVC CuVal av minimal och maximal kabelarea för anslutning till 30WG/30WGA-enheter30WG 30WGA20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90Max. anslutningsbar kabelarea(1)Kabelarea mm² (per fas) 1 x 35 1 x 35 1 x 35 1 x 35 1 x 35 1 x 35 1 x 35 1 x 35 1 x 35 1 x 35 1 x 35Beräkning av gynnsamt fall: Upphängda luftledningar (standardiserad ledningsdragning nr 17) PVC-isolerad kabelKabelarea(2) Max. längd för spänningsfall < 5 %mm² (per fas) 1 x 2,5 1 x 2,5 1 x 4 1 x 4 1 x 6 1 x 6 1 x 10 1 x 10 1 x 16 1 x 16 1 x 25m60 60 80 80 100 100 120 120 140 140 170KabeltypPVC Cu PVC Cu PVC Cu PVC Cu PVC Cu PVC Cu PVC Cu PVC Cu PVC Cu PVC Cu PVC Cu