Title: +038=360.009-#####._06-360.009 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Dato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 10000761009DOMEL 748.3.492162,2 %95,0 %7266,7 %0,90 kW/(m³/s)10 Pa221320 utv.2,0 mm26 Pa2,44 m/sInnUt6,620,0°C5824%33,92 kW17 %InnUt60,030,0°C0,274 l/s4,2 kPa4 I15 utv.15,5 kPaArtikkelbenevningTBVL-3-025-16/25AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.009 - 60.009 R/GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/h - 100%Statisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonenAnbefalt dim. trykkfallStarttrykkfallSluttrykkfall1Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G025FRXHCP011Roterende varmeveksler RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluft1Reversible trinn1Batteri RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluftAntall rørraderLamellavstandTrykkfallLufthastighet1VifteVifte av typen GOLD Wing+