Title: 310-Aiwell controll.pdf
Montering For å bruke rørføler må det brukes en rørpipe (leveres av Aiwell) som føler monteres i. To størrelser er tilgjengelig, TR-35 og TR65. Utvendig rørdiameter på hylsen er M20.Note! Anbefaler å sette rørføler minimum 1,5 meter fra varmeveklser for å få så riktig temperatur som mulig.10.6 Montering av trykkmålerTrykkmåler kan kobles inn på Maxi og vil bli lest ut på AC3000. NB! Dette må programmeres inn på AC3000.Aiwell kan levere trykkmåler av typen Suchy SMR-36, 0-6 Bar, 4…20mA.Kobles inn på Universal Analog inngang. Klemme # 19 og 20 på Maxi.Tilkobling 4..20mA:AC3000 Installasjon og Bruker ManualRevisjon 22Dokument: 300100AC3000 Installasjon og Bruker ManualSide 25 av 4011. Anbefalt plassering av følereFølere for veksler. T23: Tur Primær, T24: Retur Primær, T25: Tur Sekundær, T26: Retur Sekundær. Eksempel 1: shunt kald side. Eksempel 2: shunt på varm side.