Title: +038=360.021-#####._06-360.021 Gold RXF-12 Ventilasjonsaggregat Swegon - Installasjonsanvisning.pdf
Ingång 0-10 VDC. Insignal påverkar flödesbörvärden för tilluft/frånluft vid behovsreglering. För anslutning av givare, till exempel CO2, CO och VOC Friliggande kontakt, max 5 A/AC1, 2 A/AC3, 250 VAC. Sluter vid värmebehov.22,23Cirkulationspump kyla alt. kyla on/ off 1 stegFriliggande kontakt, max 5 A/AC1, 2 A/AC3, 250 VAC. Sluter vid kylbehov.24,25Kyla on/off, 2 stegFriliggande kontakt, max 5 A/AC1, 2 A/AC3, 250 VAC. Sluter vid kylbehov.26,27DriftindikeringFriliggande kontakt, max 5 A/AC1, 2 A/AC3, 250 VAC. Sluter vid drift.28,29,30Spjällstyrning24 VAC. 28= styrd 24 VAC (G), 29= 24 VAC (G), 30= 24 VAC (G0).31,32Manöverspänning 1)Manöverspänning 24 VAC. Plint 31-32 belastas med sammanlagt max 16 VA. Bryts av säkerhetsbrytaren.33,34ReferensspänningUtgång för konstant 10 VDC. Max belastning 8 mA.35,36,37,38 Styrning recirkulationsspjäll