Title: Dokumentasjon Tavler ved utbygging 2008-2009 - del 2.pdf
parametrene som må settes maksimal jordfeilstrøm og grenseverdi for alarm.5.1.2.1.- Valg av trafotype/maksimalstrøm for hver kanalHer har man tre valg: Deaktivert kanal, aktivert kanal med maksimum 3Ajordfeilstrøm og aktivert kanal med maksimum 30A jordfeilstrøm.Deaktivert kanal Maksimum 3A jordfeilstrøm Maksimum 30A jordfeilstrømWKE type trafoWG type trafo5.1.2.2.- Alarm / Utkoblings parametreNår instrumentet skal brukes som jordfeilsentral / jordfeilvarsling er det kunnødvendig med programering av grenseverdi for jordfeilstrøm.--------- Jordfeilsentral CBS-8 -------- Side nr. 15Grenseverdi for alarm/utkoblingHer må brukeren sette verdien på jordfeilstrømmen som skal gi utkobling.