Title: +038=360.020-#####._09-360.020 Gold RXF-25 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Dato: 12.08.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000498310Trykk PaLydnivå dB(A)506847121171574218200802007029318155674219050818kAll71dB80dB(A)52dB68dB(A)53dB70dB(A)72dB81dB(A)46dB61dB(A)4 Pa7 PaSide: 10/36AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.020 - GOLD RXF-25 +/- 7.800 m³/h - 90% samtidighetDato: 12.08.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000498310Filterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonen2,20 m/sAnbefalt dim. trykkfall121 PaStarttrykkfall71 PaSluttrykkfall171 Pa1Roterende varmeveksler, GOLD025FRXP01Roterende varmeveksler av typen RECOnomicStandard aluminiumTurtallsregulertTrykkfall, tilluft171 PaTrykkfall, avtrekk181 Pa