Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
≥ 8mm åpning mellom rør og konstruksjonPlastrørPlastrørFestes med Ø 4mm betongskruerProtecta FR Rørmansjett på en av sidenePVC rør (PVC-U & PVC-C)Beskrivelse av rør & rørmansjett Godstykkelse [mm] 2.4 – 3.7 2.4 – 3.7 2.4 – 3.7 2.5 – 3.9 2.6 – 4.3 2.7 – 4.9 2.8 – 5.2 2.9 – 5.6 3.2 – 6.6 3.4 – 7.5 3.7 – 8.3 4.0 – 9.5Rørdiameter [mm] 32 40 50 55 63 75 82 90 110 125 140 160Minimumshøyde mansjett [mm] 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60C/CEI 180 (E 240) EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) EI 120 (E 180) EI 120 (E 180) EI 120 (E 180) EI 120 (E 180) EI 120 (E 180) EI 120 (E 180) EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 120 (E 120)BrannmotstandU/CC/UEI 180 (E 240) EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) EI 120 (E 180) EI 120 (E 180) EI 120 (E 180) EI 120 (E 180) EI 120 (E 180) EI 120 (E 180) EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 120 (E 120)- - - - - - - - - - -