Title: Norgips Skilleveggsystem (Teknisk Godkjenning).pdf
4.2 Brannmotstand Brannmotstanden for veggene er gitt i tabell 2. Brannmotstanden er bestemt på grunnlag av prøvinger i henhold til EN 13501- 2:2007 + A1:2009, EN 1364-1:2015, EN 1364-1:1999 og EN 1363- 1:2012/EN 1363-2:1999. Brannklassifiseringen gjelder for ensidig for branneksponering, stenderavstand c/c 450 og 600 mm. Der det er spesifisert steinull i veggen må denne fastholdes, og den kan ikke byttes ut med annen mineralull.for vegghøyderinntil 4,0 m, og4.2 Lydisolering Tabell 2 angir veid, feltmålt lydreduksjonstall (R’w), og veid, feltmålt lydreduksjonstall pluss omgjøringstall for spektrum (R’w + C50-3150) for veggkonstruksjoner med ulike oppbygninger. Enhetene er definert i EN ISO 717-1. De angitte verdiene er det man kan forvente å oppnå i ferdig bygning ved normalt gode flanketransmisjonsforhold og god lufttetting. For å oppnå feltverdier R’w ≥ 55 dB stilles det i tillegg ekstra strenge krav til liten flanketransmisjon. Laboratoriemålte verdier er normalt 3 - 5 dB høyere.for