Title: 320- Reguleringsventil STA-D.pdf
STADINNREGULERINGINNREGULERINGSVENTILERINNREGULERINGSVENTIL STAD innreguleringsventil gjør innregulering enkelt, brukervennlig og nøyaktig i de ﬂ este applikasjoner. Perfekt for bruk i varme- og kjøleanlegg samt tappevanns- anlegg.RATT Ratt med digital avlesning, som sikrer nøyaktig og ukomplisert innregulering. Avsteng- ningsfunksjon for enkelt vedlikehold.SELVTETTENDE MÅLEUTTAK For enkel, nøyaktig innregulering.AMETAL® Avsinkningsbestandig messinglegering som garanterer lengre levetid for ventilen og reduserer risikoen for lekkasje.STADINNREGULERINGTEKNISK BESKRIVELSEAnvendelsesområde: Varme- og kjøleanlegg TappevannsanleggFunksjon: Innregulering Forinnstilling Måling Avstenging AvtappingDimensjon: DN 10-50Trykklasse: PN 20Temperatur: Maks. arbeidstemperatur: 120°C For høyere temperaturer, maks. 150°C, ta kontakt med nærmeste salgskontor. OBS! For DN 25-50 med pressender er max arbeidstemperatur 120°C. Min. arbeidstemperatur: -20°C