Title: +038=360.003-#####._07-360.003 Gold RXHC-20 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Paneler | 56 mm med 1 mm stalplate pa innsiden og utsiden. Utside lakkert gra metallic.Termisk isolasjonsklasseKondensinsoleringsklasseLekkasjeklasse | L1(M)/L2(R) iht. EN 1886:2007 ved -400 Pa og +400 PaKabinettstyrke | D3(M)ElanslutningGOLD F RX | 3-fas, 5-leder, 400V-10/+15%, 50Hz, 10AGOLD F HC | 3-fas, 5-leder, 400 V-10/+15%, 50Hz, 25ASide: 16/64AHU Design PTeknisk spesifikasjon wObjekt: Dronning Mauds gate 1-3 (899663) Dato: 21.11.2018 Aggregatnavn: 360.003 GOLD RX/HC-20 +/- 5.000 m*h - 13/1.0.20181120.1181604 Design data Aggregat ID: AD-10000428397Lufttemperatur |Lufttemperatur inn/ut vinter | inn/ut sommer °C °CFunksjonsdeler i Hastighetluftretningen m/sTrykk LydnivaPa dB(A)Inntakskanal Spjeld i kanal Anslutningsgavl Filter 1,73 Roterende varmeveksler 2,39 -20,0/15,2 26,0/26,0 Batteri RX/HC 1,63 15,2/20,0 26,0/16,0 Vifte AnslutningsgavlVarmebatteri, vann,kanalmontertTilluftskanalAvtrekkskanalAnslutningsgavlFilter 1,60Roterende varmeveksler 2,39 22,0/