Title: +038=360.022-#####._01-360.022 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Drifts- og vedlikeholdsanvisning.pdf
4. Juster den siste luftenheten på kanalgrenen, slik at denne får samme forholdstall som indeksenheten. Denne luftenheten utgjør REFERANSEENHET. Ofte har den siste luftenheten på grenen lavest forholdstall og blir den luftenheten som skal stå åpen. I dette tilfellet blir indeksenhet og referanseenhet samme luftenhet.5. Strup de øvrige luftenhetene i grenen til samme for- holdstall som referanseenheten.5. Strup de øvrige luftenhetene i grenen til samme for- holdstall som referanseenheten.OBS! Forholdstallet i referanseenheten kommer til å endre seg for hver luftenhet som strupes, så i praksis kan forholdstallet stilles noe høyere for referanseenhe- ten. Referanseenheten må måles mellom hver luftenhet som strupes inn.6. Gå til den grenen som hadde nest høyest forholdstall, og juster luftenheten der, osv.6. Gå til den grenen som hadde nest høyest forholdstall, og juster luftenheten der, osv.2. Justering av grenkanaler.OBS! Alle grenspjeld skal stå fullt åpne til samtligeluftenheter er justert.