Title: Dokumentasjon Tavler - ved utbygging 2008-2009.pdf
e.- SikkerhetDesignet iht klasse III (300V AC) etter EN 61010. - Beskyttelse mot elektrisk støt ved klasse ll dobbeltisolert.Montering :Instrumentet skal monteres på skinne iht DIN 46277 (EN 50022). Alletilkoblinger skal være inne i kabinettet.--------- Jordfeilsentral CBS-8 -------- Side nr. 5Vær oppmerksom på at når instrumentet er spenningssatt, vil det være forbundet med fare å berøre terminalene. Forsøk på å åpne instrumentet kan blottlegge spenningsførende deler, og det må derfor ikke tas i bruk før installasjonen er ferdig utført.Instrumentet må tilkobles spenningsforsyning via (automat)sikring mellom 0,5og 10A merkestrøm.3.2.- CBS-8 terminaler (se også merking på instrumentet)Nr. 1 - 28Merking Power Supply A1 - A2BeskrivelseKraftforsyning 230V AC27 – 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 - 1514 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2Test 1 - Test 2 Test utgangCOM RL1 RL2 RL3 RL4 RL5 RL6 RL7 RL8 ALARMGND ( -- ) (+ ) T8–S1 T7–S1 common–S2 T6–S1 T5–S1 T4–S1 T3–S1 common–S2 T2–S1 T1–S1