Title: FDV - Døli Pleie- og Omsorgssenter (2).pdf
Luftmengde +/- 28.000 m3/h. Uteluften behandles via inntaksspjeld, filter, roterende varmegjenvinner, tilluftsvifte, varme- og kjølebatteri. Fraluft trekkes ut av fraluftsvifte via filter, varmegjenvinner, vifte og avkastspjeld. Aggregatet har integrert automatikk.Se tegningsnummer: 07T-V-360-20-002-A. Tegninger er vedlagt.360.02 – Ventilasjon av nord østre og sør østre bygningsdelBehandlet luftmengde +/- 26.000 m3/h. Uteluften behandles via inntaksspjeld, filter, roterende varmegjenvinner, tilluftsvifte, varme- og kjølebatteri. Fraluft trekkes ut av fraluftsvifte via filter, varmegjenvinner, vifte og avkastspjeld. Aggregatet har integrert automatikk.Se tegningsnummer: 07T-V-360-20-002-A. Tegninger er vedlagt.Side 3Det er eieren av anlegget som har det formelle ansvaret for at vedlikehold og service blir fulgt opp. Dette er spesielt viktig om det oppstår brann eller personskader. Videre kan det oppstå produktfeil som følge av manglende vedlikehold.Serviceavtale: