Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Installation Se sikkerhedsoplysningerne ovenfor. Installation, elektrisk tilslutning samt idriftsættelse skal udføres af en autoriseret installatør i overensstemmelse med gældende regler og krav. Elektrisk tilslutning skal udføres ifølge eldiagrammet i koblingsdåsen eller mærkningen på klemrækken eller kablet. Alle 3- fasede ventilatorer leveres fra fabrikken med 400V 3~-tilslutning. Forsegl alle tomme kabelforskruninger med blindpropper. K- ventilatoren skal installeres med klemkassen øverst på enheden ± 90 grader. Hvis permanent installation foretages med kabler med diameter 12-14 mm, skal indføringsbøsningen udskiftes (gælder type K, KV, RVF og KVK 125/160). For at bevare IP44-klassificeringen må RS- ventilatorerne ikke monteres med klemkassen/motorpladen opad (Fig. 1).Ved installation af KBT under meget fugtige forhold (fx vaskerum), er tilstrækkeligt afløb for ventilatoren vigtigt. Dermed undgås frostskade på ventilatoren i tilfælde af lave temperaturer.