Title: Basix 180liter.pdf
Produktet skal plasseres i rom med sluk, utført iht. våtromsnormen / siste TEK. Alternativt skal aut. vannstoppventil med sensor og overløp fra sikkerhetsventil til sluk monteres. Produktet skal monteres loddrett og i vater, på gulv eller vegg egnet for totalvekt av produktet i drift. Se merkeplate. Produktet skal ha fri serviceavstand på 40 cm foran el. lokk / 10 cm over toppventil.3.5.6 MontasjeanbefalingANBEFALING