Title: DriftsinstruksMB35-150kW0820.pdf
Verdien beregnes etter følgende formel:P x Is U x 3 x IpP = Kjelens største effektendring i W mellom to trinn U = Hovedspenning på anlegget 3 = 1,732 Ip = Maks. primærstrøm på anleggets strømtrafoer Is = Sekundærstrømmen på anleggets strømtrafo (normalt 5A)Eksempel:Kjelen er på 180 kW med 15- trinns regulator. Største effektendring 12 kW, strømtransformatorer på 1000/5 A og hovedspenning 230 V.P x Is = 12000 x 5 = 100000  0,15 U x 1,732 x Ip 230 x 1,732 x 1000 398372For å unngå at man havner for nær grensen for selvsvingning i systemet, bør man stille effektmarginalen ca. 0,1 høyere enn den beregnede verdi. I eksempelet ovenfor medfører dette en innstilling på 0,25.Varmeteknikk AS Tlf. 23 37 55 00 August 202012