Title: +038=29.001-QM001._06-Nano UPS 4.4 Branngardin skjerm BVS - produktdokumentasjon.pdf
Rele 3 aktiveringsforsinkelse (s) Antall sekunder en tilstand må være gjeldende før releen aktiveres Rele 3 deaktiveringsforsinkelse (s) Antall sekunder en tilstand må være borte før releen deaktiveres. Rele 1 brukes til å resette røykvarsler Ved valg av dette alternativ vil rele 1 gå i spesialmodus som overskriver de konfigurerte alarminnstillinger. Ved aktivitet så vil rele resette røykdetektor som er koblet i serie med rele 1. Motor 1 innstilling Motor 1 installert Når de er aktivert, kan knappene brukes til å åpne/lukke denne motoren, og hvis røyk-/brannalarmen registreres i inngangen, vil systemet forsøke å lukke gardinen/moto- ren. Når NanoUps kobles til for første gang, vil den alltid starte motorene for å gå opp. Motor 2 innstillinger se motor 1 innstillinger Navn Dette er navnet på motor 1 eller 2 (standard "Motor 1") Nominell motorstrøm Dette er normalt forventet motorstrøm i henhold til spesi- fikasjonene til den installerte motoren. Denne verdien brukes til å avgjøre om det er blitt oppdaget