Title: FIRESAFE EX Produktdokumentasjon.pdf
15 mm MG på begge sider med ≥ 70 mm bakdytt3)EI 90Kabelbunt Ø 160 mm i Intumex® myk gjennomføring4)25 mm MG på begge sider, med ≥ 50 mm bakdytt2)EI 901) Konstruksjonen er klassifisert i henhold til NS-EN 13501-2:2007+A1:2009. 2) Mineralullisolasjon, densitet ≥ 40 kg/m3. 3) Brennbar isolasjon (for eksempel polystyren). 4)Intumex® myk gjennomføring bestående av 2-sjikts mineralullplater (tykkelse 2 x 50 mm, A1, densitet ≥ 120 kg/m3) innfelt i ≤ 1200 mm x 1200 mm utsparing i vegg.Tabell 6 For tetting av kabelgjennomføringer i vegg av gips eller betong med tykkelse ≥ 110 mm.Rørdimensjon (maks. diameter x min. tykkelse)Min. dybde tettingBrann- klasse1)Kabelbunt Ø 100 mm i ≤ 320 cm2 utsparing i vegg, asymmetrisk kabelinstallasjon.15 mm MG ensidig, branneksponering på begge sider, ≥ 95 mm bakdytt2) av mineralull.EI 601) Konstruksjonen er klassifisert i henhold til NS-EN 13501-2:2007+A1:2009. 2) Mineralullisolasjon, densitet ≥ 40 kg/m3.