Title: +038=360.000-OU044T_01-Wise Dir Sentral kontrollenhet Swegon - Bruksanvisning.pdf
24 V AC ± 10 % 50-60 Hz Strømforsyning: 5 VA Maks. effektforbruk: Kraft: skrueklemme maks. 2,5 mm2 Ledningsdim. konnektor: 2 stk. 10/100 Mbps Ethernet: Type A USB: Frekvensbånd: 2,45 GHz, IMS-band (2400–2483 MHz) 50 mW Uteffekt (ERP): IP20 IP-klasse: Kapsling: Presstøpt aluminium og stålplate Materiale: RAL7037 Farge: Drift: -20 – + 50°C, Lagring: -40 – +80°C Omgivelsestemperatur: 10–95 % ikke-kondenserende RH: Med antenne: 870 g Vekt: B 241 x H 213 x D 44 mm Dimensjoner:Elektrisk sikkerhetBare godkjent elektriker eller servicepersonell utdannet av Swegon kan utføre inngrep i forbindelse med elektrisk installasjon eller tilkobling av produkter til systemet. Følg alltid lokale/nasjonale reglene for hvem som kan utføre denne typen elektrisk installasjon.Ved tilkobling av 24 V isolationstransformator skall dette skje i henhold til IEC 61558-1.InstallasjonErklæring om samsvar