Title: DCV BL, RC, CF, MF.pdf
LW = Ljudeffektnivå, dB LWA = Total A-vägd ljudeffektnivå, dB (A), avläses ur ljudnivådiagram för respektive dimension av SMED, se närmast följande sidor. K0 = Korrektionsfaktor för frekvensband avläses i tabell under respektive ljudnivådiagram.MontageSMED ska placeras så att det i flödesriktningen, framför mätflänsen, ska finnas en raksträcka motsvarande 3,5 x aktuell kanaldiameter. Spjället kan monteras direkt framför böj eller T-stycke.Tabell 1: Tolerans ljuddataHz631252505001k2k4k8k± dB643333338(12)73Ljuddiagram SMEDTabell 3: Korrektionsfaktor K0 [SMED-125]Tabell 4: Korrektionsfaktor K0 [SMED-160]Hz631252505001k2k4k8kHz631252505001k2k4k8kK0167124101933K016822491835Tabell 5: Korrektionsfaktor K0 [SMED-200]Tabell 6: Korrektionsfaktor K0 [SMED-250]Hz631252505001k2k4k8kHz631252505001k2k4k8kK0171044381530K0793348