Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Ved brug af frekvensregulering skal der monteres et sinusfilter til alle poler mellem motoren og frekvenscontrolleren (version til alle poler: fase til fase, fase til jord). Ventilatorerne er beregnet for kontinuerlig drift inden for det angivne temperaturområde.Der skal tages højde for ventilatorer med manuelle varmekontakter (nulstilles ved at koble strømmen fra, motorbeskyttelse SP1) ved tilslutning af omgivende udstyr med automatisk tænd/sluk-funktion. Anbefalet ledningsføring til KT-ventilatorer (fig. 2).Drift Før ventilatoren sættes i drift, skal følgende kontrolleres:At den elektriske tilslutning er foretaget korrekt.At den elektriske tilslutning er foretaget korrekt.At beskyttelseslederen er tilsluttet. - At motorbeskyttelse er installeret. - At sikkerhedsanordningerne er monteret (beskyttelsesgitter).At beskyttelseslederen er tilsluttet. - At motorbeskyttelse er installeret. - At sikkerhedsanordningerne er monteret (beskyttelsesgitter).