Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
≥ 150MM BETONG - VEGGMaks utsparing 600 x 600mm60mm FR Brannplate 2-S montert 30mm inn i utsparing på begge sider for å oppnå total tetningsbredde på 210mmPlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderIkke-kappede ledere ≤ 95mm2 hver, med eller uten kabelgateAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032Polyseam ASTlf.: 3330 6700 47 (65) 2021 2 9Detaljtegninger Protecta® FR BrannplateKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 90 (E 240)≥ 150MM BETONG - VEGGMaks utsparing 600 x 600mm60mm FR Brannplate 2-S montert 30mm inn i utsparing på begge sider for å oppnå total tetningsbredde på 210mmPlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderIkke-kappede ledere ≤ 185mm2 hver, med eller uten kabelgateAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 90 (E 240)≥ 150MM BETONG - VEGGMaks utsparing 600 x 600mm