Title: +135.01=370.002-JP501T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Hvis menyelementet «Utvalg/innstilling» er valgt, fører et trykk på den røde knappen til at man går til redigeringsmodus. I redigerings- modusen blinker verdien som kan endres ved å dreie på den røde knappen.I noen menyer bekreftes angivelsene med en kort visning av «OK»-symbolet etter et trykk på den røde knappenHvis det oppstår en feil, vises feilsiden i displayet i stedet for status- siden. Verdivisningen i displayet viser bokstaven «E» og den tresi- frede feilkoden, bare adskilt med et komma (fig. 29).I hovedmenyene <1.0.0.0>, <2.0.0.0> og <3.0.0.0> vises grunninn- stillingene som eventuelt også må endres under normal pumpedrift.Hovedmenyen < 4.0.0.0> med underelementer viser måledata, enhetsdata, driftsdata og aktuelle tilstander.25ServicemenyMenyen feilkvitteringMeny tilgangssperre8.6Bruksanvisninger8.6.1 Tilpasning av nominell verdi12.31.0.0.02200RPM1.0.0.01800RPMFig. 30: Angi nominell verdi8.6.2 Skifte til menymodusON2 s112.32.0.0.0±