Title: +038=310.000-NI006._11-7-415 Trykkprøvingsskjema del 2.docx
7-415 Trykkprøvingsskjema én seksjonSjekkpunkter OK Avvik I.A. Målt verdi / tilleggsinformasjon Tegningsnummer og revisjon x V20-06-01 Dato tegning x Ved trykkprøvning med luft: Pass på at alt trykket er ute før slangen skrus fra; det er lett for at det blåses ut stålspon og støv som kan skade øyne! x Seksjon x 6etg akse 8-16 akse a-b-c-d Alle anlegg trykkprøves med min 1,3 x driftstrykk x Sprinkler: 15 bar (vann) Type matr x Galv perss rør vsh Dimensjon x 54-42-28-15 mm rør BAR ved trykksetting x 2 bar luft 10 bar vann Påsatt klokken Kl 10 BAR ved avlesing etter minimum 2 timer ok 2bar luft 10 bar vann Avlest klokken ok Kl 12 Annetok