Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
De verbinding moet worden gemaakt op de pin 5 en 6 van de connector J2 zoals volgens de figuur. De digitale ingang kan worden geconfigureerd via software door deze nor- maal gezien open (aan te raden) of gesloten in te stellen door middel van het programma “Service tool”.Andere aansluitingen (zie fig. 39c) 1 2 3 4} "CRC"COM IN - COM OUT/Occupancy LED - GND - +12 V d.c.Afzonderlijke ingang 5 - GND 6 - Ventilatorsnelheid in 7 - Setpoint In 8 9 - GND 10 - AMB lucht 11 - Afzonderlijke ingang 2 12 - GNDs d n a l r e d e NWerking STATUS- en CCN-led (zie fig. 39d) Breng alle verbindingen tot stand, plaats de deksels van het schakelbordZodra de eenheid stroom krijgt, wordt het knipperen van de rode “Status”-led zichtbaar door het raampje van afbeelding1. Als een eenheid informatie stuurt of ontvangt van de externe bedie- ningsorganen, knippert de groene CCN-led.