Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
Das Gefäß muss in der Rückleitung, möglichst nah am Kessel und an der Saugseite der Pumpe montiert werden. Das Gefäß muss so montiert werden, dass das darin enthaltene Wasser nicht zirkulieren kann.Inbetriebnahme Falls der werkseitig eingestellte Vordruck nicht mit dem berech- neten Vordruck der Anlage übereinstimmt, muss der Vordruck angepasst werden. Die Wasserseite des Gefäßes muss leer sein. Die Ventilkappe (F) entfernen und den Vordruck anpassen. Danach die Ventilkappe (F) wieder anbringen. Reihenfolge bei der Inbetriebnahme: 1. Entlüftungspunkte öffnen. (Abb. 6, Abb. 7) 2. Die Anlage langsam füllen, bis der Fülldruck im Ausdehnungsge- fäß 0,2 bar höher ist als der Vordruck. Das System während des Füllens entlüften. (Abb. 8)3. Das Rohr zum Ausdehnungsgefäß entlüften. (Abb. 8) 4. Entlüftungspunkte schließen. (Abb. 9) 5. Die Anlage einen halben Tag lang so hoch wie möglich heizen und dabei regelmäßig entlüften.