Title: Styring Novema aggregat.pdf
Aktuell tilluftsmengde [m3/h] [I/s]NOVEMA AGGREGATER AS » Hovedkontor Skedsmokorset |: ¢Styring og Funksjon NOVAGG AIR 2, V1.24FORTSETTER FRA FORRIGE SIDEEeavicdTRYKKTRANSDUSERSrdRN TRANSCLSERVELG TYPE 0-KALIBRERING Innstill 0-kalibering: Manuel/Auto Velges Auto, utfares 0-kalibreringen automatisk, hver gang aggregatet stopperSTART 0-KALIBRERING Bekreft for & starte O-kalibrering, eller trykk pa Esc for & avbryte. Ved 0-kalibering stoppesaggregatet i ca. 5 min0KALIBRERING UTF@RESKvittering for at Okalibrering er igang/utfartSide 21FOR OPTIMALT INNEKLIMALes mer p4 www.novema.no ®Styring og Funksjon NOVAGG AIR 2, V1.24| 1 [Brannalarm | A [ | |Digitalinngang "Brannalarm" &pen. Ekstern branntermostat “ X Digital inngang "Ekstern branntermostat" &pen. alarm