Title: +038=433.000-NI003._06-Testrapport elektriske anlegg - DM3.E6.433.09.03, Pareto plan 09.pdf
Isc: 652A Sikringstype: C SIKRING I: 16A SIKRING T: 35ms Isc_lim: 160.0ADM1-3. Plan 9 / DM3.E6.433.09.03 / XF028 C20/4 15.06.2020 09:59Zs(rcd)Z: 0.29ΩIsc: 782A Sikringstype: C SIKRING I: 16A SIKRING T: 35ms Isc_lim: 160.0ADM1-3. Plan 9 / DM3.E6.433.09.03 / XF028 C20/4 16.06.2020 09:44R ISOR: >200MΩ Um: 262VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E6.433.09.03 / XF029 C16/2 16.06.2020 09:44R ISOR: >200MΩ Um: 262VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E6.433.09.03 / XF029 C16/2 16.06.2020 08:31SPĆNDINGUln: 233V Ulpe: 233V Unpe: 0V f: 50.0HzDM1-3. Plan 9 / DM3.E6.433.09.03 / XF030 C16/2 16.06.2020 09:44R ISOR: >200MΩ Um: 262VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E6.433.09.03 / XF030 C16/2 16.06.2020 08:28SPĆNDINGUln: 233V Ulpe: 233V Unpe: 0V f: 50.0HzDM1-3. Plan 9 / DM3.E6.433.09.03 / XF031 C16/4 16.06.2020 09:44R ISOR: >200MΩ Um: 263VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩTallberg Elektro A/S Tlf.22796640Side:6GODKJENTGODKJENT*GODKJENT