Title: BW-1F.pdf
Enheten kan benyttes sammen med to typer sprinklerkontakter, normalt dpen og normal lukket. For & £f& riktig funksjon md en legge inn en forbindelse mellom pkt. 1 og et av pkt. a eller b. For en kontakt av typen normalt dpen, md en ha forbindelse mellom pkt. 1 og pkt. b. Ved brudd i kabelen vil en ved en slik kobling gi feil pd sentralen. For en kontakt av typen normalt lukket, ma en ha forbindelse mellom pkt. 1 og pkt. a. Ved brudd i kabelen vil en f3 alarm pd sentralen.296.87/047/BF.KHJ2FurmoniceFunksjonspreving av sprinklerkontaktVed & koble ut enheten ved hjelp av nwkkelbryteren, kan sprink- lerkontakten og kontrollenheten funksjonspreves uten at det gar alarm pd sentralen.Hvis sprinklerkontakten opereres, vil alarmlampen lyse i takt med den valgte forsinkelsestiden.Feilvarsel ved utkoblingFeil/bruddvarsel p& sentralén ved utkobling ved hjelp av nekkel- bryter, kan oppnds ved & modifisere enheten.296.87/047/BF.KHJSprinklerkontrollboks type BW-1E Sprinkler control unit type BW-1F