Title: 33 Sprinkleranlegg_Funksjonsbeskrivelse.pdf
Prosjektnavn: Smestad Skole – Nytt tilbygg330 BrannslokkingsanleggSystem informasjon Nytt tilbygg skal tilkobles eksisterende sprinkleranlegg. Det monteres egen flow switch inn i ny del. Tavlekott, underfordeling og EF-rom skal ha alternativ slokking i form av aerosoler.Funksjon sprinkler: Sprinkleranlegg er et automatisk brannslukningsanlegg for beskyttelse av bygg, varer og personell. Anlegget består av eksisterende våte alarmventiler (sprinklerventiler) plassert i eksisterende skolebygg, , med et rørnett fylt av vann under trykk fram til sprinklerhodene. Disse dekker hele bygget (oppvarmede lokaler). Nytt tilbygg er tilkoblet eksisterende ledningsnett i plan U1.Våtventilen er plassert i tekniske rom 159 i eksisterende bygg og er forsynt fra vanninnlegg (110 PE mm) med 100mm rustfritt stålrør.Funksjon aerosol: I rom U26, U17, U03, 65, 178 og 244 skal det installeres Stat-X (aerosol). Dette er termisk utløste enheter plassert i hvert rom. Enhetene er ikke tilkoblet brannvarslingsanlegget.