Title: +038=360.001-#####._05-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Installasjons- og vedlikeholdsanvisning.pdf
Høytrykksgiver defekt.Kontroller, bytt ut.Kraftig rimdannelse på fordam-Defekt eller feil innstilt ekspansjonsventil.Kontroller, bytt ut eller still innper.Ingen eller for liten luftmengde over fordamper.Kontroller luftmengde.8.2 Lekkasjesøk Som et forebyggende tiltak bør det gjennomføres lekka- sjesøk på anlegget minst én gang i året. Lekkasjesøket skal dokumenteres.Hvis anlegget lekker, viser dette seg i første omgang ved redusert effekt, eller ved større lekkasjer ved at anlegget ikke virker.Ved mistanke om lekkasje av kjølemedium, kontroller kjø- lemedienivået i seglasset som er plassert i varmekretsens strømskap.Hvis det bobler kontinuerlig og kraftig i seglasset og den reversible varmepumpen gir merkbart lavere effekt, er det mest sannsynlig en lekkasje. Enkelte bobler ved oppstart, drift med redusert effekt eller normaldrift behøver ikke være tegn på at det er mangel på kjølemedium.