Title: Ene1.v01_rev1.pdf
Tabell A.5: Krav for maks oppvarmings- og kjølebehov for å oppnå 1 eller 2 poeng på Ene 23:BeregningspunktNetto oppvarmingsbehov [kWh/m²] Netto kjølebehov [kWh/m²]1 poeng – lavenergi Rehab 41,4 16,6Nybygg 35,2 14,12 poeng – passivhus Rehab Nybygg 23,6 20,1 11,1 9,4Beregninger forutsetter behovstyrt ventilasjon (DCV/VAV) og luftmengder bestemmes etter regler gitt i NS3701.Notat N-RIEn-01-Energiytelse evaluert mot kravSide 12 av 17VEDLEGG B -SENTRALE INNDATA FOR FULLT OPPVARMET DEL AV BYGGET – NS3031StørrelserInndata DokumentasjonArealer [m²]Yttervegger Tak Gulv Vinduer, dører og glassfelt1 946 1 740 228 4 314Vurdert fra ARK tegning og IFC Vurdert fra ARK tegning og IFC Vurdert fra ARK tegning og IFC Vurdert fra ARK tegning og IFCOppvarmet bruksareal (BRA) (Afl) [m²] Oppvarmet luftvolum (V) [m³] Varmegjennomgangskoeffisient for bygningsdeler [W/m²K] (U-verdi)Yttervegger Tak Gulv Vinduer, dører og glassfelt12 984Vurdert fra ARK tegning og IFC38 494