Title: 330-Strømningsvakt.pdf
SIDA 9 AV 10 PAGE 9 OF 10NACHRICHT OBSFlödesvaktens hus kan bytas ut utan att tömma systemet eller ta bort paddeln från röret1. Se till att larmet eller kretsen som är ansluten till vattenflödet förbikopplas eller på annat sätt tas ur tjänst. 2. Koppla bort strömkällan för den lokala larmklockan (om en sådan finns). 3. 4. Avlägsna monteringsskruvarna (2) som håller flödesvakten fast vid basplattan. Ta inte bort skruvarna (2)som håller fast fördröjningsenhe- Identifiera och avlägsna alla ledningar från flödesvakten. ten.1. Se till att larmet eller kretsen som är ansluten till vattenflödet förbikopplas eller på annat sätt tas ur tjänst. 2. Koppla bort strömkällan för den lokala larmklockan (om en sådan finns). 3. 4. Avlägsna monteringsskruvarna (2) som håller flödesvakten fast vid basplattan. Ta inte bort skruvarna (2)som håller fast fördröjningsenhe- Identifiera och avlägsna alla ledningar från flödesvakten. ten.