Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
PLC24VFig. 52 Eksempel på eksternt signal til styring via CTS ellerPLCAnalog indgang på dobbeltpumperTil redundansformål kan den analoge indgang samtidigt anven- des på slavepumpehovedet. Så længe der er strøm på master- pumpen, vil indgangen på slavepumpen dog blive ignoreret. Hvis strømmen til masterpumpen afbrydes, tager slavepumpens ana- loge indgang dog over. Når strømforsyningen til masterpumpeho- vedet er genoprettet, tager masterpumpen over og styrer anlæg- get.326 1 4 37 3 2 76 0 M T M T2 1 6 08 8 8 25 0 M T7.9.5 Varmeenergimåler