Title: +038=360.009-#####._06-360.009 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.AvtrekksluftmengdeInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelseDimensjonerende statisk trykk (våte forhold)Statisk trykkøking i SFPv beregningTemperaturheving p.g.a. vifteMin. hastighetTurtall i SFPv beregningDimensjonerende hastighetMaks. hastighetDimensjonert eleffekt til motor(er)Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffekt/motorDato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 100007610097 Pa1,55 m/s100 Pa50 Pa150 Pa5.72,1 mm43 Pa1,88 m/s7 500 m³/h641 Pa591 Pa0,9 °C280 omdr/min1 771 omdr/min1 807 omdr/min1 890 omdr/min2,28 kW2,12 kW2,40 kW7/25AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.009 - 60.009 R/GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/h - 100%MotoropsjonMotorbetegnelse