Title: BRV59_320.004_Funksjonsbeskrivelse.pdf
BRV59_320.004System snøsmelteanleggFUNKSJONVINTERDRIFT:Pumpe JP401 styres av kommandopunkt 320004_JP401_KMD i tilgjengelig i skjermbildet.Posisjon: 1= AV, 2= JP401, 3= AUTO,konstant av. konstant på. auto.Ved normal stans av pumpen og vender i posisjon auto inntrer mosjonering av pumpe.STYRINGAnlegget styres av nedbørsvakt 732.001_QH990 og utetemperatur 320.001_RT900. Ved lavere utetemperatur enn innstilt, starter pumpe JP401 og anlegget er i ʺberedskapʺ med minimum turtemperatur på RT402. Ved lavere utetemperatur og signal fra nedbørsvakt går anlegget fra ʺberedskapʺ til snøsmelting.Ventil 320.004-SB401 er stengt når anlegget er i sommerdrift.REGULERINGRT402Regulerer turtemperaturen til settpunkt via pådragsorgan SB401 og SB402. Ved anlegget i ʺberedskapʺ opprettholdes en minimum turtemperatur på 10°C. Ved snøsmelting endres settpunkt til maks turtemperatur 30°C.RT501Ved frostfare i varmeveksler går ventil SB402 mot stengt og pumpe JP401 stanser. SB401 åpner.