Title: 2020 - Teknisk Rapport Varmtvannsbereder, Caverion.pdf
Elektriske ledninger Kontroll av fuktighet Lekkasjesøking Vanntrykk Vanntemperatur KontaktorerAvik OK OK50°C OK16 17 18 19 20 21Sikkerhetstermostat Reservedriftstermostat Isolasjonstest Kjølevifter Funksjonskontroll SpenningstestOK NA OK NA AvikKoblingspunkter kontaktorerKontaktor 1 2 3 4 5 6 7 8Strøm L1 0,0 AStrøm L2Strøm L3Isolasjons motstand > 2000MΩ > 2000MΩ > 2000MΩKoblingspunkt kontaktorer NA NA NATilkobling elementer OK OK OKMotstands måling Kontaktor 1 2 3 4 5 6 7 8L1 15,5 Ω 15,7 Ω 12,3 ΩL2 15,5 Ω 15,7 Ω 12,3 ΩL3KommentarerVarmtvannsbereder er ikke tilkoblet strøm, kabel fra VVB er bare ført opp til en boks på kabelbro.Dokumentet og innholdet er konfidensielt. Overlevering til tredjemann eller utnyttelse av innhold er forbudt. Caverion Norge AS, Ole Deviksvei 10, 0666 Oslo, org. NO959069743MVA Foretaksregisteret.24.11.2020 08:13Side 1 av 1