Title: +038=360.002-#####._02-360.002 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
ANLEGG : DRONNING MAUDSGATE 1-3 BLAD 360,002 : LUFTBHANDLINGSANLEGG 3 AV 6KOMPONENT, FABRIKAT, TYPE, MERKEDATAMENGDETilluftsvifte: Fabrikant Type: NicotraGebhardt : Enkeltsugende, direktedrevet aksiradialvifte1 stkmed bakoverbøyde skovler, kammervifter med hus og PM-motor for trinnløs regulering med påbygd frekvensomformerBetegnelse Materialer Montasje: RQM F3-4550-BI-YG-M : Hjul og fundament av galvanisert stål :I aggregatkabinett. På felles fundament med viftemotor, vibra- sjonsdempet med mansjett mot trykkveggLuftmengde Statisk trykk Drifts turtall Drifts frekvens Maks drifts turtall Maks drifts frekvens Nto. eff. behov Motor: Betegnelse Merkeeffekt Merkestrøm Nominelt turtall: : : : :::: : : :7.000 m3/time837 1.823 152 2.200Pa o/min Hz o/min184Hz2,42kW220-55 4,3 10,0 1.700IE5-10 kW A v/matespenning 3x400/50 o/min1 stkVarmebatteri for væske: Fabrikant Type Materialer