Title: V20-06-01 VVS-anlegg plan 6 - DM1.pdf
28 mm +c 2720WC 6-405SF001T-125 100 m³/h42mmOppWISE RTAKontor 6-007ø160LD022T Maks:100 m³/h Kjøling: 200 W 0.016 L/s0 8 6 2c + m m 2 2 : 1 0 1 . 0 7 3320.102: 18 mm +c 2770320.102: 18 mm +c 27700 8 6 2c + m m 2 2 : 1 0 1 . 0 7 3Kontor 6-006ø160 UK=2621ø160 UK=2622LD021T Maks:220 m³/h Kjøling: 460 W 0.036 L/sWISE RTA WISE RTAø200 UK=2640Opp til slukMA 75Kjøkken 6-020MA 110 UK = 2666r o t k e t e d. v e bl i tOpps e b o klr eø250 UK=2615l i t n e v t e n g a MSF001T-125 100 m³/hø200 UK=2650ø250 UK=2595ø200 UK=2380ø125 UK=2722SQ001T Ø250 Q:630 m³/hWC 6-411SF001T-125 100 m³/hø160 UK=2670ø160 UK=2400SF001T-125 100 m³/hø200 UK=2380HCWC 6-408OppMA 110OppMotorisert åpne/lukke-spjeld 700x1200. Normalt stengt. Åpner på detektert røyk i sluse.I dekke plan 06 SZ001T Ø400 SZ001T Ø400SZ001T Ø250Heislobby-1 6-307-1