Title: +175=300.001_SYSTEMINFORMASJON.Beskrivelse.pdf
Fralufts- / temperaturreguleringssystem for Kondensatoffom.F'unks i onsbeskrivelseDrift av vifte ved høy temperatur i Kondensatorrom.BetienerRom 1326 Kondensator Plan U Del 1.Plasserins Ved tak i Rom 1402 Disponibelt, Plan U Del l.ResuleringVifte st¿rter ved overskridelse av innstilt temperatur på 8Tl i Kondensatorrom. Økende turtall ved økende temparatur. Omvendt ved minkende temperatur.Normalinnstillinger regulering Temperaturer: Setþunkt for start / stopp ved giver:+25 0CNormalinnstillinser driftstiderVifter i drift ved behov lhøy temperatur i Kondensatorom.AlarmerIngen.BetienineLokalt: Sentralt:Servicebryter ved vifte. Fra Sd-anlegget ( PV ).HenvisningerGenerell driftsinformasjon / alminnelig tilsyn, se kapittel g Komponent- og frrnksjonskontroll, se kapittel 9 Vedlikehold, se kapittel 10. Beregninger, se kapittel 16. Innregulering, se kapittel 17 ( Egen mappe ) Materialspesifikasj oner, se kapittel 1 g Detaljinformasjon / brosjyrer, se kapittel 19.100 ntsihVVS