Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
A collegamenti idraulici terminati, controllare la tenuta degli stessi, isolare la valvola con il guscio chiudendolo con le fascette e assicurarsi che tutte le parti fredde siano isolate (fig. 29 - 30).A collegamenti idraulici terminati, controllare la tenuta degli stessi, isolare la valvola con il guscio chiudendolo con le fascette e assicurarsi che tutte le parti fredde siano isolate (fig. 29 - 30).Per il circuito caldo nella versione a 4 tubi, ripetere tutte le operazioni.4242 GW129H94_Ita-4.indd 42Funzionamento valvola elettrotermica (vedi fig. 31) • Questa valvola a 2 vie / 3 vie è del tipo APERTA/CHIUSA con escursionemolto lenta. Non è una una valvola di modulazione, perciò non ha il PTC. Questa valvola è comandata, come elemento sensibile, dal termostato ambiente dell’unità “cassette”.La valvola 2 vie è normalmente chiusa verso la batteria con attuatore