Title: +175=411.001_4B Drift- og systeminfo Generelle anlegg.Beskrivelse.pdf
Stein ØdegàrdOppdatertden: 08.05,2003 Lisensnr.: 3057-00110FDV DOKUMENTASJON 48 Drift- og systeminformasjon Drifts- og vedlikeholdsinstruks 44 LysanleggDøhli SYkehjemHvis armaturen forlsatt ikke lyser må den gjøres spenningssløs og Spenningen på reaktorens primærside måles. Har reakioren spenning og den ligger i området 230V -10% + 60/o målt mellom klemmene N og L, er reaktor defekt og enheten må skiftes med tilsvarende reaktor.Koblingsskjema for reaktor står påstemplet reaktorenNB! Før skifte av reaktor må armaturen gjøres spenningssløs. Armaturen gjøres ikke spenningssløs ved å slå av bryteren, ved pluggbare armaturer kan støpselet trekkes ut eventuelt må hele kursen legges ut ved hielP av sikringen. .Faremomenter og beskyttende tiltakLyskilder skal kun skiftes ved avslått strømtilførsel til armaturene. Dette både p.g.a. forbrenningsfare grunnet varme lyskilder, og faren for elektrisk støt.Ved enpolet brudd i strømkretsen kan fortsatt den ene fasen i armaturen være spenningssatt.