Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Gjennomføring ≤ Ø 40mm PP ≤ Ø 110mm PP ≤ Ø 125mm PP ≤ Ø 160mm PP ≤ Ø 200mm PP ≤ Ø 315mm PPVeggtykkelse 1.8 – 5.5mm 2.7 – 10.0mm 3.1 – 17.1mm 4.9 – 14.6mm 4.9 – 18.2mm 28.6mmFR Rørstruper 50 x 1.8mm (1 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 5.4mm (3 lag) 50 x 10.8mm (6 lag) 50 x 10.8mm (6 lag) 50 x 18.0mm (10 lag)Brannmotstand EI 120 U/U (E 120 U/U) EI 120 C/C (E 120 C/C) EI 90 U/C (E 120 U/C) EI 120 C/C (E 120 C/C) EI 90 C/C (E 90 C/C) EI 60 C/C (E 60 C/C)Alle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderPlast- rørPlaten limes mot veggen med FR Dekkmaling og festes med ≥ 5x80mm skruer og skiver i hvert hjørne, 25mm fra kant og med c/c ≤ 300mm