Title: Styring og Funksjon NA2.pdf
Luftkvalitet (CO2)CO2 innholdet i luften holdes konstant på innstilt CO2 mengde (ppm). Det defineres en min og maks luftmengde. Det kan legges inn en differanse mellom tilluft -og avtrekksluftmengde. (NB! Krever ekstern CO2 føler.)FanOptimizer (Spjeldvinkelstyring VAV)Tilluft- og avtrekksluftmengden reguleres automatisk via et 0-10 V styresignal direkte fra en ekstern regulator i et såkalt spjeldvinkelstyrings anlegg (som type FanOtimizer) Reguleringsområdet for luftmengden begrenses av innstilt MIN- og MAX-verdi.FanOptimizer slaveTilluftsluftmengden reguleres automatisk via et 0-10 V styresignal direkte fra en ekstern regulator i et såkalt spjeldvinkelstyrings anlegg (som type FanOtimizer) Avtrekksluftmengden styres i slave av tilluften og kan forskyves.Reguleringsområdet for luftmengden begrenses av innstilt MIN- og MAX-verdi.Side 2Styring og Funksjon NOVAGG AIR 2, V1.24TEMPERATURREGULERINGDet er fire alternative temperaturreguleringsformer:Konstant tillufttemperatur