Title: +175=560.001_JV001_Johnson Controls Norden AS.Produktinformasjon.pdf
Funksionsbeskrivelse Konstant tilluftsregulering aktiveres av driftssignal fra vifte. Ved varmebehov øker gjenvinner, deretter varmebatteri. Avising gjenvinner aktives av trykkvakt og pådraget overstyres til innstilt verdi.Frostalarm utløser frostrelè, og ventilen åpnes 100%. Returføler VB oversÇrer ventilen ved lav temp. om dagen og regulerer ventilen om natta. Skalverdi returvarmebatteri økes om natta.Varmesignalet er alternativt 0-10V eller 3punkt.0l.l 2.00 - SC91_V4_funkbesk.docSide: I av 31Type: V1010Applikasjon:01tekstlnnstillinqer ntvadefaultNVSkal-ti P-bånd l-tid Skal-frostalarm S Øke returVB natt3Pm1 2 2 2 2 2 222'C -50%.----Q,Þ-o-Bp-im 7"C 14"C 5'C 1 20sekTvpe: V1110Applikasjon:02tekstlnnstillinqer ntvadefaultNVSkal{illuft P-bånd t-t¡d Skal-frostalarm Skal-min.retur VB Øke returVB natt 3P motor Gan _MA¡_ gj-v_._v1-cr:!tqtt_1 2 2 2 2 2 2 222'C- - - -o-,-QQ-Bp-1rn- 7"C 14"C 5'C 120sek- _ _ _Tvpe: V1210Applikasjon: 03tekstInnstillinqer ntva