Title: Ø94, Medistim - kontrollskjema brannalarm.pdf
KONTROLLSKJEMA BRANNALARMHoneywellORDRENR. : 75202OBJEKTID. : 071015[ BES@KET GJELDER: IdriftsettelseKUNDE: Wennevolds Elektro AS ANLEGGSSTED: @kernvn 94 ADRESSE: ADRESSE: POSTSTED: POSTSTED: | KUNDE REF: Erik Norby | ANSVARLIG: TELEFON:93208939 | OPPL/ERING GITT TIL: E-POST:[UTSTYRSentralDetektorerManuelle meldereXP95XP95SokkelsummerDgrmagnetManuelle meldereKOMMENTARSentralutstyr OKDetektorer OKRAPPORT:Ordnet dette .Idriftsettelse nye detektorer/manuelle meldere ifm ombygning pa sloyfe 1 og 2Slpyfe 1 : 01.44-01.47 , 01.49-01.53 , 01.55 , 01.64, 01.66-01.67 , 01.95-01.101 + 5 summere . Sloyfe 2 : 02.01-02.09 , 02.67-02.86 . + 4 summere Fikk 8 feil pa sentral etter tilkobling av disse . Dette skyldtes detektorhoder som ikke satt rett skrudd til .Alle detektorer/manuelle meldere i normal drift Testet summere : OKKoblet til dormagnet til sentralmodul i tavle 1.etg : OK Sentral i normal drift ved avreise