Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Instalación Tenga siempre presente la información sobre seguridad anterior. La instalación, conexión eléctrica y puesta en servicio deben encargarse a personal autorizado y realizarse con arreglo a la normativa vigente. Las conexiones eléctricas deben respetar el esquema del cableado de la caja de conexiones y el marcado de las regletas de bornes o los cables. Todos los ventiladores trifásicos se suministran de fábrica preparados para conexión a 400 V 3~. Sellar los prensaestopas vacíos con tapones ciegos. Los ventiladores de tipo K se deben instalar con la caja de conexiones en la parte superior de la unidad ± 90 grados. En caso de instalación permanente con cables de sección 12-14 mm, es preciso cambiar el casquillo de entrada (aplicable a los modelos K, KV, RVF y KVK 125/160). Los ventiladores RS no se pueden montar con la caja de conexiones/placa soporte hacia arriba, ya que se perdería el grado de protección IP44 (Fig. 1).202341 | A021