Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Unità con elementi riscaldanti Gli elementi ricaldanti sono comandati dal comando CARRIER Tipo "B". L'unità è dotata di due termostati di sicurezza, uno a riarmo automatico e uno a riarmo manuale riattivabile fig. 32 ( rif. A) per proteggere l'unità da eventuali sovratemperature dovute alla non corretta pulizia dei filtri o da ostruzioni del flusso aria. Il ripristino del termostato manuale deve essere eseguito da personale specializzato, solo dopo aver rimosso la causa dell'intervento dello stesso.É ammesso l'utilizzo contemporaneo di acqua calda e resistenze elettriche esclusivamente con l'opzione "Booster Heating" attiva (comando B + kit 42N9084).,I comandi devono essere aperti ed installati solo da personale specializzato in quanto al loro interno i componenti elettrici ed elettronici sono collegati alla tensione di 230V.ATTENZIONE: • Togliere l’alimentazione elettrica prima di aprire il coperchio delcomando.