Title: 370.011 SV500, 511-515 Strupeventil STAD.pdf
Løsning: Trekk en linje mellom 1,6 m3/h og 10 kPa. Dette gir Kv=5. Deretter en horisontal linje fra Kv til søylen for DN 25 og vi leser av en ventilforinnstilling 2,42 omdreininger.4mengdeavvikelse som øker med små ventiler, lave innstillinger og lave diff eransetrykk. Korreksjon for denne avvikelse kan gjøres ved hjelp av dataprogrammet HySelect eller direkte i IMI Hydronic Engineering innreguleringsinstrument.For å kontrollere forinnstillingen stenger man ventilen. Indikeringen skall da stå på 0,0. Deretter åpner man ventilen til stopp. Indikeringen angir da forinnstillingsverdien, i dette tilfelle 2,3 (Fig. 2).Til veiledning for bestemmelse av riktig ventildimensjon og forinnstilling (trykkfall) ﬁ nnes diagram som for hver ventildimensjon, viser trykkfallet ved forskjellige innstillinger og mengder.Helt åpen ventil tilsvarer 4,0 omdreininger (Fig. 3). Åpning over 4 omdreininger gir ikke større kapasitet.Fig. 3 Helt åpen