Title: MTC.pdf
Tilluftsdonen är utrustade med rörliga lameller som öppnar eller stryper för t illuft beroende på verksamhetsnivån i lokalen. Systemet kan även styra värmetillförseln till element så att systemen inte värmer och kyler samtidigt. Med hjälp av närvarogivare kan luftmängden minskas och belysningen släckas när inga personer befinner sig i rummet.Det väggmonterade aktiva tilluftsdonet VTD-125. Donet är liksom TTC utrustat med integrerad spjäll- motor, regulator och närvarogivare.Den tekniska lösningen med rörliga lameller i tilluftsdonet som styr luftflödet har två väsentliga fördelar. Den ser dels till så att ljudnivån från tilluftsdonet är mycket låg, dels minimerar den drag.Det reaktiva taktilluftsdonet MTM med lameller där spalthöjden varierar med kanaltrycket. Det reaktiva taktilluftsdonet finns i utförande MTC och MTM.