Title: DM1-3-HEA-8_9-D-Overstyre_nattsenking.pdf
Fordi det ikke er sprinkler i bygningen og fordi det ikke er plass til brannisolering av kanaler, ivaretas brannsikring av ventilasjonsanlegget med brannspjeld og steng-inne strategi. Unntak fra dette er 360.001 og 360.020 som beholder eksisterende trekk-ut strategi. Alle aggregat skal ha røykføler i tilluft som skrur av aggregat og stenger spjeld ved deteksjon av røyk.Brannspjeld tilknyttes egen brannspjeldsentral som ivaretar periodisk testing av spjeld og drift/feilsignal til SD-anlegg. Ved utløst brannalarm stenger alle aggregater og spjeld med unntak av 360.001 og 360.020 som skal gå i full drift.I tilfelle brann skal trapperommene trykksettes med vifter. Disse viftene medtas av ventilasjonsentreprenør. Trykksetting må planlegges i samarbeid mellom RIV, RIBr og entreprenør.Regulering av alle varmebatterier på ventilasjonsaggregater ivaretas med elektronisk trykkuavhengige ventiler fra Belimo. Ventil skal styres fra aggregat mot programmertT: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.