Title: +175=312.001_KN001_KJ-MAsystemet.Produktinformasjon.pdf
Materialer til avløpsledninger skal ha tilstrekkelig mot- stand mot de indre og ytre belastninger som de kan bli utsatt for. Avløpsledningene skal legges slik at ekspansjonsmuligheter er til stede og slik at skader i forbindelse med eventuelle lekkasjer reduseres mest mulig. Går avløpsledningen gjennom et membransjikt skal gjennomgangen utføres slik at den fortsatt er tett ved bevegelser i rørene. Rør og rørdeler. i gråjern lfølge den kommende europeiske standard, EN 877, skal rør og rørdeler være fri for synlige defekter som kan påvirke deres funksjon eller levetid.Mindre synlige feil i overflaten tillates så lengeproduktenes mekaniske egenskap holder standardens krav. Se tabell.Mekaniske egenskaper pà rør og rørdeler i KJ- MA-systemetHardhet HBStrekkfasthet MPaRingfasthet MPaRør i gråjern iflg. lso 185 Rørdeler av grå- lern.< 260< 260>_200> 150> 350Elastisitetsmodulen, E,for rør og rørdeler i KJ-MA-systemet er minst 110 GPa.Rørenes retthet.