Title: 03-02 Innregulering RØR Brandenga Skole 320.02 Ventilasjon.pdf
ANLEGG: SYSTEM:TEKNISK BYGGKONTROLL Brandenga Skole 320.002 VentilasjonskursTEGN.NR:INNREGULERING VÆSKEFYLTE ANLEGGVR‐SK‐XX‐001 Rev B‐03PUMPE:320.002 JP401MEDIUM:VannKURSVENTILTYPEPROSJEKTERTMÅLING 1NRDIMVannm. l/hEffekt WForr. instMålt l/h Målt / Prosj.360.001 Ventilasjonsaggergat SA501 320.002 SB501 320.002 SA502 JP41320.002STAD 25 Modulator 25 STAD 10/091476 1476 50GF MAGNA 3 25‐60 1.5 mVs2.65 6.0 0.51463 144799 % 98 %360.002 Ventilasjonsaggergat 320.002 360.002SVXXX SB501 Bløder JP41360.00225 Modulator 25 STAD 10/091368 1368 50GF MAGNA 3 25‐80 1.0 mVs3.0 5.5 0.51378 1360101 % 99 %Kvalitetssikring UTFØRELSE DATO: UTFØRT AV:MÅLE INSTR:MÅLING 2Forr. inst Målt l/h Målt / Prosj.ID: 03‐0220.05.2022 Olav L StrømTA‐ScopeSLUTTRES. PLOMB.Forr. inst Målt l/h Målt / Prosj.2.65 6.01469 1523100 % 103 %3.0 5.51395 1365102 % 100 %