Title: +038=360.000-LC007T_04-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Manual.pdf
(cid:16)(cid:3)(cid:48)(cid:82)(cid:87)(cid:82)(cid:85)(cid:3)(cid:37)(cid:85)(cid:88)(cid:86)(cid:75)(cid:79)(cid:72)(cid:86)(cid:86)(cid:3)(cid:11)(cid:43)(cid:40)(cid:40)(cid:12)(cid:29) Cuenta con un cajetín electrónico de gestión de las velocidades del motor por señal de control de 0-10 V o 3 velocidades todo o nada (a elección del cliente en función de la regulación o del termostato montado con la unidad). - Con un termostato que gestiona 3 velocidades todo o nada: - Conecte a la corriente la unidad y utilice el termostato para seleccionar la velocidad de ventilación que va a modificarse. Con el accesorio "cajetín de control de velocidad CIAT" suministrado opcionalmente, proceda al ajuste de cada velocidad (rpm) como se indica en el manual explicativo facilitado con el cajetín. - Con una regulación para gestionar una señal de control de 0-10 V: - La propia regulación proporciona la información de tensión de consigna de 0-10 V; consulte el manual de funcionamiento y de configuración facilitado por el