Title: +038=360.026-#####._09-360.026 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, AvkastStatisk trykkfall1Spjeld, TBSA-5-100-040-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfallAntallTilbehør1TrykkgiverDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-100005347332 520 m³/h248 Pa221 Pa0,4 °C300 omdr/min1 219 omdr/min1 264 omdr/min2 250 omdr/min0,33 kW0,29 kW1,60 kW1DOMEL 748.3.292158,0 %94,0 %7466,8 %0,38 kW/(m³/s)4 Pa1 PaSide: 20/22AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.026 GOLD RXF TOP-14 +/- 4.000 m³/h - 63% samtidighetTBLZ123101TrykkgiverTBLZ123101Elektrisk anslutningssatsTBLZ-1-27-2Dato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534733Side: 21/22AHU Design Skisse: InspeksjonssideGOLD F RXAggregatstørrelse014Aggregat vekt803Kanalkomponentvekt37Lengde, maks.2 643Høyde, max