Title: 360.018 GOLD  25 FRXHC +- 7500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Paneler 56 mm med 1 mm stålplate på innsiden og utsiden. Utside lakkert grå metallic.Termisk isolasjonsklasse T2Kondensinsoleringsklasse TB2Lekkasjeklasse L1(M) / L2(R) iht. EN 1886:2007 ved -400 Pa og +700 PaKabinettstyrke D1(M)Hygiene VDI 6022 Kompatibel9/25AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.018 - 360.018 GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/h - 90%EltilkoblingGOLD F RX 3-fas, 5-leder, 400V-10/+15%, 50Hz, 10AHC 3-fase, 5-leder, 400V +/-10%, 50Hz, 25AFunksjonsdeler i luftretningenHastighet m/sLufttemperatur inn/ut vinter °CLufttemperatur inn/ut sommer °CInntakskanalSpjeldAnslutningsrammeFilter1,47Roterende varmeveksler2,4220,0/13,426,0/26,0Ekstra trykkfallBatteri RX/HC1,6513,4/20,026,0/16,0VifteAnslutningsgavlVarmebatteri, vann2,193,5/20,0TilluftskanalAvtrekkskanalAnslutningsrammeFilter1,39Roterende varmeveksler2,4220,0/-13,426,0/26,0Ekstra trykkfallBatteri RX/HC1,6913,4/-16,7