Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
7.1 - Rekommendationer för installation av vätskekylare med extern kondensor30WGA-enheter (delade enheter för anslutning till luftkylda kondensorer) är specialkonstruerade för att optimera drift av delade installationer, med luftkylda kondensorer som värmebortförande system för vätskekylaren.För att installera en köldmediumkrets i ett fungerande system räcker det att ansluta den luftkylda kondensorns inlopp och utlopp till en 30WGA-enhet.Komponenter som backventil (i hetgasledningen), synglas och magnetventiler monteras och ledningsdras i fabriken.Filtertorkaren levereras tillsammans med enheten och måste installeras före magnetventilen i vätskeledningen.TouchPilot Juniors styrsystem för 30WGA-enheter innefattar logik som gör det möjligt att styra olika fläktversioner (med fast varvtal eller med varvtalsstyrning).För att säkerställa optimala och tillförlitliga prestanda för enheterna måste nedanstående föreskrifter följas, när enheterna ansluts till externa kondensorer: