Title: MA rør.pdf
vil forbli intakte.” Diiker avlgpsror er ogsa klassifisert som bygningsmateriale klasse A1 “ikke brennbart” i henhold til tysk DIN 4102.For apen installasjon av rerledningen mafolgende betingelser oppfylles:tykkelse pa utvendig belegg ma ikke overskride 0,5 mmnoe brennbart materiale for skjoter og klammer er tillatt (gummipakninger)ror ma festes med metallpluggereventuell isolasjon ma veere laget av brannsikkert materialeForbrenningsenergiMed Diiker avlepsror er det ikke nedvendig a vurdere forbrenningsenergi (definertsom den mengden energi materialet avgir ved forbrenning). Tidligere var det tillatt med 7 kWh/m i passasjer som krevdedette, men nye tyske bestemmelser forbyr enhver forbrenningsenergi i passasjer og remningsveier.Til sammenligning: polyetylen (PE) avgir 12 kWh pr. kg, fyringsolje 11,7 kWh pr. kg.—ZreRaykutvikling (kriterium S)