Title: Sjekkliste grensesnittsmatrise 2.xlsx
leveres med fabrikkmontert kabel. I så fall må det avtales hvem som leverer og monterer koblingsboks 31 Sanitær Sanitæranlegg generelt Sykehus 1. Skal berøringsfri armatur være tilkoblet strøm eller batteri? Pumpe inkludert frekvensomformer (intern og ekstern) Sykehus 1. Frekvensomformer skal typisk ha grensenitt mot Modbus eller BACnet. Følgende signaler skal normalt være tilgjengelig som et minimum: \n- Start/stopp\n- Driftsstatus\n- Pådrag i %\n- Driftstimer\n- Aktuelt elektrisk effektforbruk\n- Akkumulert energiforbruk\n- Vannmengde (hvis tilgjengelig)\n- Feilmelding med angivelse av årsak\n2. Undersøk hvem som har ansvar for maskindirektivet\n3. Undersøk hvem som har ansvar for spenningsetting av pumpe Termisk energimåler Sykehus 1. Uttak til energimålere må koordineres me RIV, spesielt med hensyn på rørdimensjon\n2. Sjekk om energimåler skal tilkobles buss for overføring av data\n3. Undersøk om termisk energimåler skal tilknyttes SD-anlegget eller en datalogger, evt tilkobles eksisterende EOS 310