Title: +135.01=744.001-UP001T_03-O80 LED brukermanual.pdf
Leitungsschutzschalter (MCB) und FI-Schutzschalter (Fehlerstromschutzschalter) Es wird empfohlen, Leitungsschutzschalter (MCB) des Typ C für den elektrischen Anschluß der Leuchten zu verwenden. Informationen über die Anzahl der Leuchten/ Vorschaltgeräte/Treiber, die an einen Leitungsschutzschalter angeschlossen werden können, erhalten Sie auf unserer Website. Zusätzliche Induktive Lasten und elektronische Geräte sollten nicht an dem gleichen Stromkreis betrieben werden. Der Leuchtenstandard (IED/EN 60598) erlaubt einen maximalen Erdableitungsstrom von 3,5mA bei einer Leuchte. Elektronische Geräte erzeugen einen höheren Ableitstrom als alte herkömmliche Geräte. Verwenden Sie deshalb einen RC-Glied, die für elektronische Lasten vorbereitet sind.