Title: FDVdokumentasjon.doc
Når opprullingsrøret med gardinstoffet er festet, kan de øvrige deksler festes. Det anbefales at gardinstoffet kjøres ut slik at det stikker ut 60 – 80 mm på undersiden av gardinkassetten som nå er lukket.Kontroller at ledningene til motoren ikke er tilkoblet eller i kontakt med hver andre . Dette kan medføre skader når gardinen blir trukket av opprulingsrøret.MotorstyringsenhetMotoren styringsenhet er montert i en stålplate kapsling og skal monteres til endedekslet i motorenden eller i umiddelbar nærhet til denne.Koblingen er gitt på tegning: 2313/810Motorstrøm: Blå = 24Vdc + Brun = 24Vdc -Gul/grønn = JordPolaritet avhenger om motor står på venstre eller høyre side av gardinen!!!Endebrytere: Ingen tilkoblinger alt styres elektronisk i styringsenheten.Strømtilførsel til motorstyringenheter24 V dc strømforsyning til styringsenheten (e) legges som enkel ledning dersom det kun er tale om en enhet. Ved 2 eller flere enheter skal tilførselen legges som en ring.