Title: +038=360.029-#####._02-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkInntakTilluftAvtrekkAvkastAndelm³/hm³/hPaPaPaPa1002 2952 29535200100130Tilluftsside, vinterLufttemperaturRelativ fuktighetVarmeeffektInnDato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 100007610243 Pa6 Pa1,23 m/s102 Pa52 Pa152 Pa89 Pa94 Pa55 Pa138 m³/h1,06< 1,0 %86,1 %44,9 %0,0 %100,0 %100,0 %SFPeSFPvEtaTkW/(m³/s)kW/(m³/s)%1,691,5586,1Ut20,016,2°C8523%31,55kW10/20AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.029 - GOLD RXF TOP-11 +/- 2.550 m³/h - 90%Avtrekksside, vinterLufttemperaturRelativ fuktighetTilluftsside, sommerLufttemperaturRelativ fuktighetKjøleeffektAvtrekksside, sommarLufttemperaturRelativ fuktighet1VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemåling