Title: +038=310.101-JP023._01-FDV-dokumentasjon - GRUNDFOS NORGE AS - VA_VVS 9045715 - SOLOLIFT 2 WC3 AVLØPSAUTOMAT FOR TOALETT, SERVANT OG DUSJ 1x230V.pdf
Fig. 30 Rørlængde og -højde i forbindelse med den indvendige rørdiameter og den nødvendige udledningskapacitetFigur 30 viser de maksimale rørlængder og -højder i meter i forhold til den indvendige rørdiameter og enhe- dens udledningskapacitet. For at sikre optimal drift må den samlede tilstrømning ikke overstige udledningska- pacitet angivet i tabellen, afhængigt af rørdiameter, højde og længde. Der er allerede taget højde for fire bøjninger, en kontraventil og en afspærringsventil. Støjniveauet kan stige, hvis udledningskapaciteten overstiger 1,5 l/s. Vi anbefaler at vælge en rørdiameter som sikrer en udledningskapacitet under 1,5 l/s hvis muligt, når der ikke kræves en udledningskapacitet over 1,5 l/s.Sololift21 1 2 11 2 5 05 0 M TSololift2KonstruktionskendetegnSololift2 C-3Beskrivelse1416Pos. Driftssikkerhed11513281312151 1 1 14 9 4 05 0 M T12345