Title: Sluttkontroll 2.etg. del2 2-U4.pdf
Er kabeltverrsnitt valgt riktig med hensyn til spenningsfall og 5| stremferingsevne? Er effektbrytere/motorvernbrytere riktig justert? mmEr jordfeilbrytere riktig valgt i forhold til type og utlzsestram?Er det valgt nedvendig frakobling, sikkerhetsbryter, ngdstopp og nullspenningsutigser?Har tilkoblet utstyr IPgrad tilpasset omgivelsene? (stev/fuktetc.)Er merking av PEN-, PE- og N-leder utfart? Er anlegget tilstrekkelig merket? Er alle tilkoblinger riktig utfart?Er skjult varme dokumentert og eier informert? Er selektiviteten i anlegget kontrollert (dersom dette er et krav)?Er advarselstekster montert og nedvendig dokumentasjon/ informasjon overlevert il eier/bruker?KOMMENTAREﬁmO|0|0mMCIEESEEEE5 [ elSluttkontroll Side 1av2 Versjon 3.1 © NELFO 2009 Rapport fra sluttkontroll etter arbeld pa elektriske anlegg 29BA52CF-4255-450C-954C-1A0AA32B04D8NEIIO@ Elsikkerhersdokumentasjon... Fortsettelse fra forrige side@Hele anlegget [] Anleggsdel: -A £tcSjekkpunkrMaling/praving