Title: 10216391-RIBr-RAP-001 - Sluttrapport Brandengen skole.pdf
Avvik på kvalitetssikring er manglende fremgangsmåte i en rutine og den fremgangsmåten som er brukt. Avviket innebærer også manglende rutiner.10216391-RIBr-RAP-00129. april 2020 / 01Side 4 av 7Brandengen skole Uavhengig kontroll brannteknisk prosjektering – kontrollrapportmulticonsult.no 2 Kontrollunderlag2KontrollunderlagFølgende dokumentasjon er mottatt fra PRO (via entreprenør) i e-post 20.4.2020. Dokumentene danner grunnlaget for kontroll gjennomført av KPR:Kontrollerte dokumenter fra PRO (SWECO)Dato/revisjonBrannkonsept (Prosjektnummer: 2019255)18.11.2019/01Branntegning 2019255-F126.2.2020/00Branntegning 2019255-F226.2.2020/00Branntegning 2019255-0126.2.2020/00Branntegning 2019255-0226.2.2020/00Branntegning 2019255-0326.2.2020/00Branntegning 2019255-0426.2.2020/00Prosedyre3.3.2020/03Sjekkliste9.3.2020/013Kontroll av PROs kvalitetssikring og prosjektering