Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16.pdf
1,7720,942,5571,6210,011Ij min1,4430,982,0822,4440,013@ = Vernet tilfredsstiller ikke alle krav i forskrift/norm # = Ikke forskriftsstridig, men vær oppmerksom på løsningenAnleggets adresse:Beregningsresultater for anlegget: Døli Pleie og OmsorgshjemSørum Elektriske ASGruppering GRUPPEBRYTERSørumsandvegen 931921 SØRUMSANDVer.5.5.06Tel: 63825575Dato.29.04.2015Dato:19.04.2016 15:12:11NEK 400:2014400 V TN-SSide12(26)av42BeregningsresultaterKurs nr.F16Det er angitt at kursen ikke behøver å være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvernInntak/fordeling: 433.1.1Fordelingstype: TN-SBeskrivelse:433.1.1Merkespenning:400 VAntall faser:3Laststrøm:0,0 AFasekobling:L1-L2-L3-NCos phi:0.9Temperatur i fordeling:30 °CMerkeeffekt, Pn:0,0 kWKurs nr innmating:0Merkeytelse, Sn:0,0 kVA:Sammenlagret strøm:L1: 39,8 AL2: 0,0 A L3: 0,0 A N: 39,8 ASum nedstrøms tap:0,4 [kW]: