Title: +135.01=727.001-MO001T_01-FDV Oljeutskiller SUK-SR.pdf
MONTERING AV FØLER For kabelgjennomføring til føler er det viktig at denne foretas over vannspeilet. Montøren borer selv hull i utskillervegg og monterer PG-nippel for gjennomføring.Føleren kobles inn på klemme 6 og 7.FØLERKABEL Følerkabelen er 5 m, 2x0,75 mm. Følerkabelen kan skjøtes med medfølgende kabelskjøt. NB! Følerkabel må ikke kuttes, men kveiles opp og stripses til krok i utskilleren før den skjøtes.Vær oppmerksom på at det kan være spesielle regler mht. installasjoner og merking i sone 0. Følerkabelen må ikke fremføres i kanaler/rør sammen med andre strømkretser. Unngå at følerkabler legges parallelt med kabler som kan indusere signaler/støy på følersignalet, og dermed forstyrre nivåkontrollens funksjon.Ved tekniske spørsmål kontakt: Micro Matic Norge AS. Tlf. 66 77 57 50.MONTERING UK-H og SUK-HReléutgang til SD-anlegg, varsellampe etc.FTN = (Føler-tupp-nivå).SignallamperNivå mellom vannspeil og ende på føleren.LED indikator for driftsspenning