Title: FDV Røykluker.pdf
Fabrikat D+H. D+H. Mingardi D+H. Actulux AS BramoBranntaster BVT Actulux AS Branntaster BR1 Autronica AS5. Klargjøring Påse4Side 5 av 6 RO/ 311231FDV 01at det ikke er noe som hindrer vinduer å åpne. - At det ikke er feilvarsler i sentral / automatikk6. Driftsinstruks6.1 Brann-røyk: 263.001 og 263.002 er røykluker (vinduer) i trapper. Vinduene i fasade åpnes fra Branntast eller brannsignal dersom det er innkoblet og lukkes fra resetbryter inne i samme branntast. 263.003 er røykluker (vinduer) i amfi. Vinduene i fasade åpnes fra Branntast eller brannsignal og lukkes fra luftebryter (XS001).6.2 Normal drift System 263.001 og 263.002 er kun røykluker og betjenes kun fra branntast. System 263.003 er røykluker, men kan i tillegg brukes som dagligventilasjon. Da betjenes vinduene fra luftebryter (XS001).6.3 Nødstopp Ingen