Title: Lysberegningsresultater.pdf
Integrert sensor Kan leveres med følgende sensorer: S-SEN; tilstedeværelse. M-SEN; master/slave tilstedeværelse med korridorfunksjon. D-SEN; en kombinasjon av tilstedeværelse og dagslys.Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.comv2015.02.00.11Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1Gruppe - MASTERISOLUX-diagram Beregningsareal rom Midlere belysningsstyrke Emid = 535 lux Jevnhet Emin/Emid: 0,68 Emin/Emax = 0,5516.11.201544Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.com16.11.2015v2015.02.00.1145Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1Grupperom - MASTERRomdimensjoner:Lengde x (m) Bredde y (m) Høyde z (m) Areal (m²)5,33 5,21 2,7 23,15Mont.høyde z (m)Arbeidsplan (m) Vedlikeholdsfaktor Randsone2,780,75 0,7 0,5RefleksjonTak0,8Gulv0,2Vegger 1-60,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6