Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 120)Maks utsparing Ø220mmMASSIVTRE - DEKKERFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge sider≥ 25mm isolasjon av glass eller steinull ≥ 75kg/m3 ≥ 50cm på begge siderSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge siderAlupex rør ≤ Ø75mmPE RØR BRANNMOTSTAND EI 120 U/C (E 120)Maks lysåpnings- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderMASSIVTRE - DEKKERPE, ABS eller SAN+PVC rør ≤ Ø32mm med veggtykkelse 2.0-3.0mmSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge sider