Title: +175=443.001_UN001_443 Utstyr for nødlys.Produktinformasjon.pdf
meldtdu trykke tasten Tilbakestill, med andre ord:måGF Trykk på tasten Tilbakestill - minst i 2 sekunderBrukerhåndbok DELTA OP NødlysArt. nr. 358031.011, v1-032001153 Betjening av DELTA OP NødlysNormal drift Et nødlyssystem er t normal modus når det ikke melder feilalarm. I tillegg, må systemet ikke være i test modus, og heller ikke ha nødlysarmaturer, im-enheter eller utganger utkoblet.oL{ Nødlyssystemet er i normal modus - bare den grønne DriftLED lampen er PÄFeilalarm Et nødlyssystem er i feilalørm modus når det melder en feil - korlslutning, i en av de komponentene som systemet brudd, svikt, funksjonsfeil, etc. - overvåker, for eksempel i nødlysarmaturer, inn-enheter, utgangskurser, interne og eksterne kretser, etc. Se "Feilalarm fra nødlysarmaturer - t¡per", side 24\ ¡-l,\w : 7L\i Pulserende feil LED lamper, tydelig feilalarm informasjon i displayetDen interne summer aktiveres Feilklokker og styreutganger aktiveres -hvis de er programmert