Title: 2021, Mai - Teknisk Rapport Ventilasjon 360.002, Caverion.pdf
Motorer og styring Merkeeffekt Pa [kW] Merkestrøm [A] Faser [L] Motorverninnstilling [A] Driftspenning [V] Driftsstrøm L1 [A] Driftsstrøm L2 [A] Driftsstrøm L3 [A] Tilført effekt Pt [kW] SX Styring kontroll og OQ SoftWare/Versjon1,29L1-N 239 XM-41Tilluft XM-42Tilluft P fl sumL1-L3 415L2-L3 41533415 1,80 1,80 1,80 1,2941501,44L2-N 239L3-N 239XM-51Fraluft XM-52Tilluft33415 2,00 2,00 2,00 1,444150XM1RotorPumper Merkeeffekt Pa [kW] Merkestrøm [A] Faser [L] Motorverninnstilling [A] Driftspenning [V] Driftsstrøm L1 [A] Driftsstrøm L2 [A] Driftsstrøm L3 [A] Tilført effekt Pt [kW]JP11240 0,20 0,200,05JP23415JP33415JP43415Notat Pumpe OKNotat Utført service på anlegg, byttet filter og kontrollert overstående punkter. Anlegg har en alarm som går hver dag: Alarm 274 Avtrekksmotorstyring: Effektbegrensning aktiv. Dette bør feilsøkes med bistand fra produsent.[TG] Tilstandsgrad[KG] KonsekvensgradAvvikslukkingAlarm 274 Avtrekksmotorstyring