Title: Vakuumutskiller.pdf
> Direkte avgassing av etterfyllingsvann For ekstra beskyttelse mot korrosjon> Vento CompactKompakt design. Gulv-stående eller vegg-hengt.Teknisk beskrivelse - TecBox kontrollenhetAnvendelsesområde: Varme, sol og kjøleanlegg. For systemer i henhold til EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN 12952, EN 12953Medie: Ikke-aggressivt og gift-fritt medie. Tilsetning av frostvæske opp til 50%.Spenning: Vento V/VF: 1 x 230 V (± 10 %) / 50 Hz Vento VI: Tiførselsspenning: 3x400V (± 10%) / 50Hz (3P+PE) Kontrollspenning: 230V (± 10%) / 50Hz (P+N+PE)Mekaniske koblinger: Vento V/VI Sin1: inntak fra systemet G3/4” Sout: uttak til systemet G3/4” Swm: inntak, vannetterfylling G3/4” Vento VF Sin1: inntak fra systemet G1/2” Sout: uttak til systemet G1/2” Swm: inntak, vannetterfylling G3/4”Trykk: Laveste tillatte trykk, PSmin: -1 bar Maksimalt tillatt trykk, PS: se Artikler