Title: +038=54.000-NI001._02-Servicerapport IO Enheter Og Musikkstopp Plan U1 DM1-3.pdf
Nortek Servicerapport Servicerapport - Brann - DM1-3Firma Firma/Navn:Kontaktperson: Adresse: Postnummer: Sted: Telefon: Epost:Nortek Security & Technology AS Methlie Strandveien 2 F 3050 Mjøndalen 31415140 post@nortek.stOppdragsgiver/Kunde Kundenummer: Firma/Navn: Kontaktperson: Adresse: Postnummer: Sted: Telefon: Epost:10176 Tallberg Elektro ASStanseveien 4 0975 OSLO 22 79 66 40 post@tallberg.noOrdre Ordrenummer: Kontaktperson:12346Anleggsadresse Firma/Navn: Adresse: Postnummer: Sted:DM 1-3 Dronning Maudsgate 1-3OSLOOPPDERAGSBESKRIVELSE:Legge til IO og sjekke div.DELER BYTTET:Ingen deler er byttet.KONKLUSJON:Programmerte inn ny IO enhet for å styre dørpumpe inn til garasjen. IO enheten har fått adresse A15.056.Det var 2 stk IO som ble lagt inn manuelt ved hjelp over telefon. La inn tekster på de.Sjekket programmeringen og koblingen musikk stopp IO enheten for Teatro. IO enheten var feil koblet. Koblet IO enheten riktig og testet om musikken stoppet.