Title: +038=360.019-#####._09-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFPLydde(cid:751)ektnivåFrekvensband63125250500Til avtrekkskanal76767965Til avkastkanal82777981Til omgivelser716356601Anslutningsgavl, AvkastStatisk trykkfall1Spjeld, TBSA-5-120-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfallAntallTilbehør1k5878452k5777444k557541Dato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534678161,1 %94,5 %6865,2 %1,25 kW/(m³/s)8kAll58dB72dB(A)75dB85dB(A)44dB59dB(A)9 Pa6 PaSide: 8/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.019 +/- 8.640 m3/h - 90% samtidghetDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534678GOLD F SD CX Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende dataAggregatstørrelse030Lufttetthet1,200kg/m³Tilluftsmengde7 776 m³/h