Title: +038=360.000-LC007T_04-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Manual.pdf
Pour ne pas détériorer ces raccords ou les vannes CIAT, ne pas appliquer un couple de serrage supérieur à 3.5 daN.m. Utiliser 2 clés, une de maintient, l'autre de serrage pour garantir l'étanchéité. Bien respecter le sens de montage de la vanne. Sur ces 2 raccords CIAT, la circulation (cid:71)(cid:82)(cid:76)(cid:87)(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:3)(cid:73)(cid:68)(cid:76)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:3)(cid:36)(cid:3)(cid:314)(cid:3)(cid:36)(cid:37)(cid:3)(cid:11)(cid:36)(cid:3)(cid:112)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:70)(cid:82)(cid:85)(cid:71)(cid:112)(cid:3)(cid:70)(cid:123)(cid:87)(cid:112)(cid:3)(cid:69)(cid:68)(cid:87)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:72)(cid:87)(cid:3)(cid:36)(cid:37)(cid:3)(cid:70)(cid:123)(cid:87)(cid:112)(cid:3)(cid:85)(cid:112)(cid:86)(cid:72)(cid:68)(cid:88)(cid:3)(cid:75)(cid:92)(cid:71)(cid:85)(cid:68)(cid:88)(cid:79)(cid:76)(cid:84)(cid:88)(cid:72)(cid:12)(cid:17) La pression différentielle maximale admissible