Title: +038=621.001-NI009T_03-2.Vedlikeholdsveiledning heis.pdf
1) For å slå av og på strømforsyning ved inspeksjon og vedlikehold, å forståoppbygging av strømforsyningssystemet og sikringenes og bryternes funksjon, referes til de elektriske skjemaene.2) Sjekk med et voltmeter at strømmen er avslått før arbeidet starter. 3) Selv om hovedbryter er avslått, kan det være strøm levert fra nødstromsbatteri. Om både hoved- og nødstrøm må slås av, må nedenstående prosedyre følges. a) Slå av strømforsyning: Slå først av nødstrømmen, deretter hovedstrømmen. b) Slå på strømforsyning: Slå først på hovedstrømmen, deretter nødstrømmen 4) Slå ikke av strømmen om det ikke er nødvendig. Om strømmen slås av og det er samme forsyning til alle heisene, settes de ut av drift og heisservicen blir forstyrret.5) Når arbeidet er ferdig må sikkerheten kontrolleres før heisene settes i drift.© Uniheis AS – 201948 -B0333-334 Gjerdrums vei 19D50103(No)-B Juni 20193.6. Forholdsregler etter inspeksjon og vedlikehold(1) Feil