Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Alle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderKOBBER & STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 900mm bredde og 1200mm høydePlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderKobber & stålrør ≤ Ø54mm2 lag 50mm FR Brannplate 1-S montert i senter av vegg40mm gjennomgående glass eller steinull ≥ 75 kg/m3Alle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderKOBBER & STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-SKobber & stålrør ≤ Ø15mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider20mm gjennomgående glass eller steinull ≥ 75 kg/m3www.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 12 (65) 2021 2 9Detaljtegninger Protecta® FR BrannplateKOBBER & STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 45 C/C (E 60)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGER