Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.Montasjeanvisning iht. ETA 21/0070www.protecta.noPolyseam AS Tlf.: 3330 6700 13 (47) 2020 12 30Detaljtegninger Protecta® FR RørmansjettPP PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 90 - 120≥ 120MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGER≤ 8mm åpning mellom rør og konstruksjon≥ 8mm åpning mellom rør og konstruksjonTett åpninger med Protecta FR Akryl på begge siderPlastrørPlastrørProtecta FR Rørmansjett på begge siderFestes med M5 gips anker eller betongskruerProtecta FR Rørmansjett på begge siderPP rør (inkl. PP-MV, PP-H, PP-R og lignende iht. EN 1451-1 eller DIN 8077/8078)Beskrivelse av rør & rørmansjett Godstykkelse [mm] 2.9 – 4.6 2.9 – 4.6 2.9 – 4.6 2.9 – 5.0 2.9 – 5.7 2.8 – 6.8 2.8 – 7.5 2.8 – 8.2 2.7 – 10.0 3.3 – 11.3 4.0 – 12.8 4.9 – 14.6Rørdiameter [mm] 32 40 50 55 63 75 82 90 110 125 140 160Minimumshøyde mansjett [mm] 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60C/C