Title: Referat ITB 12 Gjennomføring   - 23.09.2019 .pdf
GRENSESNITTMATRISE Grensesnittmatrisen 16.11 2018 ble gjennomgått: Endringer i forhold til Bygningsdeltabellen er vist under. Grensesnittmatrisen endres ikke.432 Hovedfordeling Styring av effektbrytere fra SD-anlegg (TS) 11.03.2019 Overvåking av effektbrytere avventes 06.05.2019 Effektbrytere skal ikke tilknyttes SD3AVKLARINGER 30 Røranlegg generelt (varme og kjøling) Rør kontrollerer status på eksisterende pumper i U2. Oversikt over pumper som anbefales byttes sendes til RIV / PLT for avklaring / godkjenning av BH28.04.2019 Nye pumper tilknyttes SD via I/O 06.05.2019 Det er 4 pumpekummer. Systemoversikten rettes320 Varmeanlegg 25.03.2019 RIE utarbeider et notat og avklarer med BH om det skal installeres last- kontroller eller tilsvarende som legger ut effekt på kjølemaskin, Elbil-ladere etc. Effekt på el.kjel er ikke tilrådelig å legge ut. Lastkontroller skal ikke tilknyttes SD 20.05.2019 Lastkontroller utgår.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheim