Title: 30 Drift og vedlikeholdsinnstruks Brandengen skole.pdf.pdf
DRIFTSINSTRUKS VANNUTKASTERE Vannutkastere er frostfrie ved avstenging. Det må tilses at slanger og eventuelle eksterne stengeventiler er avkoblet og at ventilens egen avstengning benyttes. For avstengning av armaturen skal det være tilstrekkelig med bruk av normal håndkraft.Betjeningsnøkkel For vannutkastere med løs nøkkel bør det avklares fast oppbevaringssted for betjeningsnøkkel. Nøkkelen er lett å miste eller «stjele». Det kan vurderes å anskaffe reservenøkkel.Brannposter Brannskap er montert med dekning for samtlige plan. I skapet forefinnes stengeventil – likens er det avstengningsmulighet i strålemunnstykket. Brannslangen skal normalt stå trykkavlastet med åpen strålespiss. Det henstilles driftspersonale å gjøre seg kjent med plassering og funksjon/bruk av brannskap.FEILSØKINGLav vannmengde på KV/VV ved lokalt tappestedSjekk lokalt blandebatteri. • Sjekk rørnett. Åpne stenge ventiler i anlegger. • Se angivelse i FDVLav temperatur på VV.