Title: FDV Simployer.pdf
Statisk lyddemping inkl. enderefleksjon for DSODSOKO [dB]DSODemping [dB]Dim.63 125 250 500 1k2k4k8kDim.63125 250 500 1k2k4k 8k100142025923100231814121214561252542528241252117121112117616002121812251601914121111145720023441592620015131111131277Tabell 5Tabell 6449DSOMONTERINGINNREGULERINGSeparat festeramme (DKT) monteres til kanal med blindnagler eller selvborende skruer. Deretter vris ventilen fast i festerammen. Montasjeprinsipp er vist i figur 4.Luftmengden justeres ved å dreie på senterkonen. Den festes ved å stramme kontramutter bak på senterbolten. Ventilen innreguleres ved å måle trykkdifferansen bak senterkonen, og beregne luftmengden iht. K-faktor for ventildimensjon og stilling på senterkon. K-faktorene finnes på merkelapp i ventilen eller i innjustringsguiden på vår hjemmeside: www.trox.noVEDLIKEHOLD