Title: +038=67.011-NI037._02-Oppstartsjournal.pdf
Produsent: Therma Kulde AS Adresse: Strandveien 55 Postnummer / Sted 1336 Lysaker Anlegg Mod: WIN9513-Z1L-210.1Tlf: 22 11 28 11 e-post: Firmapost@thermakulde.no Web: www.thermakulde.no Serienummer: 2020012Kunde: T.MyhrvoldAnlegg adresse: Dronning Mauds gt 1-3 Postnummer / Sted 0250 OsloATTEST FOR STYRKE-, TETTHETS- OG VAKUUMPRØVESeksjon:Beskrivelse av seksjonenStørste arbeidstrykkBar:25STYRKEPRØVE Prøvetrykk (i bar)Bar: 27,5HoldetidTimer: 30 minPrøvemediumNitrogenMerknaderDato/ signatur07.08.2020 Jørgen PedersenTETTHETSPRØVE Prøvetrykk (i bar)Bar: 25HoldetidTimer: 48PrøvemediumNitrogenMerknaderDato/ signatur10.08.2020 Jørgen PedersenVAKUUMPRØVE Prøvetrykk (i bar)(NB! Vakuumpumpen skal være avstengt)Micron: 480Holdetid (i min)Minutter: 15Vakuumerings tidTimer: 2MerknaderDato/ signatur10.08.2020 Jørgen PedersenProdusent: Therma Kulde AS Adresse: Strandveien 55 Postnummer / Sted 1336 Lysaker Anlegg Mod: WIN9513-Z1L-210.1