Title: +135.01=370.002-LC001T_02-datablad-skystar.pdf
Mange forskjellige kontrollere å velge. Fra enkle veggmonterte hastighetsvelgere med termostat til styring via FreeSabiana trådløse kontrollsystem og PC baserte systemer • Egen modell for styring via infrarød fjernkontrollDekselet til kassetten kan leveres i spesialfargerTILLEGGSUTSTYR TIL SKYSTAR - SE SIDE 141 -142Skystar SK02122232425262kW kW kWNominell kjølekapasitet (1) - Kjølekapasitet medium hastighet - Kjølekapasitet lav hastighet Kjølekapasiteter ved andre isvann- og romtemperaturer - Isvannstemp. 7/12°C - romtemp 23°C - Isvannstemp. 10/15°C - romtemp 23°CkW kW1,98 1,63 1,271,27 0,952,68 2,34 1,841,65 1,224,33 3,34 2,252,72 1,955,02 3,88 2,943,13 2,296,16 4,91 4,213,86 2,799,51 6,78 5,316,01 4,3111,10 8,45 5,316,96 5,09Nominell varmekapasitet (2)kW2,643,355,236,177,7710,7114,0Luftmengde - Høy - Medium - Lavm3/t m3/t m3/t610 420 310520 420 310710 500 320880 610 4301140 820 6301500 970 7101820 1280 710