Title: Manual - Styrecentral SV.pdf
El-oplukning med aktuatorer 24/48V 2 leder, se dimensionsgraf. (3 lederBrandtryk 24V Røgmelder 24V Termomelder Buskabel mellem centralerved extern linieovervågning) Min. 6 x 0,5 mm² Min. 2 x 0,5 mm² Min. 2x0,5 mm² 3 x 0,5 mm²Der kan anvendes alm. installationskabler til flg. funktioner:2 4 6 8 10 12 14 16148 m 74 m 49 m 37 m 30 m 25 m246 m 123 m 82 m 61 m 49 m 41 m 35 m 31 m295 m 148 m 98 m 74 m 60 m 50 m 42 m 36 m492 m 246 m 164 m 123 m 98 m 82 m 70 m 62 m590 m 295 m 197 m 148 m 118 m 98 m 84 m 74 m615 m 307 m 205 m 154 m 123 m 102 m 88 m 77 m984 m 492 m 328 m 246 m 197 m 164 m 141 m 123 mForsyning til central 230VAC Komfortventilationstryk 24V Vind- og regnføler 24 VF.eks. 3 x 1,5PVIK-J Min. 3 x 0,5 mm² Min. 4 x 0,5 mm²1617Reservedelsnr. og almindeligt ekstraudstyrBetegnelseBeskrivelseReservedels nummer 5359 5466 5473 5474 4407 4409 4011 4009 4010 5319 5322 5379 5320 5846 5338 5336 5337 5323 5334 4212 4213 5324 53294201 5355 58416748 6749