Title: 542 Brannalarm- Projektanvisning_FireSCAPE_SE_103.pdf
CHQ-DZM/DIN/SCI-IS (Dual Zone Module Intrinsically Safe) är en adresserbar sektionsmodul för EX-utrymmen som installeras på den analoga slingan. Modulen har 2 konventionell linjer. Till varje linje kan upp till 20st konventionella EX-detektorer anslutas. Mellan EX-detektorer och modulen ansluts en zenerbarriär. Max 32 detektorer per modul / en sektion.  Kräver extern strömförsörjning. Har inbyggt kortslutningsskydd för slingan.Tillbehör EX-utrymmen:KFDO-CS-EX2.51P EX- barriärSMB-3 Box för 3 modulerCCP-E-IS Ex-larmknappSLR-E-IS/WHT EX-rökdetektorDCD-1E-IS/WHT EX-vämedetektor diff./max temp. 60°CHedengren Security AB : 08-23 16 0015CentralapparatCENTRALAPPARATFIREscapeFIREscape centralen består av centralskåp innehållande PCB centralkort, transformator och ackumulatorer. Centralkortet har ett inbyggt analogt slingkort för 127st adresserbara enheter såsom detektorer, moduler, larmdon och nödbelysning.