Title: +038=54.000-NI009._09-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet  Mc Kinsey plan 5 Sluttrapport.pdf
Manuelle meldere: 08.001 / 08.036 Røykdetektor: 08.046 / 08.033 / 08.043 / 08.031Branndetektor med flashReaksjonVisning av alarm med angivlese av sone på betjeningspanel og sentral. Test av manuell melder. Blink og hørbar lydAnsvarlig entreprenør ElektroElektroDører med automatikk i rømingsveiLysDører åpnes automatisk ved utløst brannalarm i gjeldende etasjer. Resettes og låses ved tilbakestilling av brannvarslingsanlegg. Lys tenner og går opp til 100%ElektroElektroVentilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerVent /AutManuelle meldere: 08.001 / 08.036 Røykdetektor: 08.046 / 08.033 / 08.043 / 08.031Ventilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerVent /AutManuelle meldere: 08.001 / 08.036 Røykdetektor: 08.046 / 08.033 / 08.043 / 08.031Ventilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerVent /AutSolavskjermingAlle persienner for hele bygget kjørers opp. Lys tenner / går opp til 100 %Elektro