Title: +038=360.000-LC007T_04-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Manual.pdf
4.1. Collegamenti meccanici Predisporre un'area di collocazione senza ostacoli al fine di garantire una perfetta distribuzione dell'aria. Una pellicola elettrostatica applicata sull'aspirazione evita l'introduzione di polveri nell'unità durante la posa e può essere lasciata fino al montaggio definitivo del diffusore. Il cassone di trattamento dell'aria si installa all'interno del controsoffitto, all'estremità del locale, con la mandata orientata verso la vetrata e il quadro elettrico orientato verso l'interno dell'edificio per i modelli con pannello ripresa/diffusione Visual 180 ° (Fig. 4, rif. a). Per i modelli Visual 360 ° posizionare il cassone al centro del locale (Fig. 4, rif. b), con il quadro elettrico orientato verso l'interno dell'edificio. Verificare che sia possibile rimuovere con facilità i pannelli del controsoffitto vicini per eseguire le operazioni di manutenzione. Per semplificare il montaggio dell'unità, si raccomanda di rimuovere uno dei profili a "T". L'apparecchio COADIS LINE deve essere