Title: Beskrivelse av tekniske arbeidsoppgaver vedr drift service og kontrollpunkter i fase 3 - Nittedal EPC - 2018.pdf
I de fleste driftsforhold skal derfor sirkulasjonen mot VVB alltid være stengt. Denne sirkulasjonsløsningen bør i hovedsak ses på som en backupløsning om el.kolbene i VVB skulle ryke eller om det skulle være et unormalt behov for tappevann.SD anleggSjekke alarmer, bus-kommunikasjon Sjekk viktige temperaturer og regulering.DagligHusk at å sjekke SD-anlegget ikke gir fritak fra å fysisk sjekke anleggene.SD anleggFør fridager: Sjekk kalender for spesialdager (sparedager) slik at anlegg som skal være stoppet er det i ferier og fridager. Varme skal gå i nattsenk i ferier osv.Før fridagerBelysingHvis lyset tidsstyres kan ur for dette sjekkes. Sjekk rutiner for betjening lys. Er det behov for å få satt opp «Slukk lyset etter deg» plakat?ÅrligVarmeanlegg elektriskSjekk innstilling av varmestyringssystem. Det skal ikke være behov for løse tilleggsvarmeovner i et anlegg som fungerer. Sjekk evt. effekt/tilstand på fastmonterte ovner. Det er ofte behov for støvsuging av gjennomstrømningsovner.