Title: +038=360.001-#####._09-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Dato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534430Anbefalt dim. trykkfall82 PaStarttrykkfall41 PaSluttrykkfall123 Pa1Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G030FRXHCP011Roterende varmeveksler RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluft1Reversible trinn1Batteri RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluftAntall rørrader5.7Lamellavstand2,1 mmTrykkfall33 PaLufthastighet1,62 m/s1VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.Avtrekksluftmengde6 300 m³/hInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)535 PaStatisk trykkøking i SFPv beregning493 PaTemperaturheving p.g.a. vifte0,7 °CMin. hastighet250 omdr/minTurtall i SFPv beregning1 122 omdr/minDimensjonerende hastighet