Title: +038=453.004-LZ001._03-Installasjonsveiledning Varmematter Devi.pdf
Varo, ettet vaurioita ohutta mattoa terävillä työkaluilla, lapiolla, ämpärillä jne.Varo, ettet vaurioita ohutta mattoa terävillä työkaluilla, lapiolla, ämpärillä jne.Lämmityskaapelin ja toisen lämmitys- kaapelin; lämmityskaapelin ja johtavien osien; lämmityskaapelin ja muiden läm- mityslähteiden, kuten kuumavesiputkien ja savupiippujen, etäisyyden on oltava vähintään 50 mm.Lämmityskaapelin ja toisen lämmitys- kaapelin; lämmityskaapelin ja johtavien osien; lämmityskaapelin ja muiden läm- mityslähteiden, kuten kuumavesiputkien ja savupiippujen, etäisyyden on oltava vähintään 50 mm.Lämmityskaapelit eivät saa koskettaa toisiaan tai mennä itsensä tai toisen läm- mityskaapelin poikki.Lämmityskaapelit eivät saa koskettaa toisiaan tai mennä itsensä tai toisen läm- mityskaapelin poikki.Lämmityskaapelin taivutussäteen on oltava vähintään 6 kertaa kaapelin halkaisija.Lämmityskaapelin taivutussäteen on oltava vähintään 6 kertaa kaapelin halkaisija.Ohuita mattoja ei saa asentaa epätasai- selle alustalle.