Title: +038=54.000-NI009._19-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet EVO SOMA Sluttrapport.pdf
1. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft Hendelse: System1. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft Hendelse: SystemLøse ut brannalarm Brannalarmanlegg.Utløst brannBranndetektorer FlashUtløst brannVentilasjonssystem 360.015Løse manuelt ut brann /røyk plassert i tilluft.Ventilasjonssystem 360.015 - RøykdetektorFullskalatestObjektManuelle meldere: SOMA - 07.009, EVO - . Soma: 1-09.Branndetektor med flash=360.013-RY401 (tilluft)ReaksjonVisning av alarm med angivlese av sone på betjeningspanel og sentral. Test av manuell melder. Blink og hørbar lydVentilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerVentilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerAnsvarlig entreprenør ElektroElektroVent /AutVent/aut.Resultat testOKOKFeil ManglerTestet ved tidligere anledning.Testet ved tidligere anledning.Side 2 av 2