Title: 10 FR Grafitt - Montasjeanvisning.pdf
PVC-U & PVC-C rør ≤ Ø160mm med vegg- tykkelse 9.5mmPE RØR BRANNMOTSTAND EI 60 U/C (E 60)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks fuge- bredde 30mmFR Grafitt dybde ≥ 25mm på begge siderSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge siderPE, ABS & SAN+PVC rør ≤ Ø110mm med veggtykkelse 2.4-10.0mmSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.PVC RØR BRANNMOTSTAND EI 30 U/C (E 30)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks fuge- bredde 30mmFR Grafitt dybde ≥ 25mm på begge sider