Title: +135.01=370.001-SB401T_01-320 Datablad Ventil motor_SQS65.pdf
För tillåtna differenstryck ∆pmax och ∆ps för den kompletta ventil-/ställdonsenheten se respektive datablad.Elektroniska ställdon SQS35… / SQS65… / SQS85…CM1N4573sv 050628. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . ..… … … … … …. . . . . . .Styrsignal 3-lägesStyrsignal DC 0/2…10 V eller 0…1000 ΩSQS65... Val av reglerkurvaPlacering av bygel S1FlödeskarakteristikKonstruktionBuilding Technologies HVAC ProductsDen reverserbara synkronmotorn styrs av en treläges styrsignal, eller med en propor- tionell styrsignal, DC 0...10 V, DC 2...10 V eller 0…1000 Ω och ger via en blockerings- säker utväxling den önskade lyfthöjden.Spänning på Y1: • Spänning på Y2: • Ingen spänning på Y1 eller Y2: Ställdonspindeln blir kvar i Ställdonspindeln rör sig utåt, Ställdonspindeln rör sig inåt,Spänning på Y1: • Spänning på Y2: • Ingen spänning på Y1 eller Y2: Ställdonspindeln blir kvar i Ställdonspindeln rör sig utåt, Ställdonspindeln rör sig inåt,ventil öppnar ventil stänger aktuellt läge