Title: 03-02 Innregulering RØR Brandenga Skole 320.01 Varme Hovedfordeling.pdf
ANLEGG:SYSTEM:PUMPE:KURSHovedkurs 320.001Pumper 320.001 320.001 320.001 320.001INNREGULERING VÆSKEFYLTE ANLEGGTEKNISK BYGGKONTROLL Brandenga Skole320.001 Varme hovedfordelingTEGN.NR:VR‐SK‐XX‐001 Rev B03320.001 JP401 og JP402MEDIUM:VANNVENTILTYPEPROSJEKTERTMÅLING 1NRDIMVannm. l/hEffekt WForr. instMålt l/h Målt / Prosj.SB501 SB402TA Modulator 50 Ta modulator 3215976 29002.0 6.515800 28500,99 0,98JP401 JP402 JP403 JP404Grundfos Magna 3 65‐150, konstanttrykk 12 mVs Grundfos Magna 3 65‐150, konstanttrykk 12 mVs Grundfos Magna 3 32‐120 Konstanttrykk 7.0 mVs Grundfos Magna 3 50‐18F konstanttrykk 9.0 mVsKvalitetssikringUTFØRELSEDATO:UTFØRT AV:MÅLE INSTR:MÅLING 2Forr. inst Målt l/h Målt / Prosj.ID: 03‐0220.05.2022Olav L StrømTA‐ScopeSLUTTRES. PLOMB.Forr. inst Målt l/h Målt / Prosj.2.0 6.515800 2850#DIV/0! 99 % 98 %