Title: MA Norsk FDV 2014 LR.pdf
Tilkobling av liggende sideledning til liggende samleledningsett fra oven vy från ovanmaks. 750maks. 750Overgangen fra liggende sideledning til liggende samleledning skal uføres med grenrør maks. 45 °. Avstanden mellom klamring og kobling skal være maks. 750 mm i strømningsretningen.Anbefaling for bruk av KJ-MA System® ved marklegging og i bunnplaten. MA-Rør og deler er beregnet for montering såvel i bygg som i mark. Ved legging av ledning i marken eller i bunnplaten gjelder følgende: - Koblinger og festeutstyr skal være i syrefast materiale.Ledninger i mark og under bunnplaten skal tilpasses grunnforholdene og byggets grunnledningstype hvor man må ta hensyn til eventuell setningsdifferanse mellom bygget og marken. Geotekniske undersøkelser skal benyttes ved prosjektering. Ved marklegging av KJ-MA System® henvises det til Normalreglement for sanitæranlegg.