Title: 360.028 - Swegon GOLD25FRXHC +- 7.600 m³h Ventilasjonsaggregat_Datablad.pdf
Antall motorer/vifter i hver luftretningTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 90,5%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, AvkastStatisk trykkfall1Spjeld, TBSA-6-120-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfallAntallTilbehørDato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 100007610202DOMEL 749.3.393162,5 %93,0 %7165,7 %1,00 kW/(m³/s)11 Pa5 Pa8/17AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.028 - GOLD25FRXHC +/- 7.600 m³/h - 80%Dato: 28.08.2020 21 / 1.0.20200703.1152955 Aggregat ID: AD- 10000761020GOLD F RX/HC Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende data360.028 - GOLD25FRXHC +/- 7.600 m³/hAggregatstørrelse025Luftdensitet1,200 kg/m³Tilluftsmengde6 080 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal50 PaTilluftskanal200 Pa