Title: Monteringsanvisning - FR brannplate.pdf
PLASTRØR PVC/VP/PP BRANNMOTSTAND EI 240MURTE OG STØPTE KONSTRUKSJONER - VEGGERMURTE OG STØPTE KONSTRUKSJONER - VEGGERMaks utsparingsmål 2400mm bred og 1200mm høyMaks utsparingsmål 600mm bred og 1200mm høyAlupex rør ≤ Ø75mmAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge siderAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge yttersiderPlastrør ≤ Ø42mm60mm Brannplate 2-S≥ 30mm steinull ≥ 80 kg/m3 ≥ 60cm på begge sider2 lag 50mm Brannplate 1-SVENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 60VENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 120MURTE OG STØPTE KONSTRUKSJONER - VEGGERMURTE OG STØPTE KONSTRUKSJONER - VEGGERMaks utsparingsmål 2400mm bred og 1200mm høy≥ 30mm steinull ≥ 100kg/m3 eller tilsvarende ≥ 100cm på begge siderVentilasjons- kanaler ≤ 1000x1000 eller Ø1100mmMaks utsparingsmål 2400mm bred og 1200mm høyAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge yttersiderVelges en annen type isolering, begrenses brannmotstanden til den valgte isolasjonsmetoden