Title: DCV BL, RC, CF, MF.pdf
Kontroll och larm System med LINDINTELL/LINDINSPECT kan logga flöden kontinuerligt och sätta larmflagga vid eventuell avvikelse.3(18)24C R V C DDet behovsstyrda totala luftflödet fördelas i lokalen via reaktiva don (MTM).DCV-RC kan även styra värme- och kyl- ventiler i sekvens.DCV-RC kan även styra värme- och kyl- ventiler i sekvens.FlödesbalanseringDCV-BL driftsatt för flödesbalansering.DCV-RC och DCV-BL kommunicerar via kommunikationsslingan (CAN). DCV-BL balanserar tilluftsflödet efter eventuellt inställd offset.Lokal som betjänas av flera tillufts- kanalerVarje tilluftskanal förses med egen DCV-RC.Luftflöde och kanaltemperatur mäts av respektive DCV-RC.Luftflöde och kanaltemperatur mäts av respektive DCV-RC.Regulatorerna kan reglera individuellt på eller på gemensamma givare som då kopplas till en av DCV-RC styrningarna.FlödesbalanseringDCV-BL driftsatt för flödesbalansering.DCV-RC och DCV-BL kommunicerar via kommunikationsslingan (CAN).