Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Extern kontaktTemperaturgivare, vattenTemperaturavkänning (periodisk start av fläkt)Kontinuerlig ventilationTemperaturblockeringAutotestExtra uppvärmning10842 GW(cid:20)(cid:21)(cid:28)(cid:43)(cid:28)(cid:23)(cid:66)(cid:54)(cid:16)(cid:23)(cid:17)(cid:76)(cid:81)(cid:71)(cid:71)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:20)(cid:19)(cid:27)Enheter med värmeelement Värmeelementen styrs av CARRIER-kontrollen av typ ”B”. Enheten är utrustad med två säkerhetstermostater, en med automatisk återställning och en med manuell återställning som går att aktivera fig. 32 (ref. A) för att skydda enheten mot eventuella övertemperaturer till följd av felaktig rengöring av filtren eller igentäppningar av luftflödet. Manuell återställning av termostaten ska utföras av behörig personal, men endast efter orsaken till ingreppet har avlägsnats.En samtidig användning av varmvatten och elektriska motstånd är endast tillåtet med funktionen ”Booster Heating” aktiverad (kontroll B + sats 42N9084).