Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
Maks lysåpnings- bredde 30mmSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge siderStålrør ≤ Ø114mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge sider13-25mm gjennomgående cellegummiSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/U (E 180)≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 18mm≥ 30mm tykk rørskål av steinull densitet ≥ 80kg/m3 ≥ 100cm på begge siderFR Akryl dybde ≥ 15mmStålrør ≤ Ø219mmSteinull dybde ≥ 20mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarende