Title: +038=433.000-NI003._25-Testrapport Elektriske Anlegg Plan 5 DM3.E2=433.05.02 Colliers.pdf
TEST RAPPORTBruker:Teststed:TALLBERG ELEKTRO AS Stanseveien 4, 0975 OsloColliers Asset Management AS Dronning Mauds gate 3, 0250 OsloInstrument dataRapport opprettetType:EurotestATSer.Nr.:0820033721.03.2022Modell:MI 3101Produsent:Metrel d.d.Nr. 11ResultatColliers Plan 5 / DM3.E2=433.05.02 / XF000 / Mal 1 10.03.2022 14:38 (TomekElektriker)SPENNING TRMS U21: 406V U31: 405V U32: 406V f: 49.99Hz : 3.2.1 SYS.: TN/TT22Colliers Plan 5 / DM3.E2=433.05.02 / XF000 / Mal 2 10.03.2022 14:39 (TomekElektriker)SPENNING TRMS U21: 406V U31: 405V U32: 407V f: 49.99Hz : 1.2.3 SYS.: TN/TT33Colliers Plan 5 / DM3.E2=433.05.02 / XF001 C16/2/003 10.03.2022 11:23 (TomekElektriker)SPENNING TRMS Uln: 234V Ulpe: 234V Unpe: 1V f: 49.97HzSYS.: TN/TTZ-LINEZ: 0.13ΩIsc: 1.80kA R: 0.11Ω Xl: 0.06Ω Sikringstype: C SIKRING I: 16A SIKRING T: 0.4s Isc_lim: 160.0ARCD: UtlřsningsstrřmI: 24.0mAUci: 0.1V t: 30.7ms Idn: 30mA type: Ulim: 50V SYS.: TN/TT