Title: Lysberegninger (1).pdf
242420v2015.02.00.14Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoDØLIU. etg. Håndarbeid/opphold24.02.20168v2015.02.00.14Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoDØLIU. etg. oppholdRomdimensjoner:Lengde x (m) Bredde y (m) Høyde z (m) Areal (m²)3,94 5,37 2,7 18,52Arbeidsplan (m) Vedlikeholdsfaktor RandsoneRefleksjonTak0,7GulvVegger 1-40,5 0,5 0,5 0,5BeregningsresultatBeregningsareal rom [0,75m]Emid = 591 luxJevnhet Emin/Emid: 0,21Samlet installert effekt Spesifikk effektbelastning0,13 kW 7,13 W/m² 1,21 W/m² /100 luxArmaturdataNRPosNrAnt ArmaturtypeAnt lysk.Lm13S70 MIDI LED 2000 830 28degHF1185021MODUL-P445 LED 2200 830 OPHF1213932MODUL-S445 LED 2200 830 OPHF12160ISOLUX-diagram Beregningsareal rom Midlere belysningsstyrke Emid = 591 lux Jevnhet Emin/Emid: 0,21 Emin/Emax = 0,0524.02.201690,75 0,8 0,50,2Emin/Emax = 0,05Lyskilde Watt