Title: Referat ITB 15 Gjennomføring   - 20.11.2019.pdf
Diverse 07.10.2019 Ventilasjon øvre garasjeplan RIV avventer løsning etter befaring mellom BH og Vent. Vent purrer Utarbeidelse funksjonsbeskrivelse og-tabell avventes til etter befaring Takterrasse RIE oppdaterer systemoversikten med el.systemer Varmekabler ute. Systemoversikt oppdatert Back- up kjøling Vannmåler m/pulsutgang (7-10 stk.) for varsel (alarm) på back-up kjøling med by-vann tegnes inn på systemskjema varme- og kjøleanlegg Funksjonsbeskrivelse og automasjonstabell utarbeides av RIV. Vannvakt hovedtavlerom RIV med bistand fra RIE og Aut. utarbeider funksjonsbeskrivelse og automasjonstabell for vannvakt i hovedtavlerom. Funksjon vannvakt: Tre vannvakter kobles i serie og gir ett alarmsignal/ varsel om vann på gulv til SD. Nytt pkt. Avtrekksvifter i toppen av heisstol. RIV med bistand fra vent og Aut. utarbeider funksjonsbeskrivelse og automasjonstabell for fire avtrekksvifter. Viftene er plassert ute på tak over heisstol. Trykkvakter monteres på sugesiden av viftene for varsling stans av vifter.