Title: +175=433.001_433 Underfordelinger.Beskrivelse.pdf
felles tekn¡ske data for 16 og 32A impulsreléer og vekselreléer I impulsvarighet Q min: 50 ms (anbefalt for PlS-styrìng: 200 ms) Omaks: 1,5 yime - maks. vekslingsfrekvens: 5 koplinger/minutt I manuell styring: - manu.ell styring av direkte prioritet ifront med PA,/AV-vippebryter - ûernstyrt utkopling med vender t mekanisk merking i front av vippebryterns stilling I omgivelser: - brukstemperatur: -20 til +50 "C - tropisk beskyttelse: T2 (relativ fuktighet 95 % ved +55 "C) - identifikasjon med skilt ifront - støynivå ved innkopling < 60 dBA (ved 1 m)TL 16 A og TLI 16 tekniske data r hovedkrets: - størrelse: ln 16 A, cos g = S,$ - spenning: 1P og2P 250 V, 50-60 Hz TL 3P og 4P (TL + ETL) : 41 5 V 50-60 Hz - elektrisk levetid: -200 000 koplingerAC22 (cos 9 = 6,6¡ -400 000 koplingerAC2l (cos I = 1¡. I styrestrøm: - styrespenning (Uc) : l2til 240VAC,6àl10VCC - toleranse ved 50 Hz: Uc +6 Yo -15 o/o -toleranse ved 60 Hz: Uc t ô % - toleranse ved dc: +6 % -10% - effektforbruk ved innkopling:Tl 4A Â imnr¡lcralÁ