Title: +175=364.001_MR001_Jethette.Produktinformasjon.pdf
BATTERIGJENVINNER Gjenvinneren består av et batteri på avtrekkssiden for opptak av energi fra den brukte luften, samt et batteri på tilluftssiden hvor energien avgis til den friske luften. Qenvinneren reguleres med et shuntanlegg med sirkulasjonspumpe. En væskeblanding med vann og glycol sirkulerer i anlegget og overfører energien Kontroll Mo Batteriene luftes ved behov. Kontroller at det ikke finnes lekkasje og at Kontroller at vannlås på avtrekksbatteri ersystemet har foreskrevet glycolblanding. påsatt utløpet.Vedlikehold, MG Batteriene børstes og støvsuges. Eventuellt rengjøring med såpevann Dryppanne på avtrekksbatteri rengjøres.Noyema arbeider kontinuerlig med sin GENFDVOlNO 13.ü42produktutvikling. Dette kan føre til endringer uten forutgående varsel.Side 5VARMEBATTERI Funksjon Varmebatteriet varmer opp luften etter gjenvinneren til ønsket innblåsningstemperaturELEKTRISK VARMEBATTERI Batteriet effektreguleres trinnløst med Triac eller i trinn med trinnkopler.