Title: Manual Elkjeler EL 160 - 500 Eco_No_Systemair_NY PANEL_jan -22_LOW.pdf
Du kan imidlertid måle kontinuitet mellom klemme 1 og 2. Hvis signalet går gjennom, utløses ikke beskyttelsen. Hvis det derimot ikke er noe signal, utløses vakten og da er det enten feil i den eller kjelen er for varm. Sammenlign med kjeletemperaturføleren (verdien kan sees i kjeledisplayet).6.7 Feilsøking Hvis kjelen av en eller annen grunn ikke fungerer som den skal (når strømmen er på) vises dette som en alarm i kjelens display. Ved å trykke på alarmen får du en beskrivelse av hva som skal utbedres, se også kapittel 10.4.I enkelte isolerte tilfeller kan det imidlertid hende du må feilsøke ytterligere.6.7.1 Utløst sikkerhetskrets Ved alarm i sikkerhetskretsen utføres feilsøking ved å (strøm)måle gjennom kretsen fra klemme 1 til klemme 8.6.7.2 Utløst effektbryter Effektbryteren løser ut når f. eks. overopphetingsvernet har løst ut. Hvordan man tilbakestiller effektbryteren kan ses på bildet på side 9. Tilbakestilling kan ikke skje før vernets alarm er rettet og kvittert via displayet.