Title: 32 Varmeanlegg.pdf
Ved signal fra snøføler åpner ventiler til snøsmelting i følgende rekkefølge:1. 2.SB401 -SB402 åpner gradvis løp for sirukulasjon over vekslerDette for å forhindre at veksler -LV002 fryser. Hvis utetemperaturen blir faller under innstilt grenseverdi stopper snøsmelting. Ved stopp av snøsmelting kjøres overstående sekvens i motsatt rekkefølge.Driftsinformasjon Anlegget styres med snøføler plassert i bakken. Rørnettet kontrolleres for lekkasjer og ødelagt isolasjon ved tilsynsrunder. Ved lekkasje kontaktes rørlegger. Ødelagt isolasjon repareres.Anlegget er ferdig innregulert. Ved forandringer på anlegget må rørlegger passe på at balansen i anlegget opprettholdes.Pumper må ikke gå ved tørt anlegg og mot stengte ventiler. De skal være stillegående og uten større vibrasjoner.Snøføler kontrolleres (visuelt) periodisk for å sikre funksjon.