Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16 (1).pdf
NB1L 10KA25VernSelektivitet [A]SelektivitetskriterieBestemmende vernA - B512I4-verdi, strøm/tid-kurvenA100100010000100000 [A]Anlegg: Døli Pleie og OmsorgshjemDato:19.04.2016 15:12:12Fordeling 433.2.2NEK 400:2014400 V TN-S5.5.06Side9(66)29.04.2015av26GRUPPEBRYTERIkmax [kA] : 7,300AIkmin [kA] : 3,500Ikmax [kA] : 3,519BIkmin [kA] : 1,153Ikmax [kA] : 0,393Ikmin [kA] : 0,276[s] 1E41E31001010,10,010,00110Anleggets adresse:Sørum Elektriske ASSørumsandvegen 931921 SØRUMSANDTel: 63825575Selektivitetsanalyse Kurs nr.:Q55VernAFabrikatSCHNEIDERTypeNSX100 100 B TM80D NSXIn [A] 80BCHINTNB1L 10KA15VernSelektivitet [A]SelektivitetskriterieBestemmende vernA - B512I4-verdi, strøm/tid-kurvenA100100010000100000 [A]Anlegg: Døli Pleie og OmsorgshjemDato:19.04.2016 15:12:12Koblingspunkt 433.2.2