Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
50mm Brannplate 1- S 100mm overlapp av utsparingenAlle gjennomføringer og åpninger i begge plater må fuges med FR Akryl fra undersidenFestes til dekket med FR Akryl, deretter med 100mm treskruer og stål skiver i hjørne og c/c ≤ 280mm, 50mm fa kantSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følgeav bruk med produkter som dette dokument beskriver.PVC RØR BRANNMOTSTAND EI 90 U/C (E 90)BETONG - DEKKEMaks utsparing 1200 x 2400mmPVC-U & PVC-C rør Ø110mm med 3.4mm tykkelseAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider1 lag 50mm FR Brannplate 2-S