Title: Lysberegningsresultater.pdf
BeregningsresultatBeregningsareal rom [0,75m]Emid = 269 luxJevnhet Emin/Emid: 0,57Emin/Emax = 0,36Samlet installert effekt Spesifikk effektbelastning1,49 kW 7,86 W/m² 2,92 W/m² /100 luxArmaturdataNRPosNrAnt ArmaturtypeAnt lysk.LmLyskilde Watt124MODUL-R600 3540 414 CI/MPDALI44800T5 14W HE62Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.com16.11.2015v2015.02.00.1152Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1Kantine - MASTERArmatur Info MODUL-R600 3540 414 CI/MPLyskilde 4 x T5 14, 24WKan leveres med eller uten lyskilde.Forkobling Elektronisk forkobling (HF), analog dimming (HFDa), digital dimming (HFDd) eller DALI.Materiale og farge overdel Armaturhus og avdekningsramme i hvitlakkert stål.Montering Enkel montering i synlige T-profiltak eller i skjulte tak ved hjelp av monteringsbraketter som må bestilles separat. LED varianter er kun for T-profil himlinger.