Title: Funksjonsbeskrivelse - 360.011 Luftbehandling.pdf
FUNKSJONSBESKRIVELSE360.011 LUFTBEHANDLINGSysteminformasjonAggregatet er plassert i tekniskrom, plan U2. Rommet er felles med aggregat 360.012.Systemet leverer behandlet luft til undervisningsrom.Tavler og undersentraler:Aggregatet styres og reguleres fra:Tavle434.001, plassert i samme rom.Undersentral =434.001-OU002 montert i tavlen.Viftene er frekvensstyrt.Henvisning til tegninger:V T 360-01 Ventilasjonsanlegg System=360.011AggregatLuftens vei gjennom aggregatet er:Luften hentes inn via felles inntaksrist i vegg til ventilasjonsrom og føres ikanal via lydfelle -QL401 til aggregatet. Her trekkes luften inn i aggregatet=360.001 gjennom inntakspjeld -SS401, filter -MF401 og roterendevarmegjenvinner -LX401 til tilluftsviften -JV401. Fra tilluftsviften blåsesluften videre gjennom varmebatteri -LV401 og kjølebatteri -LK401 ogvidere via lydfelle -QL402 ut i kanalnettet til de enkelte rom.Avtrekksluften hentes fra rommene gjennom lydfelle -QL501, filter -