Title: +038=360.020-#####._09-360.020 Gold RXF-25 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
StarttrykkfallSluttrykkfall1Roterende varmeveksler, GOLD025FRXP01Tilbehør og tekniske data, se tilluftDato: 12.08.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-100004983101120 utv.3,0 mm11 Pa1,81 m/sInnUt14,720,0°C2215%9,74 kW88 %InnUt60,042,4°C0,135 l/s1,7 kPa4 I15 utv.9,2 kPaArtikkelbenevningTBVL-3-016-11 Pa1,13 m/s70 Pa35 Pa105 PaSide: 29/36AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.020 - GOLD RXF-25 +/- 7.800 m³/h - 70% samtidighet1VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.AvtrekksluftmengdeInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)Statisk trykkøking i SFPv beregningTemperaturheving p.g.a. vifteMin. hastighet