Title: +038=310.101-MO039._02-F-INNV med spyling, pumper, sondestyring.pdf
KOBLINGSSKJEMA Driftsspenning 230VAC, 50/60Hz 1 2 Relé: Ved alarm, kontakt mellom klemme 3 og 5. 3 NB!Føleren kobles inn på klemme 7 og 8.Brun følerkabel til klemme 8. Blå følerkabel til klemme 7. (Klemme nr. 6 er til bruk for evt. skjerm.)Ved tekniske spørsmål kontakt: Micro Matic Norge AS. Tlf. 66 77 57 50.MONTERING FETTUTSKILLER INNVENDIGFETTLAGFTNFETTLAGFTNAlarmsensorSignallamperAlarmsensorLED indikator for driftsspenningLED indikator for alarmFTN = Nivå mellom vannspeil ogLED indikator for feilunderkant på føleren.Alarm reset/test trykk knappTilkobling for GA-SG1 følerAlarmen aktiveres når fettlaget dekker hele føleren.Relèutgang for SD/varsellampeMONTERING FETTUTSKILLER UTVENDIGDriftsspenningTabell for monteringshøyde av følerNominell str. (NS) fettutskillerFølertupp nivå FTN (mm)Maks fettlag tykkelse3/4” ELNS 180 mm80 mmNS 2-6130 mm130 mmNS 7-30160 mm160 mm3/4” ELFETTLAGFTNAlarmsensorFETTLAGFTNAlarmsensor