Title: Systeminformasjon, brannslukking, Døli (1).pdf
Avstengning for service Advarsel: Enhver avstengning av anlegget medfører redusert brannsikring i bygget. Forsikringsselskap, brannvesen, eventuelle vaktstyrker og berørte parter må varsles. Økt manuell beredskap må vurderes.1. Steng ventil A. Elektrisk signalanlegg bør avstilles. 2. Drener anlegget med ventil F og eventuelle drensventiler ute i anleggetTilsynPåse at ventil A er låst i åpen stilling med rem og lås. Posisjon og overvåkningssignal skal sjekkes på anlegg med innmontert stengeventiler på rørnett og innlegg.(Flowswitcher/strømingsvakter)Påse at ventil A er låst i åpen stilling med rem og lås. Posisjon og overvåkningssignal skal sjekkes på anlegg med innmontert stengeventiler på rørnett og innlegg.(Flowswitcher/strømingsvakter)Øvre manometrene som viser anleggstrykk skal vise stabilt trykk med overtrykk. Nedre manometer viser trykk på kommunal ledning/tilførsel.