Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Unilamp Ravinen v5x [m]Side 201/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022242.160 Korridor24.2 Sammendrag, 2.160 Korridor24.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 15.1 -2.1x [m]Grenselinje ved 100 lx80100Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 3.00 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (38.02 m²)16674.00 lm 162.3 W 4.27 W/m² (3.39 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1 BrukerprofilEm Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) PosisjonReferanseplan 1.1 Skolelokaler - Skolebygninger 5.36.17 (EN 12464-1, 8.2011) Trafikkerte områder, ganger (Ra >80.00) Horisontal 126 lx 98 lx 0.78 0.69 0.00 m(>= 100 lx)(>= 0.40)Hovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 50 lx 115 lx 112 lx 116 lx 111 lx(>= 30 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx)Uo 0.71 0.56 0.47 0.56 0.47