Title: RIBfys02_rev05 - Autronica - Energinotat.pdf
0,9850 mm isolert bindingsverksvegg, λ ≤ 0,037 W/(mK).U-verdien for gulvet/veggen reduseres av varmemotstanden i grunnen. Ekvivalent U-verdi er oppgitt i parentes.x:\nor\oppdrag\trondheim\515\34\5153488\5 arbeidsdokumenter\52 ribfys\ribfys02 - energinotat\rev05\ribfys02_rev05 - autronica - energinotat.docx2016-10-27 | Side 8 av 14Norconsult AS | Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika | Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 | Fax: +47 67 54 45 76NOTAT Notat nr.: RIBfys02_rev05 Oppdragsnr.: 51534883RESULTATER3.1TEK10Tabell 6 viser energirammen for de to bygningskategoriene, verksted og kontor. Både verksted og kontor ligger godt innenfor rammekravet i TEK10Tabell 7 viser vurdering mot minstekravene i TEK 10.Varmebehovet vil bli dekket 100 % av fjernvarme og varmepumpen, med vannbåren varmeavgivelse. Kravet til at over 60 % av netto oppvarmingsbehov skal dekkes av annet en direktevirkende elektrisitet og fossile brensler blir dermed oppfylt.