Title: Dronning Mauds gate 1-3 Driftsstart Integrert test luftbehandling 360.007 Plan 7 etg.pdf
Prosjekt: Formål: Dato: Tidsrom:Dronning Mauds gate 1-3 Driftsstart Integrert test luftbehandlingsystem 360.007 21.09.2022Navn Frode Alm (Vent) Andreas Wøien (Aut)Gjennomføring / Hendelser (scenario) 1. Luftbehandlingssystem 360.007. - 7. etg. 2. Romkontroll 360.007. - 07. etg.Kontroll før testSystemLuftbehandling sytstem 360.007 SD-anleggFullskalatestE-post 917 17 630 frode@hybra.no 940 56 049 Andreas.Woien.noSammendrag fra testStatusNormal drift Normal driftFirma Randem Hübert AS GK Inneklima ASKommentarAnsvarlig entreprenør Vent Aut.LagSide 1 av 5Prosjekt: Formål: Dato: Tidsrom:Dronning Mauds gate 1-3 Driftsstart Integrert test luftbehandlingsystem 360.007 21.09.20221. Luftbehandlingssystem 360.007. - 07. etg. Hendelse: SystemSystemvender Av/Auto via SD/USVentilasjonsaggregat 360.007Løse ut frost. Endre settpunkt på frostgiverVentilasjonsaggregat 360.007 Frostvakt- giverLøse ut tett filter Endre settpkt. på filtervakter