Title: 01 - Brannkonsept, Ahlsell - Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
som ikke er rømningsvei med areal over 200 m24 Overflate i sjakter ogB-s1,d0 [In 1]hulromKledning i sjakter ogK₂10 A2-s1,d0 [K1-A]hulromWWW.FIRESAFE.NOKommentarer og referanserEventuelle inngrep i eksisterende seksjoneringsvegg skal ikke svekke veggens brannmotstand. Taket er utført med brannmotstand slik at seksjoneringsveggen ikke trenger å føres opp over tak.Kommentarer og referanser Se brannprosjekteringstegninger for nærmere angivelse av brannceller i og rundt tiltaket.Kommentarer og referanserBYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDAnsv. ARKRIBRIBAnsv. ARKARKARKARKAnsv. ARKARKARKSIDE 107 Demonterbar himling9Isolasjon vegger10Isolasjon tak12 Fasade, utlekting ogYtelseskrav Overflater og kledninger i hulrom over himlingen må ha minst like gode branntekniske egenskaper som overflatene og kledningene i branncellen for øvrig. A2-s1,d0 [ubrennbart/begrenset brennbart] A2-s1,d0 [ubrennbart/begrenset brennbart] B-s3,d0 [Ut 1]vindsperre13 Tak