Title: +038=54.000-NI009._07-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet  Garderobe U1  Sluttrapport.pdf
Løse manuelt ut brann /røyk plassert i tilluft.Ventilasjonsaggregat 360.015 - RøykdetektorFullskalatestE-post 932 41 530 rba@erichsen-horgen.no 466 75 855 kim@itech.no 917 17 630 frode@hybra.no 412 57 319 patrick@tallberg.noFirma Erichsen & Hiorgen AS Itech as. Randem Hübert AS Tallberg ElektroSammendrag fra test For utkvittering av hendelsene ble det gjennomført 3 fullskalatester. Henhodsvis 09.09-20, 23.09-21, 23.09-21 og 12.02 - 2021 I de første testene ble det avdekket feil på nødlys. Etter siste test 12.02.2021 er det ingen registrerte feil og mangler.StatusKontroll forvarsel (SMS)KommentarAnsvarlig entreprenør ElektroNormal drift Normal drift Normal drift Normal driftElektro Elektro Elektro VentObjektRøykdetektor 11.006/007Branndetektor med flashReaksjonVisning av alarm med angivlese av sone på betjeningspanel og sentral. Test av manuell melder. Blink og hørbar lydAnsvarlig entreprenør ElektroElektroDører med automatikk i rømingsvei