Title: Presto - Drift og vedlikeholdsrutiner.pdf
(cid:1)(cid:2) Prova tätheten genom att stänga strålröret och öppna anslutningsventilen helt. Efter kontroll av täthet skall slangen tryck- avlastas genom att ventilen stängs och strålröret öppnas en kort stund.(cid:1)(cid:2) Om läckage i navet upptäckts skall o-rings tätningar bytas. (reservdelsnr 101130) Slangrullen delas genom att den stora muttern på navet lossas. Navet kan då dras isär och o-ringarna enkelt bytas. Vid behov byt även nylonbrickan. Vid återmontering drag åt muttern så rullgaveln hålls fast. Muttern funktion är att hålla ihop navet samt fästa rullgaveln.nylonbricka(cid:1)(cid:2) Om brandpostslangen eller strålröret behöver ersättas skall btk specialtillverkad slang respektive strålrör användas som utbyte.Årlig kontroll och underhåll enl. EN-671-3. Arbetsbeskrivning och erforderligt materiel kan beställas från Presto Brandsäkerhet AB6 0 - 8 0 - 0 2 0 2