Title: +175=737.001_IL001_Beskrivelse av varmepumpe anlegg - V.2017.06.21.Beskrivelse.pdf
AF har installert en ny isvannskrets opp til teknisk rom på tak og tilkoblet dette på isvannsbatteriene i ventilasjonsaggregatene. Isvannskretsen er lagt utvendig over tak og vertikalt ned langs nordvegg og inn i fyrrommet. Sirkulasjonen driftes med en trykkstyrt sirkulasjonspumpe i teknisk rom på loft og vannmengden til aggregatene reguleres med motorstyrte ventiler som er koblet opp mot aggregatenes egne undersentraler (det er kompaktaggregater og AF forutsetter at disse er ferdig satt opp med kjølemodus). Nede i fyrrommet er isvannskretsen koblet direkte mot brønnparken og mot kald side på varmepumpen. Dvs at hele isvannskretsen er glykolfylt og vi taper ingen temperatur med veksling mot brønnpark.Innspurten 15 Postboks 6272 Etterstad, N-0603 Osloinfo.emt@afgruppen.no www.afgruppen.noNO 983 480 535 Bank 8101 30 68259Telefon +47 22 89 11 00 Telefaks +47 22 89 11 01Side 2 av 4