Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Alle åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderLINEÆRE FUGER BRANNMOTSTAND EI 120 (E 180)Maks 800mm bredt mellom gulvplater eller gulvplate og veggBETONG - DEKKE2 lag 60mm FR Brannplate 2-SAlle åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 30 (E 90)BETONG - DEKKEMaks utsparing 1200 x 2400mmKabler ≤ Ø80mm, singel eller i bunt, med eller uten kabelgate1 lag 60mm FR Brannplate 2-SAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge