Title: Funksjonsbeskrivelse - 360.011 Luftbehandling.pdf
frekvensomformere -LR401-2 og -LR501-2 etter signal fra trykkmåler -RP401 og luftmengdemålere -RD403 og -RD503.Oppstartsekvens:Fraluftspjeld -SS502 åpner. Fraluftvifte -JV501-2 starter modulerende til redusert luftmengde, når spjeld -SS502 har åpen styres mot maks. stilling. Varmegjenvinner varmegjenvinning. Anlegget går i ca. 90 sek. før inntaksspjeld -SS401 åpner. Tilluftvifte -JV401-2 starter modulerende til redusert luftmengde når spjeld - SS401 har åpen stilling. Anlegget går deretter over til normaldrift.LR401-2FREKVENSOMFORMER for tilluftvifte -JV401-2, tilpasset vifteeffekten, styresetter signal fra lufttrykksmåler -RP401, i tilluften. Ved utløst feil påfrekvensomformer, skal feilmelding registreres i undersentral og aggregatstanses.LR501-2 FREKVENSOMFORMER for fraluftsvifte -JV501-2, tilpasset vifteeffekten,styres etter signal fra lufttrykksmåler -RP501 i fraluften. Ved utløst feil påfrekvensomformer, skal feilmelding registreres i undersentral og aggregatstanses.