Title: 2011-Servicerapport EL.doc
varmebatteri viser feil. Bør byttes. 07.10.2011 SE1907 360.14 System Manometrene i Gjennvinnerkretsen bør sjekkes,vanskelig og si om det er nok vann i kretsen. Ingen enkel måte og etterfylle vann på. Åpen 20.12.2010 SE1907 360.12 System 20\12-10 Lavt ladetrykk på ekspansjonstank til gj.v batteri. 0,4 bar. Trykkmåler på væske viser 0,1 bar (lavt). Trykkmåleren på varmebatteri står på maks, mulig defekt måler. Åpen 6\10-11 Uendret bør sjekkes. 20.12.2010 SE907 360.15 System lagertikk vifte tilluft. ikke kritisk, følges med ved neste service. Åpen 06.10.11 Uendret. Vurderes byttet. 07.10.2011 SE1907 360.20 System Frekvensomformeren på AT er defekt så den er utkoblet. Det er nå direkte drift. Åpen 05.10.2011 SE1907 360.20 System Oljesøl under gjenvinneren.Sannsynligvis giroljen fra giret til gjennvinneren som har lekket ut. Åpen 05.10.2010 SE1907 360.22 System 21\12-10 Defekte Temperaturmålere på tur og returledning for varmebatteri. Åpen