Title: +038=360.020-#####._09-360.020 Gold RXF-25 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
LufttemperaturRelativ fuktighetØnsket batterieffektBatteriets overkapasitetVæsketemperaturVæskemengdeVæsketrykkfallBatteriets væskevolumNominell rørtilbkobling, ventilVæsketrykkfall åpen ventilTilbehørAntallProdukt1Ventilsats, varme og kjølingAntallAvtrekk1Anslutningsramme, AvtrekkStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonenAnbefalt dim. trykkfallStarttrykkfallSluttrykkfall1Roterende varmeveksler, GOLD025FRXP01Tilbehør og tekniske data, se tilluftDato: 12.08.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-100004983101120 utv.3,0 mm18 Pa2,32 m/sInnUt14,120,0°C2215%14,06 kW39 %InnUt60,034,6°C0,135 l/s1,7 kPa4 I15 utv.9,2 kPaArtikkelbenevningTBVL-3-016-12 Pa1,45 m/s93 Pa46 Pa139 PaSide: 13/36