Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Ved balansert avtrekksluft summeres samtlige aktiverte takvifters luftmengde. Mengde avtrekksluft i GOLD- aggregatet reduseres med tilsvarende mengde, slik at mengden tilluft blir lik den totale mengden avtrekksluft og man oppnår balansert ventilasjon i bygningen.Ved balansert tilluft summeres samtlige aktiverte takvif- ters luftmengde. Mengde tilluft i GOLD-aggregatet økes med tilsvarende mengde, slik at mengden tilluft blir lik den totale mengden avtrekksluft og man oppnår balan- sert ventilasjon i bygningen.Funksjonen forutsetter at trykkgiver for luftmengdemåling og eventuell trykkregulering er koblet til MIRU Control.Samtlige tidskanaler som fi nnes i MIRU Control, kan stilles inn separat for hver tilkoblet takvifte via GOLD-aggre- gatets håndterminal. For funksjonsbeskrivelse se separat funksjonsveiledning MIRU Control.