Title: +038=360.020-#####._09-360.020 Gold RXF-25 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Tilbehør og tekniske data, se tilluftDato: 12.08.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-100004983101120 utv.3,0 mm14 Pa2,06 m/sInnUt14,420,0°C2215%11,74 kW62 %InnUt60,038,8°C0,135 l/s1,7 kPa4 I15 utv.9,2 kPaArtikkelbenevningTBVL-3-016-12 Pa1,29 m/s81 Pa41 Pa122 PaSide: 21/36AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.020 - GOLD RXF-25 +/- 7.800 m³/h - 80% samtidighet1VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.AvtrekksluftmengdeInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)Statisk trykkøking i SFPv beregningTemperaturheving p.g.a. vifteMin. hastighetTurtall i SFPv beregningDimensjonerende hastighetMaks. hastighet