Title: +038=360.020-#####._09-360.020 Gold RXF-25 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
63,2 %AvtrekkFronthastighet, filterdel1,13 m/sEnergiytelse, 6000 t (filterklasse ePM10 60% (M5) eller bedre)1 010kWh/årFilter klasse (ePM10 60% (M5) eller bedre)M5Referanse filter (rent); ePM10 60% (M5)35 PaHRS127 PaKabinett, innløp1 PaKabinett, utløp2 PaKabinett, viftens systemtap0 Pa(Innmonteringens innvirkning på viften (systemtapet) er inkludert i viftens ytelse)Altomfattende statisk viftevirkningsgrad i aktuelt driftspunkt63,2 %Effektivitetsbonus E 2018364 W/(m³/s)Filterkorrigering F 20180 W/(m³/s)Intern spesifikk vifteeffekt, SFP546 W/(m³/s)Intern spesifikk vifteeffekt, krav 2018, SFP1 237 W/(m³/s)Side: 32/36AHU Design Energiutskri(cid:756)Objekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.020 - GOLD RXF-25 +/- 7.800 m³/h - 100% samtidighetGOLD F RX Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende dataAggregatstørrelseLufttetthetTilluftsmengdeStatisk trykkfallInntakskanalTilluftskanalAvtrekksluftmengdeStatisk trykkfall