Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
03)20 m0ENS ALARMGRENSE Tilluftsmengden har oversteget børverdien med mer enn 10 %, i over lengre tid enn 20 minutter.30:6 LUFTMENGDEMÅLING, AVTREKKSLUFTTRYKKGIVER NR. 1/2A13)10 s1KOMMUNIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med luftmengdetrykkgiver avtrekksluft.30:7 LUFTMENGDEMÅLING, AVTREKKSLUFTMENGDE UNDERB03)20 m0BØRVERDIENS ALARMGRENSE Avtrekksluftmengden har understeget børverdien med mer enn 10 %, i over lengre tid enn 20 minutter.30:8 LUFTMENGDEMÅLING, AVTREKKSLUFTMENGDE OVER BØR-B03)20 m0VERDIENS ALARMGRENSE Avtrekksluftmengden har oversteget børverdien med mer enn 10 %, i over lengre tid enn 20 minutter.30:11 LUFTMENGDEMÅLING, RENBLÅSINGSTRYKKGIVER NR. BB03)10 s1KOMMUNIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med giver til renblåsingssektor roterende varmeveksler.www.swegon.com13PrioritetStoppForsinkelseNullstilling. Alarmtekst r n m r a AFunksjonl0=blokkert