Title: firesafe_fugemasse_varmekspanderende_ex_forlenget_produktdokumentasjon.pdf
Brann- klasse1)VP-rør 5 x Ø 50 mm x 1,8 mm i bunt i Intumex® myk gjennomføring2) (tettesystem CB 511) 5 stk stålrør Ø 17 mm x 2,0 mm i bunt isolert med 30 mm mineralull3) i gjennomføringen, samt 50mm ut på hver side25mm MG begge sider, ≥ 50 mm bakdytt av mineralull3) 25 mm MG på begge sider, ≥ 60 mm bakdytt av mineralullEI 120EI 901) Konstruksjonen er klassifisert i henhold til NS-EN 13501-2:2007+A1:2009. 2)Intumex® myk gjennomføring bestående av mineralullplate (tykkelse 1 x 80 mm, A1, densitet ≥ 120 kg/m3) innfelt i utsparing ≤ 600 mm x 600 mm.3) Mineralullisolasjon, densitet ≥ 40 kg/m3.Tabell 3 For tetting av rørgjennomføringer i vegg av betong (densitet ≥ 650 kg/m3) med tykkelse ≥ 150 mmRørdimensjon (maks. diameter x min. tykkelse)Min. dybde tettingBrann- klasse1)PVC rør Ø 110 mm x 3,2 mm tykk20 mm MG på begge sider, med ≥ 110 mmbakdytt2)EI 120VP-rør 5 x Ø 50 x 1,8 mm i bunt20 mm MG på begge sider, med ≥ 110 mmbakdytt2)EI 120