Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Det krävs normalt att användaren eller operatören skapar ett övervaknings- och underhållsregister. - Om inga lokala föreskrifter finns, eller som ett komplement till dem, ska kontrollprogrammen i EN 378 följas. - Följ lokala yrkesrekommendationer om sådana finns. - Kontrollera regelbundet ytans (lackens) skick för att upptäcka utbuktningar som orsakats av korrosion. Utför kontrollen på en oisolerad del av behållaren eller leta efter rostbildning vid isoleringskopplingarna. - Kontrollera regelbundet eventuell förekomst av föroreningar (t.ex. kiselkorn) i värmeväxlarvätskorna. Dessa föroreningar kan har orsakats av slitage eller korrosion till följd av hål. Filtrera värmeväxlarvätskan och utför interna inspektioner enligt beskrivningen i EN 378, bilaga C. Ta hänsyn till den möjliga, maximala tryckskillnaden på 25 bar vid en eventuell omtestning.Rapporterna över periodiska kontroller som görs av användaren eller operatören måste läggas till i övervaknings- och underhållsregistret.Reparation