Title: Bromstadvegen_59_FG-Sprinklerkontroll_2023.pdf
Alvorlighetsgrad0804 - 3LITENAvviksbeskrivelse Synes som at vegg er flyttet og gitt avstand mellom sprinkler og vegg på mer enn maksimale tillatte 2,0 meterStedPlan 2 - Fellesareal i kon- torReferansePoengtrekk1Bildebeskrivelse: -SPRINKLERHODER, KARAKTERISTIKK OG PLASSERING Plassering i forhold til bygningskonstruksjon, hindringer, skjulte rom/himlinger og tekniske installasjonerIDAlvorlighetsgrad0805 - 4LITENAvviksbeskrivelse Avtrekkshette over oppvaskmaskin gir skygge for nærliggende sprinklerStedPlan 2 - KjøkkenReferansePoengtrekk11. gangs uavhengig kontroll - Side 15 av 22 Generert 12.03.2023 10:55 fra versjon 20230311-f2b5b16cBildebeskrivelse: -SPRINKLERHODER, KARAKTERISTIKK OG PLASSERING Dekningsareal, innbyrdes avstand, klaring og orienteringIDAlvorlighetsgrad0804 - 4LITENAvviksbeskrivelse Over frys er innbyrdes avstand mindre enn minste tillatte 2,0 (1,8) meterStedPlan 2 - Kjøkken