Title: Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet  Pareto 10 og 11 etg. 28.02.2020..pdf
Røykluker trappeløp DM 1Utløst brannSolavskjermingUtløst brannBranngardin interntrapp mellom 10. og 11. etg.Løse manuelt ut brann /røyk plassert i tilluft. Løse manuelt ut brann /røyk plassert i tilluft.Ventilasjonsaggregat 360.011 - RøykdetektorVentilasjonsaggregat 360.020 - RøykdetektorFullskalatestObjektRøykdetektor …Branndetektor med flashDører med automatikk i rømingsveiDører med holdemagnetYttterdør Dronning Mauds gate Ytterdør KonserthusetBrannmansheis DM 3Heis DM 1Røykdetektor ….Røykdetektor ….Trykksettingsvifte 365.008.Detektor ….SolavskjermingBranngardin=360.011-RY401 (tilluft)=360.020-RY401 (tilluft)ReaksjonVisning av alarm med angivlese av sone på betjeningspanel og sentral. Test av manuell melder. Blink og hørbar lydAutomatikk åpner dør slik at dører åpnes manuelt via KAC boks eller lignende.Holdemagnet slipperManuelle vridere.Kjøres ned til plan 2 og heisdører åpnesKjøres til utgangsetasje og åpne dører