Title: MicroBrann-BSM-230-2 - Teknisk datablad.pdf
Side 9 av 15Versjon: Mai 2021www.micro-matic.noTeknisk datablad MicroBrann BSM-230-2DIP-switch oppsettFabrikkinnstillt DIP-switch oppsettCONFON1 2 3 4 5 6 7 8KonfigureringsmulighetDIPOff (standard)On1Brannspjeld 1Ikke i bruk2Brannspjeld 2Ikke i bruk3Modbus RTUBACnet MS/TP4Baud Rate (Off- standard)5Baud Rate (Off- standard)6Ikke i bruk=Off7Ikke i bruk=Off8Ikke i bruk=OffInformasjon DIP 3: Hvis MicroBrann BSM-230-2 blir brukt sammen med en BSS må DIP 3 være på ON (BACnet).Baud Rate valg Modbus Dette gjøres kun ved bruk av Modbus.DIP9600 (standard) 1920038400768004OffOnOffOn5OffOffOnOnBaud Rate valg BACnet Baud Rate på BACnet blir automatisk oppdaget.Side 10 av 15Versjon: Mai 2021www.micro-matic.noTeknisk datablad MicroBrann BSM-230-2Tilkoblings detaljer