Title: +038=54.000-NI009._15-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet  Takterrasse  Sluttrapport.pdf
Dato: Tidsrom:System Fullskalatest Brann og sikkerhet- Takterrasse Sluttrapport 16.11.2020 05:00- 06:30Navn Rolf Bauer (RIITB) Kim Larsen ( Ass. PL) Frode Alm (Vent.) Patrick Janson (Elektro) Steffen FonvigGjennomføring / Hendelser (scenario) 1. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft 2. Strømbrudd 3. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbruddKontroll før testSystemVed en detektor utløst skal det gå forvarsel slik at personell i bygningen (SMS-varsel) kan iverksettes tiltak/avstenge alarm eller varlse (manuell melder / ringe 110 sentralen. Dører adgangskontrollRømningsdører Heiser Lydanlegg1. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft Hendelse: System1. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft Hendelse: SystemLøse ut brannalarmBrannalarmanlegg.Utløst brannBranndetektorer FlashUtløst barnnElektriske låste dører til og i rømingsvei AdgangskontrollUtløst brannAV utsyr -(musikkanalegg )Fullskalatest