Title: +038=360.014-#####._06-360.014 OJ-DRHX Drev OJ Electronics AS - Instruks.pdf
Inden OJ-DRHX sættes under spænding første gang, skal montering og installation kontrolleres. Brug nedenstående skema som checkliste.KontrolpunktBeskrivelse af kontrollen√KompletteringInden installationen sættes under spænding, skal det sikres, at hele installationen elek- trisk såvel som mekanisk er klar til idriftsættelse.Det skal sikres, at der ikke befinder sig mennesker eller dyr i nærheden af bevægelige dele.ProduktoverensstemmelseKontroller, at angivelsen af den nominelle netspænding på OJ-DRHX's mærkeskilt er i overensstemmelse med den nominelle netspænding, hvortil OJ-DRHX skal tilsluttes.Kontroller at valg af steppermotorstørrelse opfylder kravet til det nødvendige moment for at trække den aktuelle rotor.Mekanisk installationKontroller, at OJ-DRHX er korrekt og solidt fastgjort til et plant underlag. Se pkt. 12.1 i denne manual.Kontroller, at der er fri og uhindret luftpassage til OJ-DRHX´s køleribber. Se pkt. 12.1 i denne manual.