Title: 76875.pdf
72Koble til ekstern regulering - med BMS-funksjonerCOM 1COM 2BUSROOMSIReC1X SIReA1X0 D1 Dd n G1 2 3 + -4 5 6+ -7 8 9 10111213 1415 16171819 2021 22+ - + -KlemmeFunksjonerCOM1RJ12 (6/6) SIRe intern kommunikasjonCOM2RJ12 (6/6) SIRe intern kommunikasjonD0D1GndBUS Modbus/RTU via Rs-485. Se egen håndbok: SIRe ModbusROOMRJ11 (4/4) punkt 1+2 og 3+4, SIReRTX (tilbehør)1+ 2-RPM-indikasjon 0–10 V DC UT (maks. 5 mA). Signal fra SIRe angir viftehastighet fra 0 til 100 %. Alltid aktiv.13 14Ekstern varmeregulering 0–10 V DC INN. Regulering av varme 0–100 %. Still inn parameter: Installatørmeny > Ekstern regulering > 0–10 V varmeregulering = På3+ 4-Varmeindikasjon (Aktuatorregulering) 0–10 V DC UT (maks. 5 mA). Signal fra SIRe angir varmetrinn fra 0 til 100 %. Styresignal til modulerende aktuator. Alltid aktiv.15 16