Title: CoolDX.IN.G.pdf_201811991420.pdf
3-fas, 400 V, 80 A852318015,22,067,013,36,607,303-fas, 400 V, 50 A8523826,02,496,524,86,509,003-fas, 400 V, 80 A9793837,02,8134,036,49,0011,503-fas, 400 V, 100 A1035381) Vid utetemperatur 26°C 50% RH (effektvariant 1), 27°C 50% RH (effektvariant 2) eller 28°C 50% RH (effektvariant 3), och frånluftstemperatur 26°C. 2) Första vikten gäller liten anslutningsgavel, andra vikten gäller stor anslutningsgavel. COOL DX kan levereras helt utan anslutningsgavlar eller med max. 2 små och två stora anslutningsgavlar beroende på vald variant.Kylsystem COOL DX TopCOOL DX Top StorlekEffekt- variantNom. luftflöde (m3/s)Min. luftflöde (m3/s)Nom. kyl- effekt1) (kW)Nom. effektbehov (kW)Köldmedium (kg)Krets 1 Krets 2Kraft- matningVikt (kg)0510,400,106,771,660.951,003-fas+N, 400 V, 16 A20020,550,209,302,481,021,033-fas+N, 400 V, 20 A2000810,550,229,312,381,151,203-fas+N, 400 V, 20 A