Title: +038=744.004-UP001._02-UN 422 NOR-1270-STS Nødlysaggregat Nortek Produktblad.pdf
Gällande och senast publicerad utgåva av detta dokument finns på www.milleteknik.se eller kan rekvireras via e-post, info@milleteknik.se (ange en- hetens namn och serienummer). Detta dokuments giltighet kan inte garanteras, då ny utgåva publiceras utan föregående meddelande.InstallationDenna anvisning beskriver installation och driftsättning av: Emergency Light 12V-IP65.Lampor ingår inte. Lampor (2 eller 4) beställs tillsammans med systemet (och då konfigureras systemet för rätt antal lampor på fabrik).34Tekniska dataUtspänning nätaggregat:13,65 VSpänningsrippel, aggregat:<100 mVp-pReglernoggrannhet:<100 mVMaxström laddare:1,5 AMaxström lampor:9A (18 A vid fyra lampor).Batterikapacitet:14 Ah, 1 x 12 V 14 Ah vid två lampor (1 st USL-12-14). 28 Ah, 2 x 12V 14 Ah vid fyra lampor, (2 st USL-12-14).Belysning:Två halogenlampor 12 V, 55 W.Dimensioner, H x B x D:200 (340 inklusive lampor) x 300 x 200 mm.Vikt:9,5 Kg (inklusive batterier men utan lampor).