Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
Tett åpninger med Protecta FR Akryl på begge siderAlupex rør ≤ Ø75mm≤ Ø110mm FR Rørmansjett med 50mm høyde, eller Ø125-200mm FR Rørmansjett med 60mm høyde, på begge sider9-50mm gjennomgående elastomerisk skumFestes med Ø4mm gips-, tre- eller betongskruerSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.ISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGER≥ 8mm åpning mellom isolasjon og konstruksjonAlupex rør ≤ Ø75mmTett åpninger med 25mm dyp Protecta FR Akryl på begge sider