Title: +175=364.001_LX001_Døli pleie og omsorgssenter. Sweco rapport ventilasjonsanlegg.Protokoll.pdf
Det TE hevder er at satt krav til SFP-faktor pa 1,5 (jf under Vifter s 55) gjer at ngdvendig aggregatstarrelse ikke far plass i ventilasjonsrommet. (TEK 10 kravet til SFP-faktor er vel 2,0.). Forutsetter at garsdagens notat fra deg har hensyntatt beskrevet SFP-faktor pa 1,5. Ber om en bekreftelse fra deg pa dette.Med vennlig hilsenKjell K. SaupstadProsjektleder, Nittedaleiendom KFv NITTEDAL KOMMUNE— der storby og Marka matesTelefon: 67 0590 00, Telefaks: 67 0591 79Direkte: 67 0590 88Epost: Kiell.Saupstad@nittedal.kommune.noWeb: http://www.nittedal.kommune.no% Tenk pd mijmet for ciu skeiver ut denne e-postenFra: Skogeng Lena [mailto:Lena.Skogeng@sweco.no] Sendt: 11. august 2015 14:49 Tik: Kjell K. SaupstadKopi: egil.krakenes@boelgeblikk.no; Sgrlie Trond Emne: Dgli sykehjem - Tilbygg. Kontroll av anbudsdokumenter. Tilb.m. fra RIV p& pkt. 5