Title: GTQV, XPIR.pdf
ABIllustration 3M. Efter inkoppling av ledarna enligt yttre f örbindningsschemat avslutas montaget med att sätta tillbaka kåpan.2 (4)7Inkoppling Ledarna i kablaget från ansluten regulator kopplas in enligt förbindningsschemat för GTQV nedan.RCC = Rumsklimatsregulator LCC = Labklimatsregulator CBX = Kopplingsbox (TTD, TTC, TTF, VTD)För RCC och LCC: AIN <Tempgivare> Param.1 sätts till 12 Param.2 sätts till 43 AIN <Koldioxidgivare> Param.1 sätts till 0 Param.2 sätts till 2000C A V 4 2 + G/0 0 G/Q GT GSkärm Blå Vit Svart RödUtsignaler GQ: 2 - 10V (400-2000 ppm) GT: 0 - 10V (12-43°C)+ G0 G1 N AI3 N AIRCC+ G0 G1 N AI2 N AILCC+ G0 G3 N AICBX*) Inkoppling till CBX: Utsignal GT kopplas normalt inte in. Aktiva tilluftsdon är utrustad med rumstemperaturgivare.Observera: Skilj på fas(G+/24V) och nolla(0). Gemensam nolla för G+/24V och signaler (GQ och GT).Illustration 1I. Yttre förbindningsschema för GTQV Version B12.GTQV_B12_INST133 (4)8