Title: 01 - Brannkonsept, Ahlsell - Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
Avtrekk fra komfyr må føres i egen kanal på grunn av fettavsetning fra matos. Avtrekk må ha fettfilter, og avtrekkskanalene må kunne rengjøres i hele sin lengde for å redusere faren for antennelse og brann.Avtrekkskanaler fra te-kjøkken må utføres med brannmotstand EI 15 A2-s1,d0 hvis de ikke ligger i sjakt. I tilslutning mellom komfyrhette ogWWW.FIRESAFE.NOKommentarer og referanserTeglstein, betongtakstein, skifertak og metallplater kan uten ytterligere dokumentasjon antas å tilfredsstille kravet.Kommentarer og referanser Ventilasjonskanaler bør ikke bryte seksjoneringsvegger. Dersom det likevel er nødvendig må kanalen ha lukkeanordning (spjeld) med minimum samme brannmotstand som seksjoneringsveggen.BYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDAnsv. ARKARKARKARKARKAnsv. RIVSIDE 112 Gjennomføringer i branncelleskiller (Vann og avløpsrør, kabler, ventilasjons- kanaler ol.)3 Teknisk rør- og kanalisolasjon4 Opphengssystem fortekniske installasjoner5 Strømforsyning og