Title: FDV - Døli Pleie- og Omsorgssenter (3).pdf
Side 10Postboks 304 1377 BillingstadKaldlufttilførselKjøling (tilluftstemperatur sommer)Støy/vibrasjonerDøli Pleie- og OmsorgssenterFDV-DOKUMENTASJON 36 VENTILASJONSANLEGGKontroller settpunktet for temperatur Kontroller om overopphetingstermostaten er utløst. Se vedlagte DV-instrukser. Kontroller avtrekksfilteret. Bytt ved behov Kontroller om varmeveksler går Kontroller om viftene har stoppet som følge av overoppheting. (vises som viftealarm for fellesaggregatene). Sjekk om pumpa på varmebatterikretsen går og posisjonen til reguleringsventil. Videre kan man sjekke temperaturene på vannet. Kontroller settpunktet for temperatur Sjekk om pumpa på varmebatterikretsen går og posisjonen til reguleringsventil. Videre kan man sjekke temperaturene på vannet. Kontroller om hovedpumper for kjølesystemet går. Kontroller stabiliteten til aggregatet Rengjør vifteblad Kontroller at skruene som holder viftene, er tilstrammet.Side 116. VEDLIKEHOLDSINSTRUKSMERK SPESIELT: