Title: Heraeus System UV CS 8.220.pdf
BA_10000266217_April 15Side 11 av 257ProduktbeskrivelseDrift som avviker fra det som angis i bruksanvisningen må godkjennesav Heraeus Noblelight.3 ProduktbeskrivelseUV Control System behandler prosessluft med UV-stråler.ProduktbeskrivelseKoblingsboksen inneholder elektroniske reaktorer , et styrekretskort, ventilatorsystem for koblingsboksen samt driftstimeteller for UV- lampene og styringen av UV Control System.3.2 Tekniske DataMål og vektKabelanbefalingAnbefalt kabel for UV-lampe til koblingsboks (maks. lengde 20 m, ved avvik bør Heraeus Noblelight kontaktes)Ytre mål (bredde x høyde x dybde)300 x 430 x 180 mmMonteringsmål260 x 360 mmLapp Ölfelx 150 5x1,5 mm2 (AWG 15 pr. UV-lampe)Styrekabel 5 G 1,5 mm2 ÖLFLEX 540 PVekt6 kgSkjermet styrekabel 5 G 1 mm2 ÖLFLEX 110 PElektrisk tilkoblingSkjermet styrekabel 5 G 1,5 mm2 ÖLFLEX CLASSIC 115 SY1/N/PE AC 50/60 Hz 190-240 VInntakSkjermet styrekabel 5 G 2,5 mm2 ÖLFLEX CLASSIC 115 SY16 ASikring