Title: Swegon Ventiler_baffler-Injusteringsguide.pdf
Tilluftsdon: 1. I de fall spjällreglagen består av ett vitt och ett svart nylonsnöre, skall de sträckta snörena knytasihop till en s k injusteringsknut. På detta sätt kan alltid det inställda spjälläget indikeras.2. Snörena lindas ett varv runt den låsskruv som ﬁnns i produkten.Spjälläget låses genom att skruven dras åt.Frånluftsdon: Sker analogt med tilluftsdon. I de fall donet är en kontrollventil sker låsning av käglans läge via en vingmutter på donets baksida.Kanalprodukter (VAV/CAV- & injusteringsspjäll): På kanalprodukterna där mätning/injustering sker med hjälp av metod A2 är spjällets vred utrustat med en låsanordning.Injusteringsguide 2014:12www.swegon.com56Mätning och injusteringBeräkning av luftﬂödet med hjälp av k-faktor (injusteringsfaktor): För varje mätbar produkt ﬁnns en speciﬁk injusteringsfaktor (eller k-faktor, som den vanli- gen kallas) framtagen.Normalt är produkterna märkta med respektive k-faktor.