Title: Felles romregulator møterom.pdf
Gréanssnitt RS485BDetta ecos500 granssnitt &r till for anslutning av ecoink moduler.Fyrtrads partvinnad kabel maste anvandas for anslutning till seriellt RS-485 B grénssnitt. Maximal I&ngd pa kabeln &r beroende av anvénd kabeltyp och termeneringsmotstand.For Ethernet CAT-5 kablar liksom for IYST-Y kablar, sa &r en bu- slangd upp till 500 m majlig. Buskablaget maste fbla linjar topologi. stjdrna, tré eller stubb topologi &r inte rekommendabel. P4 ecos500 rumsregulator, en 3-ledares bus anslutning till RS-485 B granssnit- tet finns att tillga Observera att rétt polaritet ansluts. Enheterna har inga interna terminerings motstand.Digitala utgangar (relder)Antal utgdngar 16 (DO)Typ av utgangar Relaer, slutkontakter (0-1) Utgangarnas belastning Se tabell for tekniska specifikationer Kopplingsfrekvens 108 cyklerKopplingsspanning 24..250VAnm. : Foliande &r icke tillatet: mixade anslutningar for kraftmatning, olika faser (L1, L2, L3) eller olika spanningscmraden( l4g spanning).