Title: +038=54.000-NI009._10-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet  Pareto  7 etg. Sluttrapport.pdf
Sammendrag fra test For utkvittering av hendelsene ble det gjennomført 1 fullskalatest 05.08.21. I denne testen ble det avdekket feil på 1 stk. nødlys i heislobby DM1. Utbedring av dette ble utført av Tallberg og kontrollert av PL 10.08.21.StatusKommentarKontroll forvarsel (SMS)Normal drift Normal drift Normal driftNormal driftAnsvarlig entreprenør ElektroElektro Elektro VentElektro / byggLagSide 1 av 31. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft Hendelse: SystemLøse ut brannalarm Brannalarmanlegg.Utløst brannBranndetektorer FlashUtløst barnnElektriske låste dører til og i rømingsveiUtløst brannLysUtløst brannVentilasjonssystem 360.007Utløst brannVentilasjonssystem 360.013Utløst brannVentilasjonssystem 360.025Utløst brannVentilasjonssystem 360.026Utløst brannSolavskjermingLøse manuelt ut brann /røyk plassert i tilluft. Løse manuelt ut brann /røyk plassert i tilluft.Ventilasjonssystem 360.007 - Røykdetektor