Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Manuella reglerventiler till enheten medföljer inte, utan måste monteras uppströms och nedströms i förångarens och kondensorns kylmedelkretsar för att garantera rätt flödesstyrning.Avläst värde, utgående köldbärartryckG e n o m d e t t r y c k f a l l s o m s k a p a s a v r e g l e r v e n t i l e n i köldbärarsystemet, kan ventilen överföra systemets tryck-/ flödeskurva till pumpens tryck-/flödeskurva för att uppnå den önskade driftpunkten (se exempel).OFFAvläsningen av tryckfallet i plattvärmeväxlaren används till att styra och justera systemets nominella flöde. Tryckfallet mäts med tryckgivarna som är anslutna till värmeväxlarens vatteninlopp och utlopp.Förklaring OÖppen