Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Instalacija Pročitajte gornje bezbednosne informacije. Instalaciju, električno priključivanje i puštanje u pogon sme da provodi samo ovlašćeno osoblje u skladu sa zahtevima i potrebama. Električno priključivanje mora da se provede u skladu sa dijagramom ožičenja u priključnoj kutiji, oznakama na priključnim blokovima ili na kablu. Svi 3-fazni ventilatori se fabrički isporučuju s priključkom od 400 V 3~. Zatvorite i ispraznite priključke kablova poklopcima. Ventilator serije K mora se instalirati tako da priključna kutija bude na vrhu jedinice pod uglom od ± 90 stepeni. U slučaju izvođenja fiksne instalacije s kablovima prečnika 12-14 mm, mora se vratiti ulazni ležaj (odnosi se na tipove K, KV, RVF i KVK 125/160). Da bi se zadržala zaštita IP44, ventilatori serije RS ne smeju se montirati s priključnom kutijom/pločom motora okrenutom prema gore (Sl. 1).