Title: +038=54.000-NI001._01-Utvidelse av Idriftsettelse av Sentral1 Plan2 PlanU2  Og Hovedtrapp Dm1 Nortek Idriftsettelsesrapport.pdf
Styringene og lyden blir testet ved fullskalaAlle er testetBlir testet når de skal ha fullskalaBlir testet når de skal ha fullskalaIngen lokale avstillereTestet om IO enheten som sender signal til eltek sentralen trigger ved alarmKommentarEr det loggbok på anlegget?Har du gått igjennom loggen for siste år?Har du loggført kontrollen?OPPLÆRING Har kunde fått opplæringTILLEGGSOPPLYSNINGER Utfylde beskrivelseMerknader Forslag til utbedringer Avvik Eventuelle forbeholdGJENSTÅENDE ARBEID Gjenstår det arbeiderKONKLUSJON Tilfredstiller anlegget kravene uten avvik?Montør Fornavn: Etternavn: Dato: Signatur:Selcuk Akcakaya 18.09.2020Revisjonsdato:24 03 2020HvemProgrammerte anlegget med 5 minutters stille alarm. Hvis 2 meldere går i alarm eller manuelle melder blir aktivert går sentralen rett i alarm. Programmerte inn 1 stk IO for å sende og motta alarm fra Eltek sin sentral.Hva gjenstår og hvem har ansvaret for det Programmere resten av anleggetBeskrivelse