Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
Sensitivity I "Sensitivity" angis avviket i slagvolumet, som fører til feilmelding, i prosent.SensitivityAvviklowCirka 70 %mediumCirka 50 %highCirka 30 %0 1 7 10 1 6 14 0 M TDelay Parameteret "Delay" brukes til å definere tidsperio- den før en feilmelding genereres: "short", "medium" eller "long". Forsinkelsen avhenger av den angitte doseringsmengden og kan derfor ikke måles i slag eller tid.Luftbobler Funksjonen "FlowControl" identifiserer luftbobler > 60 % av slagvolumet. Når pumpen bytter til advar- selsstatusen "Luftbobler", tilpasser den slagfrekven- sen til cirka 30-40 % av maks. slagfrekvens, og star- ter en spesiell motorstyringsstrategi. Tilpasningen av slagfrekvensen lar luftboblene stige fra suge- til utløpsventilen. På grunn av den spesielle motorsty- ringsstrategien forflyttes luftboblene fra doseringsho- det til utløpsledningen. Hvis luftboblene ikke har blitt eliminert etter maksi- mum 60 slag, går pumpen tilbake til normal motor- styringsstrategi.