Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Bevestig de meegeleverde montagebeugels aan de draadstangen. Draai de moeren niet vast maar plaats eerst de ringen (zie tekening) (Zie fig. 18.) Monteer nu eerst de waterleidingen. Zie hoofdstuk “Wateraansluitingen”. Verwijder zo nodig de T-ligger zodat er meer ‘bewegingsruimte’ ontstaat (Zie fig. 19). Til de unit (zonder frame) voorzichtig op aan de vier hoekpunten. TilWateraansluitingenVoer de hydraulische aansluitingen uit op de wisselaar of de kleppen met schroefdraadverbindingen en materiaal dat een perfecte afdichting garandeert. De unit heeft vrouwelijke koppelingen in ingang en uitgang, zowel voor de configuratie met 2 leidingen als die met 4 leidingen. De unit is verder voorzien van een luchtafvoerklep (zie afb. 26), die kan worden gesteld met een sleutel van 8 mm.Typen200 300 400 200* 300* 400*Afmetingen aansluitingen(Ø) 3/4" 3/4" 3/4" 1/2" 1/2" 1/2"Typen500 600 700 700 *Afmetingen aansluitingen(Ø) 1" 1" 1" 3/4"Warmwatercircuit bij 4-pijps uitvoeringElektrische aansluitingen