Title: +038=360.000-NI001._67-DM1-3. 360.012 (2 etg) R&H - Målerapport.pdf
MÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01Blankett nr.: 68-091ANLEGG : SYSTEM :Dronning Maud 1-3 +02 = 360.012 GlastadDato : Ref. :TILLUFTROM NR.Møte 2-106 2-105 2-104 2-103 2-102 2-101 Wc 2-405 Wc 2-404 Wc 2-402 Wc 2-401 2-001 2-002 2-003 2-004 2-005 2-006 2-007 Felles gang Korr v/wcTILLUFT Prosjektert Målt m3/h 475 227 193 440 185 244 91 100 100 100 100 740 185 187 191 94 184 129 542 117m3/h 520 235 200 480 200 260 100 100 100 100 100 810 200 200 200 100 200 135 600 120AVTRE Avvik Prosjekt Målt m3/h m3/h 520 520 235 235 200 200 480 480 200 200 260 260 100 100 68 100 69 100 62 100 87 100 846 810 181 200 185 200 200 200 101 100 203 200 135 135 600 600 120 120%9 -3 -4 -8 -8 -6 -9 0 0 0 0 -9 -8 -7 -5 -6 -8 -4 -10 -3Avvik %0 0 0 0 0 0 0 -32 -31 -38 -13 4 -10 -8 0 1 1 0 0 0Total4 9604 62474 9604 8522KVALITETSHÅNDBOK Randem Hübert A/S - Stansevn. 11, 0975 OSLO - Telefon: 22 90 07 00 - Telefax: 22 90 07 10 E-mail: service@hybra.no02.09.2020Harald JensrudANMERKNING