Title: +175=325.001_LH001_Purmo compact radiatorer.Produktinformasjon.pdf
PURMO Compact -radiatorernas tryckklass är PN10, Vid planeringen av värmesystemet bör man beakta att denna tryckklass inte överskrids. I värmesystem i höga byggnader bör man, förutom det hydrostatiska trycket, beakta det dynamiska trycket som uppstår genom pumpanordningen. PURMO Compact- radiatorernas tryckhållbarhet säkerställs genom en provtryckning av varje radiator på 13 bar redan i tillverkningsskedet.lnstallationVärmesysternPURMO Compact -radiatorerna är avsedda för sk. slutna värmesystem, där inget utsläpp av fritt syre i systemet är tillåtet. Ett tätt och noggrant planerat system sparar energi och komponenter som ingår i systemet. Läckage i systemet förorsakar ett behov av täta påfyllningar med syresatt vatten, vilket leder till att plåtytornas insida rostar. Därför skall man inte tömma värmesystemet på vatten under t.ex. sommaren. Vattnets temperatur skall vara mellan 0 och 120' C, pH-värdet 7- 9 och mängden fritt syre max, 0,02 mg/kg.