Title: 2014-Årskontroll Tungasletta 2 Blokk A.pdf
NØDLYS: Funksjonstestet og belastningsprøvd samtlige nødlys.(70stk) Skiftet 1stk 8w lysrør. 2stk nødlys sviktet på batteri.(4etg og 3etg) disse er merket med rød defekt lappe. Bygningsmessige endringer er gjort slik at nye rømningsveier må skiltes.(kjeller,1etg,2etg,og 5etg.)( Dette er utbedret av Bravida.)Det bør monteres ledelys i garderober kjeller.Nødlyssentralen i tilfluktsrom kjeller(undervisningsrom,lab) er en del av sivilt beredskap og har ikke innmontert batterier. For å oppnå nøddrift på armaturene i lokalene, må det settes inn batterier i nødlyssentralen.RØKLUKER: 2 stk røkluke sentraler: Hovedtrapp:BB-Q117,12v/1,2A batteri fra 2012,ladespenning 13,81v Kontrollert utløsningskrets med blitzpære. Bitrapp: BB-Q117,12v-1,2Ah, batteri fra 2012,ladespenning 13,78v. Kontrollert utløsningskrets m/blitzpæreDekningsgrad i bygget må oppgraderes iht bruksendringene av bygget.(Med avvik menes uregelmessigheter som må utbedres)Sted i bygningen: Beskrivelse avvik: 1etg og 5etg Kjeller-5etg 1etg-5etg