Title: +038=320.102-SB006T_01-Energy Valve Reguleringsventil Belimo - Produktdatablad.pdf
V'nom [l/s] 0.35 0.65 1.15 1.8 2.5 4.8V'nom [l/min] 21 39 69 108 150 288V'nom [m³/h] 1.26 2.34 4.14 6.48 9 17.28kvs teor. [m³/h] 2.9 4.9 8.6 14.2 21.3 32.0kvs teor.: Teoretisk kvs-verdi for trykkfallsberegningTekniske dataElektriske data Nom. spenningAC/DC 24 VNominell frekvens50/60 HzNom. spenningsområdeAC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 VEffektforbruk i drift4 W (DN 15, 20, 25) 5 W (DN 32, 40, 50)Effektforbruk ved stillstand3.7 W (DN 15, 20, 25) 3.9 W (DN 32, 40, 50)Effektforbruk for kabeldimensjonering6.5 VA (DN 15, 20, 25) 7.5 VA (DN 32, 40, 50)Tilkopling tilførsel / reguleringKabel 1 m, 6 x 0.75 mm²Tilkobling EthernetRJ45-kontaktParallell driftJa (merk ytelsesdata)FunksjonsdataKommunikasjonBACnet IP, BACnet MS/TP Modbus TCP, Modbus RTU MP-Bus CloudArbeidsområde Y2...10 VInngangsimpedanse100 kΩArbeidsområde Y variabelt0.5...10 VPosisjon tilbakemelding U2...10 VPosisjon tilbakemelding U, merknadMax. 1 mA