Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Kabler ≤ Ø14mm singel eller i buntPlaten limes mot veggen med FR Dekkmaling og festes med ≥ 5x80mm skruer og skiver i hvert hjørne, 25mm fra kant og med c/c ≤ 300mmPLASTRØR & TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 60 U/C (E 60)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 900mm bredde og 1200mm høydePlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bredde på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-S montert i senter av veggPVC rør ≤ Ø32mm & PE & PP rør ≤ Ø40mm, singel eller i bunt ≤ Ø110mm, med eller uten kabler ≤ Ø14mm, single eller i bunterAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderPVC rør med veggtykkelse 1.5- 2.4mm, PE rør 2.0-3.7mm og PP rør 1.8-2.0mmPLASTRØR & TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 90 U/C (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 1100mm x 1100mm (mellom vegg og dekke 550mm høyde x 1100mm bredde med innfestning på 3 sider)