Title: 330-TY3331 veggsprinklerhode.pdf
286 °F (141 °C)Blå5,6 1/2" NPTINSÄNKT HORIS. VÄGGSPRINKLER (TY3331)* Figur 3135 °F (57 °C)155 °F (68 °C)175 °F (79 °C)OrangeRödGul1,2,4,9,101,2,9N/A200 °F (93 °C)Grön135 °F (57 °C)OrangeINSÄNKT HORIS. VÄGGSPRINKLER (TY3331)** Figur 4155 °F (68 °C)175 °F (79 °C)RödGul1,2,3,4,9N/A200 °F (93 °C)Grön135 °F (57 °C)Orange5,6 1/2" NPTVERTIKAL VÄGGSPRINKLER (TY3431) installerad pendent eller upright155 °F (68 °C)175 °F (79 °C)200 °F (93 °C)RödGulGrön5,6,7,8,95,6,7,9286 °F (141 °C)BlåANM. 1. Listad av Underwriters Laboratories, Inc. (UL) som quick response-sprinkler för användning i låg- eller normalriskbyggnader vid 4" till12" (100 till 300 mm) avstånd mellan spridarplattan och taket.2. Listad av Underwriters Laboratories, Inc. som quick response-sprinkler för användning i Kanada (C-UL) i låg- eller normalriskbyggnader vid 4" till 12" (100 till 300 mm) avstånd mellan spridarplattan och taket.