Title: Sluttkontroll 4.etg. del2 4-U4.pdf
Har du tettet alle gjennomfaringer i brannskiller? D Er kabeltverrsnitt valgt riktig med hensyn til spenningsfall og stremfgringsevne? mEr effektbrytere/motorvernbrytere riktig justert? mEr det valgt nedvendig frakobling, sikkerhetsbryter, nedstopp og nullspenningsutlgser?Har tilkoblet utstyr IPgrad tilpasset omgivelsene?Er merking av PEN, PEog Nleder utfart?Er anlegget tilstrekkelig merket? m Er alle tilkoblinger riktig utfart?Er skjult varme dokumentert og eier informert?Er det nedvendig adgang for drift og vedlikehold?Er advarselstekster montert og nedvendig dokumentasjon/ informasjon overlevert fil eier/bruker?Er det montert nadvendige overspenningsvern?Sluttkontroll Sk Tay2 Versjon 4.0 © NELFO Rapport fra sluttkontroll etter arbeid pa elekiriske anlegg 29BA52CF-4255-450C-954C-1ADAA32B04D8velfo @ Elsikkerhersdokumentasjon... Forisettelse fra forrige sideHele anlegget [ ] Anleggsdel: L % Dl 2 H -y | Sipunke ' o A :Maling/preving 2 KOMMENTAR