Title: V20-05-01 VVS-anlegg plan 5 - DM1.pdf
310.001: MA 75 UK = 2761OppWISE IOREMøterom 5-0081:60ø200 UK=2670ST009T-125-160 100 m³/hø250 UK=2620ø250 UK=2620Opp 310.102 KV: Cu 42mm 310.202 VV: Cu 28mm 310.302 VVC: Cu 22mm 310.001: MA 135mm 310.002: MA 110mmWISE IAQ WISE RTAOppø250SQ001T Ø250 Q:890 m³/hBrannskap Insp.lukeSK001T Ø160 Q:150 m³/hOppAlle ventiler/overstrømninger i korridor avsluttes over spilehimlingNed 310.102: Cu 42mm 310.202: Cu 35mm 310.302: Cu 22mm 310.001: MA 110mm 310.002: MA 110mmø250 UK=2620SK001T Ø125 Q:100 m³/hPurewaterST020T-125 50 m³/hø125 UK=2728Hovedtrapp 1 5-308ø125 UK=2728ø160 UK=2710Motorisert åpne/lukke-spjeld 700x1200. Normalt stengt. Åpner på detektert røyk i sluse.ø200 UK=264575mm Sluk Magnetventiler kobles til bev. detektor Fordelerstokk ø250 UK=2620 SZ001T Ø250 SZ001T Ø250LFOpp/ned 360.012 ø400 360.013 ø630 360.012 ø400 Ned ø400 I dekke SZ001T Ø400SZ001T Ø125SF009T 400x800 2950 m³/hNed PurewaterPurewater 65mmI dekke SZ001T Ø630400x800 UK=1600