Title: +038=360.019-#####._06-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Luftflöde, m3/ha P,g n n k ö s k c y r t lia t o T21Eff.-var. 1Ef f.-vFläktar. 2 SFPv=1,251,000,75Lw,tot75dB808590a P, t s u l r ö f s k c y r t l a t o Ta t t e ri vä r mx l a r ee P M 1 5 0 % ( F 7 ) ePM10 60% (M5)Luftflöde, m3/sUndre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering.Aggregat utan batterivärmeväxlare, effektvariant 2, motsvarar krav enligt Ecodesign 2016/2018. Aggregat med batterivärmeväxlare, effektvariant 2, motsvarar krav enligt Ecodesign 2016. Aggregatet mot- svarar även krav för Ecodesign 2018 om medelvärde av tillufts- och frånluftsflöde ej överstiger 2,48 m3/s.Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.Tillåtet driftsområde vid nedreglering. Undre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering, se svart streckad linje i diagram. Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).