Title: TTC_Aktivt taktilluftsdon.pdf
Exempel på instrumentpanel i webbgränssnittet LINDINSPECT. Via LINDINSPECT kan noder i systemet för klimatstyrning övervakas och administreras.2(5)4Tekniska specifikationerAllmänt Dimensioner (mm) För mått på donlåda se produkt beskrivningen för HTK (doltmontage) eller HTR (Synligt montage).Flödesreglering Intervall TTC-250: 3-65 l/s TTC-400: 5-100 l/sTolerans ± 5% eller minst ± 2 l/sTTC-2502 3Prestanda Maximal förändring reglerad inom ca 2 min.TTC-400400Tryckmätning Intervall TTC-250: 10-120 Pa TTC-400: 10-120 Pa Önskas högre tryckområde (max 250 Pa) anges detta vid beställning.5 4Tolerans ± 5% eller minst ± 3 PaMaterial Pulverlackerad stålplåt.550In- och utsignaler (Via kopplingsbox CBX) Insignaler 2 st 0–10 VDC 1 st 1–6 VDC för extern flödesgivare GFI eller slavreglering DCV-SL.Nettovikt TTC-250: 5,6 kg TTC-400: 8,5 kgIngång för belysningskort CBR.Utsignaler 2 st 0–10 VDCFärgkulör RAL 9003 i standardutförande. Valfri färg kan specialbeställas.1 st 24 VAC TRIAC