Title: 2209 Elektro - NEK 405-3 Næring Oppdelt Lofotsenteret.pdf
Id: 1777Kabler og ledninger er ikke korrekt installert.TiltakKabler og ledninger må installeres korrekt.LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar Kabelbro ved sunkost. Flere kabler ikke festet. En kabel ikke forskriftsmessig avsluttet/terminert.26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres67/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 05 Installasjonen generelt26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no68/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 05 Installasjonen generelt26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no69/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 05 Installasjonen genereltId: 1778Koblingsbokser er ikke ok.TiltakKoblingsbokser må utbedres/festes.LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar Ved kabelbro sunkostId: 1779Belysningsutstyr er ikke funnet i orden.TiltakBelysningsutstyr må utbedres (FEL §10).LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar Spot i himling ved Jordbærpikene.