Title: +038=54.000-NI009._04-Dronning Muads gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet Pareto 6 etg.pdf
Ventilasjonsaggregat 360.013 - Røykdetektor2. Strømbrudd Hendelse:SystemStrømbruddAvbruddsfri strømforsyningFullskalatestE-post 932 41 530 rba@erichsen-horgen.no 466 75 855 kim@itech.no 917 17 630 frode@hybra.no 412 57 319 patrick@tallberg.noFirma Erichsen & Hiorgen AS Itech as. Randem Hübert AS Tallberg ElektroSammendrag fra test Det ble gjennomført fullskalatest for lokaler uten registrerte avvik 22.12.20StatusKommentarKontroll forvarsel (SMS)Normal drift Normal drift Normal driftObjektReaksjonBrannalarmsentral Håndmelder 01.028 Røykdetektor 01.014/ 01.029 Branndetektor med flashVisning av alarm med angivlese av sone på betjeningspanel og sentral. Test av manuell melder. Blink og hørbar lydLysLys tenner og går opp til 100%Brannalarmsentral Håndmelder 01.028 Røykdetektor 01.014/ 01.029 SolavskjermingVentilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerAlle persienner for hele bygget kjørers opp. Lys tenner / går opp til 100 %