Title: 2018 - Energivurdering 360.03.pdf
Type lokale:KontorbyggAntall pers.:115Installasjonsår2016Byggeår:2016Areal(m2):1720Systemet betjenerKontorlokaler plan 2 og 3 akse C-DTakhøyde (m):2,6DriftstiderTimer/døgn9Døgn/uke5Volum (m3):4472Årlig driftstidTimer2340Uker/år52Oppsummering av ventilasjonsanleggets tilstand Verdier beregnes av energirådgiver basert på innfylte verdier i skjemaene.KommentarerSpesifikk luftmengde i driftstid4m3/h/m2Spesifikk luftmengde utenfor driftstid0m3/h/m2Energibruk vent oppvarming11 153kWh/årSpes.vent oppvarming6kWh/m2*årEnergibruk viftedrift5 645kWh/årSpes. vifteenergi3kWh/m2*årEnergibruk vent. totalt16 797kWh/årSpes. vent. energi totalt10kWh/m2*årSFP-faktor i driftstiden0,9kW/m3/sSFP-faktor utenfor driftstidenkW/m3/sÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner80,7%Avlest EagleLuftskifte (i og / utenfor driftstid)1,40,0h-1Sjekklistekontroll Tekniske data