Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
1 x Armaturer 2382 lm 23.19 W 8.59 W/m² 199 lx 167 lx 0.84 <=24.71.040-1 Biblotek Total lysfluks Totaleffekt Samlet effekt per areal (162 m²) Em Emin Emin/Emid (Uo) UGR31 x Armaturer 140093.203 lm 1429.51 W 8.82 W/m² 488 lx 190 lx 0.39 ---(>= 500 lx)(>= 0.60)Rom 13 Total lysfluks Totaleffekt Samlet effekt per areal (90 m²) Em Emin Emin/Emid (Uo) UGR15 x Armaturer 69105 lm 705 W 7.80 W/m² 586 lx 362 lx 0.62 ---(Forslag 2) 1.045 Kunst Kreativ rom 34 x Armaturer 93427.6797 lm Total lysfluks 1006.1 W Totaleffekt 15.20 W/m² Samlet effekt per areal (66 m²) 654 lx Em 301 lx Emin 0.46 Emin/Emid (Uo) --- UGR1.046 Lager Total lysfluks Totaleffekt Samlet effekt per areal (19 m²) Em Emin Emin/Emid (Uo) UGR7 x Armaturer 20483.1992 lm 210.97 W 11.05 W/m² 312 lx 137 lx 0.44 ---Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 15/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202211.002 Dansesal1.1 Beskrivelse, 1.002 Dansesal1.1.1 Planvisning