Title: +038=360.028-#####._07-360.028 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
TurtallsregulertTrykkfall, tilluft192 PaTrykkfall, avtrekk203 PaEkstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje151 Pa412 m³/hTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(82,4% ved samme luftmengde) Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter82,4 %80,2 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer80,9 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold96,0 %Årsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)82,2 %LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkUteluftTilluftAvtrekkAvkastSFPeSFPvEtaTAndelm³/hm³/hPaPaPaPakW/ (m³/s)kW/ (m³/s)%1007 6007 60050200100502,131,9882,4806 0806 0803214682321,541,4184,5604 5614 5611810468181,030,9385,9403 0403 0408745880,670,6086,4201 5201 5202565220,510,4884,1