Title: Dronning Mauds gate 1-3 Driftsstart Integrert test luftbehandling 360.023  Sparebank 1  06  etg .pdf
Ventilasjnsaggregat =360.023=360.023-RT511=360.023-QD401 (tilluft) =360.023-QD401 (avtrekk)=360.023-SB501Givere.Ur i SD-anlegg=310.003-OE901Effekt omregningReaksjonVentilasjonsaggregat starter og stopper i henhold til kriterierStenger ned aggregat. Pumpe går Ventil åpner Resettes manuelt Signal til SD-anleeggGir alarm ved tett filter. Resettes manuelt. Signal til SDSet.pkt endres i operatørtablå og SD. Pådrag, roteredne varemegjenvinner , varmebatteri og kjøling intern varepumpe (DX) endres for å ivareta ønsket set.pkt.Verdier skal stemme overens med display på undersentral / operatørtablåSjekk endring av kalender / tidstyring i SDBekreft avleste verdier mot EOS og SD-anlegg. Energimåler viser aktuell flow og forbrukSFP verdi vises i SD-anlegget.Ansvarlig entreprenør Vent/autVent/aut.Vent/aut.Vent/autVent/autVent/autRør/AutVent/autResultat testDet er forsatt ikke lagt opp til dette i SD. Endring Settpunkt må gjøres fra Web på aggrigat.