Title: 2020 Årskontroll sprinkler Smestad_skole - ESS_76425.pdf
meterBeregnings- grunnlag Dim. reglerFG-CEATotalt areal: Kommentarer:m2 Sprinklet:m2 Usprinklet:m253205320 Bygningen er fullsprinklet. Lagring ikke tillatt i denne fareklassen.VANNFORSYNINGEN OG VANNMENGDE/TRYKKMÅLING (P/Q)Vannforsyning: P/Q-krav ved sprinklerventil:Vannforsyningens kapasitet:Forbedret enkel, vannverksledning forsynt fra begge sider 1,46 P = bar Q = 435 l/min Målte verdierP/Q-graf:P1 Q1 P2 Q2 P3 Q3Tilførsel 1: bar l/min bar l/min bar l/minP1 Q1 P2 Q2 P3 Q3Tilførsel 2: bar l/min bar l/min bar l/minP1 Q1 P2 Q2 P3 Q3Tilførsel 1+2: 4,50 bar 0 4,25 375 4,10 540l/minbar l/min bar l/minKommentarer:Kapasitetsmåling utført ved kontroll.Smestad skole Rutinekontroll utført 28.09.2020 av Sectech ASAntall sprinkler Type 700 SpraystkSide 1 / 3BYGNINGSMESSIGE, BRUKSMESSIGE ELLER ANDRE ENDRINGER I FORHOLD TIL PROSJEKTERTKommentarer: