Title: 25-11-21 Hovedservice Ventilasjon Bytesteinen 1.pdf
Internkontroll Hovedservice - Ventilasjon Bs1 Eiendom AS Bytesteinen 1 Bytesteinen 1, 6517 KRISTIANSUND NUtført: 26.11.2021Kontrollør: Caverion - Rokas Streleckis (Tlf: 90710637 E-post: rokas.streleckis@caverion.com) Kontrollnummer: 2110OversiktBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1AvvikVentilasjon 36.03KontorTotalt antall avvikKontrolldokumentasjonDet er registrert én sjekkliste26.11.2021 14:44:41 - www.norik.noR E T S A H -3000s e r d e b t uå M -2000s e r d e b t ur ø B1222t e n n A444Lukket000Åpne6662/5AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Ventilasjon 36.03 , KontorID: 70882Luftinntak er ikke funnet i orden.TiltakLuftinntak må utbedres.LukkingsfristKommentar Rust i inntakID: 70883Det er ikke god orden og godt renhold i ventilasjonsrom.TiltakVentilasjonsrom må ryddes og rengjøres.LukkingsfristKommentar Mye vann under aggregat?ID: 70884Nettspenning er ikke ok.TiltakNettspenning må justeres (FEL §10).