Title: asmicra100_dn.pdf
Dokkingstasjonen er koblet til det installerte prøverørsanlegget og festet til veggen eller montasjeflaten med 3 skruer av en type som egner seg for montasjeflaten. Forsikre deg om at prøve- og/eller utløpsrørene sitter som de skal i pipeåpningene før de festes. Hvis du bruker en dokkingstasjon med utblåsingsrør, må du påse at prøve- og utløpsrørene er montert inn i riktige porter.7.2 Elektrisk installasjonAutroSense Micra 100-detektoren leveres med avtakbare terminalblokker. Disse fjernes ganske enkelt fra soklene sine ved at du løfter dem opp i rett vinkel i forhold til kretskortet. Merk deg retningen til hver terminalblokk og funksjonen til den før du fjerner den. Det kan også være lurt å merke tilkoblingsledningene med egnet merking eller fargede ringer, slik at tilkoblingsprosessen blir enklere. NB: Alle tilkoblinger skal gjøres med strømmen avslått.7.2.1 Tilkobling av strømtilførsel