Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
Ebenso wie der Schutzschalter darf nur das mit dem Verdichter gelieferte Relais verwendet werden, selbst wenn ein anderes Modell zu einem bestimmten Zeitpunkt zufriedenstellend scheint. Alle Verdichter von TECUMSEH sind durch ein externes oder internes Schutzorgan geschützt, dessen Funktionsprinzip auf einer Temperatur-/Stromkombination basiert. Wie bei allen Schutzorganen ist es normal, dass es die Stromversorgung des Verdichters außerhalb der normalen, von TECUMSEH vorgegebenen Einsatzbereiche unterbricht.■ 3.9. Anschluss der Komponenten Zum Anschluss der Komponenten siehe das Schaltschema. - Alle an der Anlage montierten Regelungs- und Sicherheits-einrichtungen sind anzuschließen.Die Kabel sind mit den vorhandenen Zugentlastungen am Verflüssigungssatz zu befestigen.Die Kabel sind mit den vorhandenen Zugentlastungen am Verflüssigungssatz zu befestigen.Der Anschlusskasten verschließen.Der Anschlusskasten verschließen.ist nach der Verkabelung zu4 - INBETRIEBNAHME