Title: Lysberegningsresultater.pdf
ISOLUX-diagram Beregningsareal rom Midlere belysningsstyrke Emid = 303 lux Jevnhet Emin/Emid: 0,64 Emin/Emax = 0,4316.11.201570Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.com16.11.2015v2015.02.00.1171Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1Korridor - MASTERRomdimensjoner:Lengde x (m) Bredde y (m) Høyde z (m) Areal (m²)27,03 11,76 2,7 77,91Mont.høyde z (m)Arbeidsplan (m) Vedlikeholdsfaktor Randsone2,780,0 0,7 0,2RefleksjonTak0,8Gulv0,2Vegger 1-120,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6BeregningsresultatBeregningsareal rom [0,0m]Emid = 187 luxJevnhet Emin/Emid: 0,68Emin/Emax = 0,52Samlet installert effekt Spesifikk effektbelastning0,83 kW 10,69 W/m² 5,72 W/m² /100 luxArmaturdataNRPosNrAnt ArmaturtypeAnt lysk.LmLyskilde Watt217MODUL-R300 3545 224 OPHF23500T5 24W HO49