Title: 433 UNDERFORDELINGER.DOC
Ved visuell kontroll vær oppmerksom på unormal lyder, ”brumming”, og lignende. Se etter fargeendring på kabelisolasjon, tilkoblinger og ledere. Revisjon av effektbrytere i.hh.t. instruks fra bryterleverandør.Vær spesielt oppmerksom på varme komponenter, da dette kan være varsel på unormale tilstander. Evt. nedstøvede sikringer, kontaktorer må rengjøres ved å koble ut fordelingen og støvsuge. Nedstøving skal normalt ikke skje. Hvis det oppstår, er det et tegn på at fordelingen har stått unødig åpen, eller at den ikke lenger holder kapslingsgrad i forhold til ytre påvirkning. (eks. nye kabelinnføringer er ikke tettet).I tillegg må påses at det ikke lagres gjenstander foran fordeling, det bør være fritt betjeningsrom ca 1 m ut fra front (forskriftskrav min. 70 cm).FeilsøkingDet er kun fagkyndig personell ihht. Fke. som skal utføre arbeider i fordelinger. Manuell betjening med trykk på kontaktorer må ikke forekomme, da det gir ujamn innkoblig av kontaktsett og kan føre til lysbuer og brente kontaktsett.