Title: +135.01=370.001-JP503T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
25. Åpne stengeventilene foran og bak pumpen.26. Koble inn sikringen igjen41Pumpehus — MotorKontrollpanelEffektklemmerKabelklemmerElektronikkmodulModuldekselTab. 9: Skruetiltrekkingsmomenter10.2.2 Skifte (driv-)motor10.2.3 Skifte elektronikkmodul42Fig. 6/pos. 1.4Fig. 23/pos. 4Fig. 24/pos. 7Fig. 2Fig. 6/pos. 7Fig. 3Tiltrekkingsmoment Nm ± 10 % (hvis ikke annet er oppgitt)Monterings- anvisningM6 M1020 35Trekk til jevnt på kryss0,50,50,5M54,0M40,8For demontering av (driv-)motoren må handlingstrinnene 1 til 7 gjen- nomføres i henhold til kapittel 10.2 «Vedlikeholdsoppgaver» på side 40.For demontering av (driv-)motoren må handlingstrinnene 1 til 7 gjen- nomføres i henhold til kapittel 10.2 «Vedlikeholdsoppgaver» på side 40.Fjern skruer (fig. 6, pos. 7.4) og tannskiver (fig. 6, pos. 7.5) og trekk elektronikkmodulen loddrett oppover (fig. 6).