Title: 2018 - Energivurdering 360.01.pdf
Type lokale:Lett industri / verkstederAntall pers.:64Installasjonsår2016Byggeår:2016Areal(m2):1600Systemet betjenerKjeller + Prod akse A-CTakhøyde (m):3DriftstiderTimer/døgn9Døgn/uke5Volum (m3):4800Årlig driftstidTimer2340Uker/år52Oppsummering av ventilasjonsanleggets tilstand Verdier beregnes av energirådgiver basert på innfylte verdier i skjemaene.KommentarerSpesifikk luftmengde i driftstid8m3/h/m2Spesifikk luftmengde utenfor driftstid0m3/h/m2Energibruk vent oppvarming20 870kWh/årSpes.vent oppvarming13kWh/m2*årEnergibruk viftedrift8 983kWh/årSpes. vifteenergi6kWh/m2*årEnergibruk vent. totalt29 853kWh/årSpes. vent. energi totalt19kWh/m2*årSFP-faktor i driftstiden1,1kW/m3/sSFP-faktor utenfor driftstidenkW/m3/sÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner81,8%Avlest EagleLuftskifte (i og / utenfor driftstid)2,60,0h-1Sjekklistekontroll Tekniske data