Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Vikt, kg011647119932456532464712959535511859500428-510Delning för intransportDelning kan ske till tre sektio- ner på byggplats. Mått: Se A och D i tabell ovan. Vikt: A = 135-175 kg, D = 158-160 kg.Elanslutning Effektvariant 1: 1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 16 A eller 3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A Effektvariant 2: 3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AADAInspektionsutrymme 800 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet och minst 200 mm ovanför kopplingshuven.Märkdata per fläkt Effektvariant 1: Motoraxeleffekt 1,15 kW, motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz Effektvariant 2: Motoraxeleffekt 1,6 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz55Dimensionering, installation, mått och viktGOLD RX Top, roterande värmeväxlare, storlek 011 VänsterutförandeHögerutförandeLuftflöde, m3/hSFPv2.5SFPv2.52.02.01.51.5FrånluftsfläktFrånluftsfläkta P,g n n k ö s k c y r t l a t o ti3412Eff.-vEff.-var. 2ar. 1a P