Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Brannkonsept REV_C: 03.11.2016, Rev C 25.10.2016Bromstadveien 59, Trondheim kommuneAJEH p:\166\15466001 bromstadveien 59\08 rapporter\rapporter\15466001_bromstadveien 59_pro-rapport_rev c_25.20.2016_x.docx2.2.7 § 11-10 Tekniske installasjonerKravspesifikasjon Generelt  Føring av installasjoner gjennom brannskiller skalforskriftsmessig tettes med sertifiserte/godkjente produkter. Det vises til Byggforskserien blad 520.342 [10]. I tillegg må produktene være med i FM-global sin godkjenningsliste. Det tillates at brannisolering av ventilasjonskanaler og/eller minimumsavstand mellom kanal og brennbart materiale kan unnlates i sprinklet område som ikke er mot rømningsvei, dvs der ventilasjonskanal bryter branncellebegrensende konstruksjon.*Ansvar KommentarRIV RIEUnnlatelse av brannisolering på ventilasjonskanaler i sprinklet område som ikke er rømningsvei. Forholdet er et fravik fra VTEK10 og er dokumentert i kapittel 3.