Title: 370.02-SB401 - Siemens SKCB32-62-82 (Ventilmotor).pdf
Medelst en instickskontakt på kretskortet kan reglerkurvan för ventilerna VVF...och VXF... ställas om från logaritmisk till linjär kurva. Vid leverans är ställdonet inställt på logaritmisk reglerkurva för ovanstående L&S-ventiler.Förhållande mellan styrsignal DC 0...10 V respektive DC 4...20 mA och flöde:VStälldonHY, RHUV100linlogYUlinlogVentilHÅterföringD 2 0 D 4 6 5 4VV0Y, R0 4 010 V 20 mA 1000 WHY = DC 0...10 V R = 0...1000 WellerDC 4...20 mA (endast för SKB och SKC62u62U)U = DC 0 ... 10 V eller DC 4 ... 20 mA H = Lyfthöjd (ventil)V(cid:6) V = Flöde (cid:6) V100 = Flöde 100 % (cid:6) V0 log= Flöde 0 %= Logaritmisk reglerkurva (fabriksinställning) = Linjär reglerkurvalinMatnings- spänningRegler- funktionSnabb- stängnings-Gångtid [s](styrsignal)funktiontid [s]öppningstängningAC 230 Vtrelägesnej---120120ja10AC 24 Vnej---ja10DC 0...10 Vja1515nej---15AC 230 Vtrelägesnej---120