Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Maks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-SKobber & stålrør ≤ Ø54mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider20-30mm gjennomgående glass eller steinull ≥ 75 kg/m3KOBBER & STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 1100mm x 1100mm (mellom vegg og dekke 550mm høyde x 1100mm bredde med innfestning på 3 sider)2 lag 50mm FR Brannplate 1-S monteres med 50mm overmål på begge sider. Kantene males med FR Dekkmaling40mm gjennomgående glass eller steinull ≥ 75 kg/m3Alle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderKobber & stålrør ≤ Ø54mmPlaten limes mot veggen med FR Dekkmaling og festes med ≥ 5x80mm skruer og skiver i hvert hjørne, 25mm fra kant og med c/c ≤ 300mmKOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 45 C/C (E 60)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 1200mm bredde og 600mm høyde1 lag 50mm FR Brannplate 2-S