Title: Luftport - frico_ar3500-no.pdf
Service, reparasjon og vedlikehold Utfør følgende før du utfører service, reparasjon og vedlikehold: 1. Koble fra strømtilførselen. 2. Åpne serviceluken ved å løsne på klemmene på nedre del av enheten (snu 90°). Se fig. 3. 3. Steng bunnplaten/serviceluken og sørg forVannbatteriet har kobberrør med flenser av aluminium og er beregnet for bruk i et sluttet vannoppvarmingssystem. Vannbatteriet må ikke kobles til et hovedtrykkvannssystem eller et åpent vannsystem.Merk: Aggregatet skal forankobles medreguleringsventil, se Frico ventilsatser. For å få tilgang til koblingene (DN20,3/4”,innvendig gjenger) må serviceluken og innsugningsgitteret være åpne. Enheten får tilførsel gjennom hullene på oversiden eller gjennom siden på enheten.Koblingene til vannbatteriet må utstyres med avstengingsventiler, slik at det lett kan stenges av.at hurtiglåsen er ordentlig låst.