Title: Ø94, Medistim - VVS.pdf
Elastisitetsmodulen, E, for rer og rerdeler i KJ-MAsystemet er minst 110 GPa.Rarenes retthetRorenes retthet kan avvike etter folgende0,15% av lengden for nominell diameter >75 mm 0,20% av lengden for nominell diameter 2756 mmDimensjoner pé rer og rerdeler i MA-systemet. Utvendige diameter pa rer og godstykkelse framgér av tabellen under. Eventuell ovalitet pé rer og rerdeler skal ligge innen for de oppgitte toleranser.Godstykkelse, ror | Godstykk., rordelerDim Hitvendia clametey Nominellt Minimum [Nominelit Minimum DE Tolerans mm iy e mm mmDN 40 48 | +2/-1 3,0 2,6DN 50 58 |+2/-1 3,5 3,0 4,2 3,5 DE 75 75 +2/-1 3,5 3,0 4,2 3,5 DN 100 | 110 +2 3,5 3,0 4,2 3,5 DN 125 135 +2 4,0 3,5DN 150 | 160 +2 4,0 3,5 53 4,1 DN200| 210 | +25 5,0 4,0 6,0 4,5 DN250 | 274 | +2,5 55 4,5 7,0 55 DN300| 326 | +2,5 6,0 5,0 8,0 6,5SV ezInnvendig diameter (ID)Den innvendige diameter pé rer og rerdeler skal, for & garantere systemets hydrauliske funksjon, ikke ligge under mal fremregnet etter folgende formel.