Title: +175=325.001_IE001_Benlone-Electro Oil.Produktinformasjon.pdf
OLJETILFøRSEL Oljeledningen skal være dimensjoneñ i.h.t. pumpefabrikantens anvisninger. I sugeledningen til brenneren monteres et filter, som forhindrer eventuelle partikler ioljen å nåfrem tilbrenneren. Om det er flere brennere i samme anlegg, skal vær og en ha sin sugeledning fra tanken, eller så skal det benyttes rundpumpestyrings- system. Temperaturen i oljeledningen bø r holdes så konstant som mulig. Ledningen må ikke utsettes for kulde som kan forårsake driftsforstyrrelser på grunn av parafinutfelling. Oljeslangene og el.kabelen bør monteres på en slik måte at brenneren kan settes på gulvet under seruice.INNSATSREGULERING A lnstilling Steg 1, B lnstilling Steg 2.171 30448 00-01LUFTINNSTILLINGSpjeldmotoren vrir spjeldet mellom 3 forhåndsinnstilte posisjoner : Helt stengt, lavlast og høylast. Disse posisjonene styres av motorens nokker, som stilles inn med de fargede skivene, dessuten finnes det en soft skive som styrer innkoblingen av magnetventil nr. 2.