Title: Brannkonsept.pdf
Konseptet er basert p4 VTEKSs generelle faringer for tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap, Brannvesenets innstastid er oppgitt til & ware ca. 10 minutter. Det er tilfredsstillende atkomst for brannvesenet rundt bygningen.2,6 Lagring av brannfarlig vare Nei, eventuelle endringer av denne forutsetningen vil kreve nye branntekniske vurderinger.2.7 Forholdet til nabobebyggelseAvstand til nabobyggene er over 8 m, med unntak av avstand til Prix bygget som er ca. 7 m. Det vises til kap. 3.8 i brannteknisk tilstandsanalyse fra COWI AS mht. og at det m& dokumenteres at eksisterende yttervegg i Lofotsenteret lar brannmotstand EI 60.P:11245\124580 Lofotsenteret Leknes\03 - Rapporter-Notater\Brareeknisk konsept Lofotsenterst rav A.DOC m7/2128 Spesielle rammebetingelser COWI er ikke forelagt rammebetingelser som legger spesielle feringer mht. brannsikkerhet for prosjektet.2.9 Eiers forutsetningeritilleggskrav Eier har ikke lagt foringer for & brannsikre ut over kravene i lover og forskrifter.