Title: +038=360.015-#####._04-360.015 Gold RXHC-30 Ventilasjonsaggregat - Funksjonsguide.pdf
3. Funktion 3.1 Allmänt RX/HC har en reversibel värmepumpsfunktion som styrs av GOLD-aggregatets styrsystem IQlogic via bus-kommunika- tion till köldmediekretsens styrsystem iPro. Manövrering och inställning sker via GOLD-aggregatets handterminal (se avsnitt 5. Inställning).Den reversibla värmepumpkretsen styrs med tre signaler: • Stopp/Start (0/1) • Värme/Kyla (0/1) • Varvtalsnivå kompressor i procent (25-100%)3.4 Temperaturreglering Värmepumpen har en egen reglersekvens (HC) i GOLD- aggregatets temperatursekvens. Sekvensen reglerar tem- peraturbehovet 0-100%, för värme- respektive kylsekvens.Värmepumpen aktiveras när temperaturbehovet översti- ger 3% under 60 sekunder och avaktiveras då tempera- turbehovet understiger 1% under 60 sekunder (gäller vid Driftläge - Standard).Storlek 011 - 035 (en kompressor)När drift önskas, skickas en startsignal för produktion av värme eller kyla.