Title: +038=360.011-#####._05-360.011 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Installasjon- og vedlikeholdsanvisning.pdf
Veksle mellom to faser på innkommende matekabel for å oppnå riktig fasefølge (rotasjonsretning).Koble kraftmating til RX/HC. • •Sett sikkerhetsbryteren i stillingen ON på RX/HC. Start GOLD RX/HC, se avsnitt 5.1.1PSCy a2e r g n i r o t i n o m e s a h P - 31 5 A P D1Når lysdiode 1 lyser, er fasefølgen riktig. Når lysdiode 2 lyser, er spenning tilkoblet.6. ALARM Beskrivelse av alarmer finnes i GOLD manual for alarmer og informasjonsmeldinger.www.swegon.com137. VEDLIKEHOLDOBS!7.1 Rengjøring Innvendig rengjøring av maskinen utføres ved behov, med støvsuger og en fuktig klut. Kontroll bør foretas minst to ganger per år.Påfylling av kjølemedium skal foretas iht. kjølemediepro- dusentens anbefalinger.Unngå direkte hudkontakt med kjølemedium og smøre- olje.7.2 Håndtering av kjølemedium Benyttet kjølemedium er R410A.Bruk tettsittende vernebriller, beskyttelseshansker og dekkende arbeidstøy.Ved levering er kjølemediekretsen ferdigfylt.Sørg for ventilasjon/ punktutsuging.