Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
Når en alarm genereres, endrer statusfeltene seg fra “On/Run” og “ingen alarm” til “Off/Stop” og “alarm” (Fig 37, 1) og rød statuslampe vil lyse.9.8.8 En alarm er utløst- hva skal gjøres?Prosedyre (Fig 39)TrinnBeskrivelseHva utløste alarmen?a) Trykk “ALARM RESET” (1) “Grupper med ubehandlede alarmer” (2) vises.“ID”: alarmens ID (Tab 21)“Count”: hvor mange alarmer som ikke er behandlet.1b) Trykk “Details” (2), “Alarms in group” (3) vises.“ID”: alarmens ID (Tab 21)“Time on”: ved hvilket tidspunkt alarmen ble utløst.“Alarm name”: hva som forårsaket alarmen (Tab 21)c) Trykk “Details” (3) for å se detaljer om alarmen, “Alarm details” (4) vises.Nullstill alarmena) Trykk gul “ESC” knapp for å gå til “Grupper med ubehandlede alarmer” (2).2b) Trykk blå “reset” knapp (2), Alarmen vil bli nullstilt og lagret under “AlarmHistory” (Fig 38, 4)c) Trykk yellow “ESC” for å gå tilbake til “Hovedskjerm: Alarm” (1).