Title: Testrapport FST 16.06.22.pdf
Normal drift ingen feilalarmer90Punkt542.003 Alarmsender ny skoleAlarmmeldinger til adsecure logges.Kontrollområdeteknisk sentralerteknisk sentralerteknisk sentralerStatusRegistrertteknisk sentralerKontrollområdeteknisk sentralerteknisk sentralerTestetJaJaJaJaTestetJaJaKommentarMå resettes manuelttidforsinkelse under 1 sekundBrannspjeldsentral må resettes manuelt, 8 alarmerKommentarVed registrering.Scenarie 6 kl 10:37KommentarIkke aktiv Scenarie 7 kl 10:5117/06/202256Fullskalatest1671 - Brandengen skoleLag: tekniske sentraler08 - Brannalarm på nattstengt byggBrannalarm utløses på røykdetektor Skalldører sjekkesNrTypeBeskrivelse80Punkt443.101 Nødlyssentral85Punkt542.101 Brannsentral90Punkt542.003 Alarmsender ny skoleForventet resultatNormal drift ingen feilalarmerBrannalarm utløst. Melding i display noteres.Alarmmeldinger til adsecure logges.Kontrollområdeteknisk sentralerteknisk sentraler