Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
Annet tilleggs- produktRør av støpejern (Multiple) Ø 76 - Ø 110 mm, 3.5 mm ≤ t ≤ 14.2 mm. U/CUisolertUisolertGPG 250Med eller uten bakdytt av steinullRISE Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 TrondheimBesøksadresse Tillerbruveien 202 7092 TillerTelefon 464 18 000E-post / web post@risefr.no www.risefr.noForetaksnummer NO 982 930 057 MVARISEFR AA-050 FIRESAFE GPG MORTAR Side 12 av 32KOBBER OG STÅLRØRBETONGDEKKE ≥ 150 mm:Tabell II.19* Brannmotstandsklasse E 240/EI 90 Gjennomføring av enkelt rør.Rørisolasjon: Type, densitetRørisolasjon: Tykkelse (mm), Lengde, FordelingTykkelse GPG (mm) i plan med overkant dekke.Annet tilleggs produkt.Kobber og stålrør: Ø 12 mm, Veggtykkelse (t): 1.0 mm. C/CCellegummi 60 - 80 kg/m3 Glavaflex®3 mm LS, gjennomgående 150 mm eller hele dekke tykkelsenGPG 150Tabell II.20* Brannmotstandsklasse E 240/EI 60 Gjennomføring av enkelt rør.Rørisolasjon: Type, densitetRørisolasjon: Tykkelse (mm), Lengde, Fordeling