Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Tilgjengelighet til bygningen  Det er tilrettelagt for kjørbar atkomst helt frem til hovedinngang og brannvesenets angrepsvei i byggverket. Se figur 2 under.LARK RIB Det er kjørbar atkomst til alle fasader av bygget,Symbolforklaring: Rød linje = kjørbar atkomstFigur 2 Tilgjengelighet til bygningen (Rød hel linje viser kjørbar atkomst for brannvesenet).Brannkonsept REV_C: 03.11.2016, Rev C 25.10.2016Bromstadveien 59, Trondheim kommuneAJEH p:\166\15466001 bromstadveien 59\08 rapporter\rapporter\15466001_bromstadveien 59_pro-rapport_rev c_25.20.2016_x.docxLARKfor brannvesenet. I tillegg har de mulighet for å yte innsats til kjeller via utvendig rømningstapp. Se figur 3 under. Egen angrepsvei skilles fra resten av bygget medmurte eller støpte bygningsdeler med brannmotstand minst EI 60 A2,s1,d0 [A 60]. Det etableres branngardin EI 60 foran vinduer som ligger I avstand nærmere innsatsveien enn 5 meter i 1.etasje.