Title: 280818_DM_1_3_komplet_underlag_G30.pdf
Relativ fuktighet8397Dato: 28.08.2018 11 / 1.0.20180816.1150138 Aggregat ID: AD-10000382754InnUt20,013,3°C2083%InnUt26,025,2°C5050%4,88kWInnUt25,025,8°C5050%42,5 mm20 Pa23 Pa1,71 m/s5,20 kW5,51 kW15,73 kW24,32 kW4,415,303,0220,19R410A13,0 kgOut trinn binær7,2°C39%kWOut trinn binær6,7°C46%Side: 4/21AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: +/- 7.000 m³/h - Design dataTilluftsside, sommerLufttemperaturRelativ fuktighetKjøleeffektAvtrekksside, sommarLufttemperaturRelativ fuktighetAvrennt væskemengde1VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.Tilluftsmengde