Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
koblet til COM 1-3 på styreen- het IQlogic. Den interne kommunikasjonen i giveren fungerer ikke. Bytt giver. 60 sekunder alarmforsinkelse. VOC-GIVER, INTERN FEIL VOC-giver er defekt. Kontroller at kabel er koblet til COM 1-3 på styreen- het IQlogic. Måleelement i giveren er ødelagt. Bytt giver. 60 sekunder alarmforsinkelse. VOC-GIVER, NIVÅ UNDER/OVER BØRVERDIENS ALARMGRENSE VOC-giveren har avlest nivå under eller over børver- diens alarmgrense i over 60 sekunder.