Title: +038=360.000-LD051._05-Paragon Fan-coil Swegon - Produktdatablad.pdf
1) Redovisad ljudnivå gäller anslutning utan spjäll eller med fullt öppet spjäll. I övriga fall där luftflödet behovstyrs med motordrivna spjäll kan erforderliga data utläsas ur Swegons dimensioneringsprogram ProSelect. Rumsdämpning = 4 dB18LjudEgendämpning Egendämpningen är en total ljudeffektreduktion från kanal till rum inklusive apparatens ändreflektion.Tabell 17 – Egendämpning med inklädnad Egendämpning (dB) vid medelfrekvens f (Hz) ∆Lw [dB ] 500631252501k2k4k8k241496914141819Tillbehör Tilluftkit – PARAGON T-SAK-VAV I de fall man vill behovsstyra tilluften med hjälp av reg- lerutrustning CONDUCTOR behövs motordrivet spjäll. Spjället ger upphov till viss ljudalstring varför också en ljuddämpare behövs för att säkerställa ljudnivån i rummet. I PARAGON T-SAK-VAV ingår följande: