Title: +175=225.001_QZ001_Branntetingssystem Kniparen.Produktinformasjon.pdf
delbar versjon lnnvendig diameter Hylselengde .............. Farge (utvendig) Brannklasse .............. Maks. ledertversnitt Cu-kabler Maks. metallrørsdia-........-...... Maks. PVC rørdia Maks. PEX rørdia.16, 20, 25, 32, 40, 50,60 og 90 mm .60 mm .Ca 3 mm < utv. dia. .330 mm .Rød .E160 - Et120 3 x 95 mm2 .25 mm 75 mm .40 mmKniparen bør normalt ikke installeres i områder der luftfuktigheten kontinuerlig overstiger 75 "/". En f uktbeskyttet versjon kan leveres som tillegg.Essve Norge AS Boks 6399 Etterstad 0604 OsloTel 22 BB 40 40 Fax22 65 16 16inf ormasjonE6t. FSr-O-307-95Oato29-01-2001s ldc 1/2Ookumont nr FSt-O-307-9sB¿ l d oF ÉI J E az V tUt- ¿ã crldzú tt U) rìi tll to -t=ou)z\o îÔ I .o\ o c., o { d ouc at c) G' u c- o-oó. c( t CY o I õ o c'¿öi (ú .!¡Òu)Ved montering iborede hullellerandre åpninger limes hylsen fast mot omligende bygningsdeler med silikonlimet Firestop Sealant 3000.