Title: 320- Reguleringsventil STA-D.pdf
For å kontrollere forinnstillingen stenger man ventilen. Indikeringen skall da stå på 0,0. Deretter åpner man ventilen til stopp. Indikeringen angir da forinnstillingsverdien, i dette tilfelle 2,3 (Fig. 2).Til veiledning for bestemmelse av riktig ventildimensjon og forinnstilling (trykkfall) ﬁ nnes diagram som for hver ventildi- mensjon, viser trykkfallet ved forskjellige innstillinger og mengder.Helt åpen ventil tilsvarer 4,0 omdreininger (Fig. 3). Åpning over 4 omdreininger gir ikke større kapasitet.Fig. 1 Stengt ventilFig. 2 Åpen til 2,3Fig. 3 Helt åpenMÅLENØYAKTIGHETRattets nullstilling er kalibrert, og skal ikke endres.