Title: +038=360.020-#####._09-360.020 Gold RXF-25 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Total statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 90,5%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsramme, AvkastStatisk trykkfall1Spjeld, TBSA-5-140-060-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfall1Luftkjøler direkteekspansjon, TBKC-3-140-060-0-1-1EffektvariantDato: 12.08.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-100004983107 020 m³/h674 Pa616 Pa0,9 °C280 omdr/min1 732 omdr/min1 775 omdr/min2 100 omdr/min2,20 kW2,02 kW3,40 kW2DOMEL 749.3.393163,0 %93,0 %7165,7 %0,99 kW/(m³/s)2 Pa1 Pa0Side: 14/36AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.020 - GOLD RXF-25 +/- 7.800 m³/h - 90% samtidighetAntall rørraderAntall seksjonerLamellavstandTrykkfall, tørrTrykkfall, våtLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighetSensibel batterieffekt