Title: Rapport 2015.09.03 Smedstad Skole, Rælingen.pdf
Generelt. Det lagres stedvis noe nært sprinklernivået på kontorer små rom, lagre osv. I OH- områder skal det være min. 0,5 m. mellom topp lagret vare og sprinklernivå i hele sprinklersjiktet. Dette for å oppnå fri vannspredning. Omfanget er lite. Dette pkt. er informativt. Gymsal. Lager bak skyvedører på langsiden av gymsalen. Flere sprinklerhoder skjermes av lysarmaturer. For riktig dekning av rommet må enten sprinklerhoder eller lysarmaturer flyttes. Plan 0: 017 Lager. En 1 11/4" kuleventil for avtapning av anlegget mangler plugg. Utilsiktet åpning av denne vil resultere i vannsøl og uønskede alarmer. Plugges med godkjent plugg. Plan U del 1: 001 Ventilasjonsrom. Mangelfull dekning under ventilasjonskanal og kabelføring ligger ubeskyttet. 2 stk sprinklere under ventilasjonskanal. Plan 1 del 1: 130 Vestibyle/kantine- Sprinklere nærmest dekkekant er montert 2.0m fra dekkekant. Iht. regelverket skal det være fortetting av sprinklerhoder ved slike åpninger i dekket. Sprinkler skal monteres med innbyrdes