Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
Tabell II.55* (Tabell/Figur 6) Brannmotstandsklasse E 240/EI 45. Gjennomføring av enkeltrør.Rørisolasjon, type, densitetRørisolasjon, tykkelse, lengde (mm), FordelingTykkelse GPG (mm)Stålrør: Ø 49 mm - Ø 75 mm, Veggtykkelse (t): 2,6 ≤ t ≤ 14,2 mm. C/CUisolertGPG 150Avstand mellom utsparingskant og rør må være minimum 20 mm.RISE Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 TrondheimBesøksadresse Tillerbruveien 202 7092 TillerTelefon 464 18 000E-post / web post@risefr.no www.risefr.noRISEFR AA-050 FIRESAFE GPG MORTAR Side 21 av 32Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Foretaksnummer NO 982 930 057 MVARISEFR AA-050 FIRESAFE GPG MORTAR Side 22 av 32III. GJENNOMFØRING AV KABELHYLSER I STÅL.