Title: 370.011 NT100 Statico-montage_SV-NO-DA-FI_low (12).pdf
Käyttö | Huolto Huoltovälit koskevat «vesitiiviitä laitteistoja», joiden vuosittaisten vuotojen määrä on ≤ 3 litraa tai ≤ 0,5 % laitteiston tilavuudesta.  Jos vuotojen määrä laitteistosta on tätä suurempi, asiantuntijan on arvioitava laitteisto, minkä perusteella huoltovälejä on lyhen nettävä tarpeen mukaan. Poikkeama käyttöönoton asetusarvos ta saa olla huoltojen välillä korkeintaan ∆ = − 0,2 bar.P0: Huoltoväli ≤ 5 vuotta: ∆P0 ≤ − 0,2 bar pa: Huoltoväli ≤ 1 vuosi: ∆pa  ≤ − 0,2 barPussin vaihtoOta yhteyttä lähimpään IMI Hydronic Engineering asiakaspalveluun. Versioiden SD ja SU tapauksessa vaihdetaan koko astia, version SG tapauksessapelkästään pussi.TestStaticoyksiköiden asennusta ja säännöllisiä tarkas tuksia koskevat vaatimukset riippuvat kohdemaan säädöksistä. Vaatimusten täyttämisen todistamisestavastaa yleensä käyttäjä.Sveitsissä Staticoastiat eivät vaadi SVTI:n hyväksyntää, mikäli laitteisto on suojattu siten, että arvo PSCH ei ylity.