Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Intermittent nattvarme har ikke vært aktiv i løpet av døgnet.Intermittent nattvarme har ikke vært aktiv i løpet av døgnet.Vilkår for at sommernattkjøling skal stoppe:Tiden er ikke mellom innstilt start- og stopptid.Avtrekkslufttemperaturen synker under innstilt verdi.Utetemperaturen synker under innstilt verdi.Avtrekksluften er mindre enn 1 °C varmere enn uteluf- ten.Avtrekksluften er mindre enn 1 °C varmere enn uteluf- ten.Aggregatet går på normal høyfart eller ekstern/manuell stopp aktiveresAggregatet går på normal høyfart eller ekstern/manuell stopp aktiveresFunksjonen starter en gang per innstilt tidsperiode.VerdiSommernattkjøling Starttid Stopptid Uteluft, start Avtrekksluft, start Avtrekksluft, stopp Tilluft, børverdi Start, periode med stoppet aggregat1) Stopp, periode med stoppet aggregat1) Tilluft børverdiTilluft børverdi Avtrekksluft børverdiAvtrekksluft børverdi