Title: 32 Varmeanlegg.pdf
Til vannbehandling er det levert Zeparo G-Force. Denne behandler vannet med vakuum og evakuerer all oksygen ut av rørsystemet, fjerner magnetitt og feller ut slam fra anlegget.Denne trenger ikke vedlikehold utover et normalt årlig tilsyn hvor enheten spyles ren via maskinens spyleventil. Dette gjøres via ordinær slange som føres til sluk. Øvrig drift og vedlikehold av dette anlegget finnes omtalt i FDV dokumentasjon for enheten. Anlegget trenger årlig ettersyn av leverandør eller kyndig fagmann.VedlikeholdVedlikehold av Zeparo G-Force bør inngå i en servicavtale og følges opp gjennom årlig tilsyn.320.010 RadiatoranleggSysteminformasjonRadiatoranlegget er en fordelingskurs fra system 320.002 bestående av rørfordelingsanlegg og radiatorer med reguleringsventiler. Anlegget er et konvensjonelt 2-rørsanlegg.Radiatorsystemet er dimensjonert for en turtemperatur på 50 °C ved dimensjonerende utetemperatur (-20°C). Turtemperaturen er den samme som på hovedstokk.