Title: +135.01=564.001-XS020T_01-Montasje 5202AB13_bma_d-e-blinds_Norsk.pdf
A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 Merking med instrukser A13Identifikatjonsnummer for enhetInstalasjonsveiledning (cid:127) Enheten kan brukes til permanent installasjon i tørt interiør for installasjon i tømmer.VADVARSEL(cid:127) Enheten må bare installeres og tas i bruk av en autorisert elektriker. (cid:127) Når du kobler til enheten, må du forsikre deg om at enheten kan låses opp. (cid:127) Enheten kan brukes i svitsjkontaktkombinasjoner hvis VDE-godkjente enheter brukes. (cid:127) Enheten må ikke åpnes. (cid:127) Ved planlegging og installasjon av elektriske systemer, må relevante retningslinjer, regler og forskrifter i det respektive land overholdes. (cid:127) Når du sløyfer gjennom L-lederne, må du forsikre deg om at den maksimale tillatte terminalstrømmen på 16A ikke må overskrides!Side 3 av 4GBTechnical DataPower supply • via the bus line • KNX bus voltage: DC 24V (DC 21...30V) via KNX/EIB bus line • KNX bus current: < 10 mAOutputs • Mains connection: