Title: +038=360.000-NI001._57-DM1-3. 360.028 (9 etg) R&H - Målerapport.pdf
MÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01 Blankett nr.: 68-091ANLEGG : Dronning Maud 1-3 SYSTEM : AHU 360.028 RomROM NR.9-001 Møterom 9-002 Møterom/telefonrom 9-003 Åpent kontorlandskap A 9-003 Åpent kontorlandskap B 9-007.1 Prosjektrom 9-101 Åpent kontorlandskap A 9-101 Åpent kontorlandskap B 9-105 Kontor 9-106 Stillerom 9-107 Stillerom 9-108 Møterom 9-109 Møterom 9-110 Møterom 9-307 Sluse 1 9-501.2-s PatcheromTILLUFT Prosjektert Målt m3/h 126 68 932 947 128 1521 1115 290 147 147 262 258 280 80 50m3/h160 90 1170 1170 150 1950 1365 340 180 180 320 320 320 80 50AVTRE Avvik Prosjekt Målt m3/h m3/h%1,56 -5,56 -0,43 1,18 6,67 -2,50 2,11 6,62 2,08 2,08 2,34 0,78 9,38 25,00 25,00Total7 8456 3511,2000KVALITETSHÅNDBOK Randem Hübert A/S - Stansevn. 11, 0975 OSLO - Telefon: 22 90 07 00 - Telefax: 22 90 07 10 E-mail: service@hybra.noDato : Ref. :Avvik %17.06.2020ANMERKNING