Title: +175=325.001_IK001_FDV luft_vann varmepumpe teknisk rom terapibasseng Manual-P-serien.Produktinformasjon.pdf
6. Låt systemet gå dygnet runt tills önskvärd temperatur uppnåtts. Poolvärmepumpen slår av först när den överstigit den önskade temperaturen med 1º. Poolvärmepumpen startar därefter återigen då temperaturen i poolen understiger den önskade temperaturen med 1º.Flödesvakt: Poolvärmepumpen är utrustad med en flödesvakt som hindrar start vid otillräckligt vattenflöde.Tidsfördröjning: Kompressorn startar efter en fördröjning på ca 1 min för att förhindra upprepade återstarter och kompressorslitage. Även ett kort strömavbrott aktiverar startfördröjningen på 1 min.893Användning och driftBeskrivning av LED-kontrollenNedan följer en beskrivning av LED-displayen.Tryck in Av/På- knappen 1 sekund för att starta resp. stänga enheten.Tryck  för att ställa in önskad pooltemperatur.Start/stopp av poolvärmepumpenTryck in Av/På-knappen i en sekund och släpp för att starta poolvärmepumpen.När poolvärmepumpen är i viloläge visar displayen OFF.Ställ in önskad temperatur