Title: Dokumentasjon Tavler ved utbygging 2008-2009 - del 2.pdf
<3m 0,28mm2<7m 0,75mm2<10 1,0mm2I omgivelser med mye elektromagnetisk støy anbefales det å bruke skjermetog/eller tvunnet kabel.--------- Jordfeilsentral CBS-8 -------- Side nr. 73.3.2.- CBS-8 brukt som jordfeilreleCBS-8L1L2L3NCoil 2Coil 1RdEdc dc dababLast 2Last 1Tabell for kabeltversnittLengde mellom trafo og CBS-8Kabeltverrsnitt<3m 0,28mm2<7m 0,75mm2<10 1,0mm2I omgivelser med mye elektromagnetisk støy anbefales det å bruke skjermetog/eller tvunnet kabel.Dette apparatet kan brukes både i 50Hz og 60Hz nett, men for å virke korrektmå det velges riktig nettfrekvens (Se kapittel 5.1.1.-).Instrumentet kan operere enten som et jordfeil overvåkings instrument eller som et jordfeil-rele. Dette velges ved at rele-utgangene brukes for utkobling (jordfeilrele) eller ikke (jordfeilvarsler).CBS-8 har flere operasjonsmoder: - Normal mode: CBS-8fungerer som