Title: Innreg rapport Brandenga Skole 360.01 22.7.2022.pdf
453 20 222 224 1209 1193 1190 224 22898 456 1197 225 224 12071207 225 224 1193Avvik %105 % 102 % 100 % 99 % 100 % 100 % 102 % 100 % 100 % 101 %174 % 2 % 99 % 100 % 101 % 99 % 99 % 100 % 101 %98 % 99 % 100 % 100 % 100 % 101 %101 % 100 % 100 % 99 %INNREGULERINGSRAPPORTTegnings nr:Utført av:Teknisk Byggkontroll ASV20‐02‐30‐03 C Rev 01 V20‐02‐30‐02 C Rev 02Dato:v/Olav L Strøm 22.07.2022Prosj. m3/hAvtrekk Målt m3/hAvvik %Anmerkninger300100 100 100301103 100 109100 % 103 % 100 % 109 %100 100 460103 104 456103 % 104 % 99 %45004510300 100 100 100 100 100 260301 115 111 109 105 108 259100 % 115 % 111 % 109 % 105 % 108 % 100 %Spjeld lysrer rødt45004514100 %300 100 100 100 100 100 460301 95 96 100 102 102 450100 % 95 % 96 % 100 % 102 % 102 % 98 %45004555101 %