Title: +038=360.025-#####._08-360.025 Gold RXF-12 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
LufttemperaturRelativ fuktighetVarmeeffektAvtrekksside, vinterLufttemperaturRelativ fuktighetUt20,014,0 °C30 100 %Side: 19/24AHU Design9Teknisk spesifikasjon wObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 (877695) Dato: 02.05.2019 Aggregatnavn: 360.025 GOLD RXF-12 +/- 3.000 m*h - 16/1.0.20190424.1180148 100% samtidighet Aggregat ID: AD-10000511826Tilluftsside, sommerLufttemperatur 26,0 26,0 °C Relativ fuktighet 50 50 % KjoleeffektAvtrekksside, sommarLufttemperatur 26,0 26,0Relativ fuktighet1 VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemalingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.Tilluftsmengde 0,833 mdsInnmonteringens innvirkning pa viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse