Title: Lockzone Ceiling - tilluftsventil Produktdatablad.pdf
1011126För beräkning av luftstrålens utbredning, lufthastigheter i vistelsezonen eller ljudnivåer i rum med andra dimensioner hänvisas till våra beräkningsprogram om finns på www. swegon.comFör beräkning av luftstrålens utbredning, lufthastigheter i vistelsezonen eller ljudnivåer i rum med andra dimensioner hänvisas till våra beräkningsprogram om finns på www. swegon.com∇ = Min. flöde för att erhålla tillräckligt injusteringstryck.Låg bygghöjd ger ca 3 dB(A) högre ljudnivå än vad som redovisas i diagrammen.Låg bygghöjd ger ca 3 dB(A) högre ljudnivå än vad som redovisas i diagrammen.dB(A) gäller för normaldämpat rum, 4dB rumsdämpning/10 m2 ekvivalent rumsabsorptionarea.dB(A) gäller för normaldämpat rum, 4dB rumsdämpning/10 m2 ekvivalent rumsabsorptionarea.Donstorlek 250-500, 315-500 anpassade för ADAPTER.dB(C)-värdet ligger normalt 6-9 dB högre än dB(A)-värdet. • Kastlängd l0,2 är mätt vid isotermisk inblåsning. • Rekommenderad max undertemperatur är 14 K.