Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
19.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10 1 2 3 4 5 6 x [m]300350400450500550Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 3.00 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (62.67 m²)46070.00 lm 470.0 W 7.50 W/m² (1.54 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 487 lx 341 lx 0.70 0.55 0.75 mHovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 101 lx 302 lx 307 lx 291 lx 241 lxUo 0.87 0.73 0.54 0.69 0.63Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5600Side 186/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022192.082 Personalroom19.2 Sammendrag, 2.082 Personalroom19.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1Type Ant.\Prod.Luzense110 x Bestillingsnr. Armaturnavn Bestykning