Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16 (1).pdf
Fordelingssystem Systemspenning Beregningene starter fra Nettfrekvens Spenningsfall beregnes fra fordeling Varslingsgrense spenningsfall totalt Varslingsgrense spenningsfall til "siste" fordeling Spenningsfall til fordelinger beregnes med basis i dimensjonerende belastningsstrøm i fordelingenC-faktorer iht IEC 60909-1:2001Anleggets adresse:Anlegg: Døli Pleie og OmsorgshjemDato:19.04.2016 15:12:10Sørum Elektriske ASNEK 400:2014Hoveddata400 V TN-C-SSørumsandvegen 931921 SØRUMSAND5.5.06Side1(13)Tel: 6382557529.04.2015av2HoveddataDATA FOR FØRSTE FORDELING (leveringspunkt, tilknytningspunkt)Identifikasjon Lastbeskrivelse Antall faser Fasekobling Dimensjonerende laststrøm Temperatur i fordeling Jording/utjevning Fordelingstype Sammenlagret strøm [A] Totale tap [kW]: HOVEDTAVLE PLAN U : Hovedtavle : 3 : L1-L2-L3-N : 1000,00 A : 30,00 °C : Spyd / Utjevning : TN-C-S : L1: 254,1 L2: 0,0 L3: 0,0 N: 254,1 : 2.312KommentarerDATA FOR FORANLIGGENDE NETTIk3pmax cos ϕ