Title: +038=29.001-QM001._05-Flammatex branngardiner BVS - Produktdokumentasjon.pdf
Synlig montasje av kassett og geid på en veggSkult montasje av kassett og geid i lysåpning4Montasjemuligheter / bruksområderMontasje over himling av kassett og montasje av geid på veggSkult montasje av kassett i korridor og synlig geidSkult montasje av kassett over himling og geid i lysåp- ningSkult montasje av kassett og geid i korridorSkult montasje av kassett over himling og synlig monta- sje av geid i lysåpning5Branngardin med isolasjons evneFullsprinklet bygg:Punktsprinkling:Når bygg er fullsprinklet så vil brannenergien reduseres under en brann. I slike tilfeller kan man vurdere å utføre analytiske beregninger for å vurdere om produkter med E eller EW klasse kan monteres inn i en EI konstruksjon.Ved punktsprinkling av branngardin må spredning avvann over sprinkelhodene dekke hele gardinen.Plassering av sprinklerhode skal være slik at vannstråleneoverlapper hverandre.Sprinkel dyser skal settes på både eksponert og uekspo-nert side for å garantere funksjonen