Title: +175=300.001_SYSTEMINFORMASJON.Beskrivelse.pdf
SYSTEM 36.02Svstembeskrivelse Til- og fraluftsystem. Sentral luftbehandling med filtrering, varmegjenvinning, oppvarming og kjøling.FunksionsbeskrivelseFraluftkompensert tillufttemperatur ved vinter- og sommerdrift . Reduserte luftmengder for rom av rene kontorfrrnksjoner utenom normal arbeidstid.Betiener Til- og fraluftsystem for østf7øy samt østlig der av mellombygg, plan u-2PlasserinsTeknisk rom Plan Tak.ReguleringSekvensregulering av batterigienvinner, ettervarmebatteri og kjølebatteri ved giver .8T2. Energiøkonomisk reguleringsrekkefølge. Setþunkt for.8T2 kompenseres fra giver .8T3 i fraluftskanal. Min. tilluftstemperatur reguleres fra giver .8T2. Twtall på tilluftsvifte reguleres fra trykkgiver .3TF1 i tilluftskanal slik at konstant trykk opprettholdes. Turtall på avtrekksvifte reguleres fra trykkgiver .3TF2 i avhekkskanal slik at konstant trykk i sugekammer opprettholde s.Normalinnstillinger regulerins Temperaturer: Settpunkt for tilluftsregulering ved giver .gr2: +20 "c +15 "C