Title: Funksjonsbeskrivelse - 320.001 Energisentral.pdf
=320.001) ut til radiatorene.Returvannet fra radiatorene sirkuleres tilbake til system =320.001,gjennom 2-veis ventilenSB401 eller i by pas tilbake til pumpen -JP401.STYRINGJP401SIRKULASJONSPUMPE betjenes via systemvender samt digital vender på inngang i undersentral.Sirkulasjonspumpe -JP401 går kontinuerlig Sirkulasjonspumpe -JP401 står Sirkulasjonspumpe -JP401 styres fra SD-anleggetPÅ: AV: AUTO: Sirkulasjonspumpen kapasitetsreguleres i området 0 til 100 % via fra ekstern integrert differansetrykkmåler -RD401 montert mellom tur- og returstokk. Trykket skal kunne avleses og stilles fra SD anlegget. Ved feil utløst i frekvensomformer, skal feilmelding registreres i undersentral og alarm utløses. Ved pumpestans over tid, skal pumpen «mosjoneres» ved at den starter og går min. 10 minutter/uke.frekvensomformer,styrt ettersignalETTER STRØMBRUDD starter systemet automatisk opp i sekvens med andre system.REGULERINGRT401