Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
Filtermedia 3 og 4 forbrukes når EnwaMatic® er i drift. I løpet av det første året, anbefales det å måle og evt. etterfylle forbrukt mengde filtermedia 3 og 4 etter 3- og 12 måneder. Deretter anbefaler ENWA at filtermassenivået måles og eventuelt etterfylles, minst en gang pr. år. Forhåndsblandet filtermedia 3 og 4 til etterfylling kan bestilles fra ENWA.En manuell tilbakespyling må være fullført før man etterfyller filtermedia.ProsedyreTrinnBeskrivelseFor EnwaMatic® Automatikk:1Koble fra hovedspenningen!2Lukk stengeventilene som forbinder EnwaMatic® til varme- eller kjølesystemet (innløp og utløp) og stengeventilen på nettvannet (Fig 9).3Sett A-, B- og C ventilene i tilbakespylingsposisjon (Fig 27) for å slippe ut trykket i tanken.4Skru ut påfyllingspluggen (Fig 18). Noe vannsøl kan oppstå.5