Title: RIBfys02_rev05 - Autronica - Energinotat.pdf
Inndata for beregningene er gitt i tabellene nedenfor. Tabell 3 viser hvilke U-verdier som er forutsatt og øvrige relevant inndata er oppgitt i Tabell 4.Tabell 3: U-verdier benyttet i energiberegninger.ElementU-Verdi W/(m2K)KommentarReferanseGulv mot grunn i kjeller0,34 (0,12)*Betongdekke isolert med 100mm kontinuerlig isolasjon λ ≤ 0,038 W/(mK).BKS 471.011 Tab. 42Gulv mot P-kjeller0,18 (0,16)***200 mm kontinuerlig isolasjon/garasjehimling, λ ≤ 0,038 W/(mK). Bjelkene isoleres med 50 mm kuldebroisolasjon.BKS 471.011 Tab. 42Gulv mot det fri i plan 3 (himling takterrasse)0,34Minst 100 mm kontinuerlig isolasjon, λ ≤ 0,038 W/(mK).BKS 471.011 Tab. 42Vegg mot terreng0,33 (0,22)*100 mm kontinuerlig isolasjon, λ ≤ 0,038 W/(mK).BKS 471.451 Tab. 411Vegg mot delvis oppvarmet sone i kjeller0,27 (0,25)***150 mm isolert bindingsverk, stenderverk 48 mm, λ ≤ 0,035BKS 471.451 Tab. 411BKS 471.401 Tab 42, L" 2,45Yttervegger over terreng0,18Leveranse av Spenncon AS.