Title: Pol7.v03.pdf
Utvendig belysning skal styres av fotocellebrytere, med manuell overstyring samt tilkobles SD-anlegget (eller bare KNX). All belysning (med unntak av nød og sikkerhetsbelysning samt lysreklame) skal slukkes automatisk mellom 23:00 og 07:00. Nød og sikkerhetsbelysning vil ha et lavere nivå for anbefalt belysning etter kl 23:00. Dette ivaretas av KNX anleggets astro-ur.For den utvendige belysningen vil det bli brukt armaturer som gir en jevn spredning samtidig som det ikke er direkte innsyn til kilden. Lyset styres også med linser som gjør at det skal være minimalt med strø lys. Det vil derfor ikke være noe prob ed lysforurensning for dette byggets utebelysningan AndreassenRIE Electronova1