Title: +175=411.001_4B Drift- og systeminfo Generelle anlegg.Beskrivelse.pdf
Tekniske bestemmelser Hvor annen høyde ikke er angitt på tegning skal følgende montasjehøyder benyttes:Stikkontakter Senter 200 mm over ferdig gulvBrytere (enkeltvis) Senter 1050 mm over ferdig gulvBrytere (2 brytere sammen) Senter 1050 mm over ferdig gulv til øverste bryterBelysning over speil Senter 2000 mm over ferdig gulv. Kfr. også informasjon om plassering, angitt i NS 3931Fra fordelingene er det forlagt kurser dimensjoned i overensstemmelse med fordelingsskjemaene. Avhengig av belastningen er det delvis benyttet ut/innkopling av lysanlegget over kontaktor/styrebryter, delvis benyttet bryter direkte i hovedstrømkretser.lnstallasjon for lys er utført delvis med kabel type PR/PFXP forlagt på kabel- bro, Delvis festet direkte til underlaget, og delvis utfør1 som skjult anlegg med PN i tør. lnnfelte lysarmaturer i nedforet himling e.l. er tilkoplet ved hjelp av ledning i fleksibilt rØr, med direkte forbindelser til takboks eller via stikkontakt.