Title: +038=360.000-ST026T_02-Wise Colibri Ceiling ventil Swegon - Produktdatablad.pdf
+2 ventil- motor+3 ventil- motorØ 160, Ø 2508152229*Gyldig for produkter med CU ver. 2, levert f.o.m. 01.10.20192Dimensjoneringsdiagram Luftmengde – Trykkfall – Lydnivå – Kastelengde • Angitte lydnivåer LPA: 20, 25, 30, 35, 40. • Lydnivå dB(A) gjelder for rom 10 m2 ekvivalent lydab-sorpsjonsareal (4 dB romdemping).lydnivå.Lyddata Lydeffektnivå • Diagrammet viser det a-veide lydnivået (LPA-dB), som funksjon av luftmengde og totalt trykkfall over ventil- produkt.Kastelengde L0,2 er målt ved isotermisk innblåsing. • Kastelengde for rotasjonsinnstilling. • Anbefalt maks. undertemperatur er 12 K. • 100 % tilsvarer helt åpent spjeld. • dB(C)-verdien ligger normalt 6-9 dB høyere enn dB(A)-verdien.Kastelengde L0,2 er målt ved isotermisk innblåsing. • Kastelengde for rotasjonsinnstilling. • Anbefalt maks. undertemperatur er 12 K. • 100 % tilsvarer helt åpent spjeld. • dB(C)-verdien ligger normalt 6-9 dB høyere enn dB(A)-verdien.WISE Colibri C 160