Title: +175=521.001_521 kursopplegg for datakommunikasjon.Produktinformasjon.pdf
områder som kan testes og utkobles hver for seg. Subsonedef,rnisjon; . Utgangsgruppe definislon; grupper av utganger med lik aktivering . Tildeling av Utgangsgrupper lil Subsonerbegrenset område med spesielle styringsbehovKonfi g u rasjon av detektorad resser og utgan g er. Tildeling av detektoradresser ril subsoner . Tildeling av alarm- og stynekurser lll utgangsgrupperUtgangsgruppe 7Styrekurs 07 (d ørhold maoneter)Funksjons konfigurasjon Funksjons konfigurasjon av et brannalarmanlegg er ikke avhengig av spesifìkke branndetektorer eller styrekurser; tvert imot, den er basert på funksjonaliteten (betjenings- og styringsbehov) til områdene som skal beskyttes mot brann, som følgende eksempel viser. I og med at vi trenger å teste og utkoble branndetektorene i det beslcyttede området - se diagrammet nedenfor - etter bygningens alJiviteter, definerer vi 3 spesifikke brannsoner.