Title: +038=310.101-JP023._01-FDV-dokumentasjon - GRUNDFOS NORGE AS - VA_VVS 9045715 - SOLOLIFT 2 WC3 AVLØPSAUTOMAT FOR TOALETT, SERVANT OG DUSJ 1x230V.pdf
Overhold mindstemålene når enheden er monteret i en væg eller en gulvenhed, for at gøre enheden tilgænge- lig til eftersyn og service. For at øge pumpeydelsen til en større indstrømning fra vaskemaskine, opvaskemaskine eller badekar kan svømmerafbryderen justeres til et højere startniveau ved at dreje knappen oven på svømmerafbryderen. Se fig. 33.FlowkontaktindstillingerStartniveau [mm]Lav Høj65 mm 115 mmSvømmerafbryderen kan også afmonteres i forbin- delse med kontrol og rengøring.1 1 9 02 9 3 05 0 M T1 1 9 03 9 3 05 0 M TSololift25 1 8 47 2 5 56 0 M T5 1 8 47 2 5 56 0 M TFig. 33 Justering af svømmerafbryderenTilslutninger1 1 9 03 6 3 05 0 M TFig. 34 Horisontal eller vertikal afgangUdledningsadapteren som kan drejes 360 grader, kan monteres horisontalt eller vertikalt. Med adapteren installeres der også en kontraventil. Afgang og tilgang kan tilpasses følgende rørdiametre:YderdiameterTilslutning∅22 ∅25 ∅28 ∅32∅361) ∅40 ∅50--●-●