Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) PosisjonReferanseplan 1.1 Skolelokaler - Skolebygninger 5.36.17 (EN 12464-1, 8.2011) Trafikkerte områder, ganger (Ra >80.00) Horisontal 146 lx 80 lx 0.55 0.41 0.00 m(>= 100 lx)(>= 0.40)Hovedoverflater m 1.7 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg) m 1.5 (Vegg) m 1.6 (Vegg)Em 39.9 lx 97.7 lx 110 lx 125 lx 114 lx 90 lx 76.5 lx(>= 30 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx)Uo 0.66 0.42 0.46 0.65 0.45 0.45 0.53(>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10)Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 130/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202222.010 Korridor2.2 Sammendrag, 2.010 Korridor2.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1Type Ant.\Prod.Luzense213 x Bestillingsnr. Armaturnavn Bestykning: 3229488 : LED Compact Soft 2 205mm DALI 3000K : 1 x 23.19 W / 2382 lm