Title: Swegon Ventiler_baffler-Injusteringsguide.pdf
REACTa 33,5 50,0 66,5 83,5 100,0 117,0 133,0 167,0 76,0 102,0 127,0 152,0 178,0 203,0 254,0 136,0 171,0 205,0 239,0 273,0 341,0 409,0 478,0 546,034Injusteringsguide 2014:12Storlek 500-500 600-500 700-500 800-500 1000-500 1200-500 1400-500 1600-500 600-600 700-600 800-600 1000-600 1200-600 1400-600 1600-600 700-700 800-700 1000-700 1200-700 1400-700 1600-700REACTa 214,0 257,0 300,0 343,0 429,0 514,0 600,0 686,0 309,0 361,0 412,0 515,0 618,0 722,0 825,0 422,0 482,0 603,0 723,0 844,0 964,0www.swegon.comKontrollventilerKontrollventiler+0 –Figur 7. Exempel frånluftsdon, mätning med en slang enligt mätmetod C121.EXCROEEXCa – k-faktor för respektive storlek beroende på kägellägeROEa – k-faktor för respektive storlek beroende på kägellägeKägelläge -15 -12 -10 -5 -3 0 +5 +10+15 +20 +25100 0,6 0,8 1,0 1,4 – 1,8 2,3 2,7– – –125 – – 1,3 1,9 – 2,6 3,2 3,9– – –160 – – 2,0 2,8 – 3,6 4,5 5,46,2 – –200 – – – – 1,8 2,6 3,8 5,26,4 7,5 8,6