Title: 365_360.011 Aggregat og batterispec DV100 DV80.pdf
Commissioning dataTilluftAvtrekkTrykkfall, rene filtre6262Opptatt effekt for vifter - rene filter3.452.93Alternativt arbeidspunktDim./Maks 2Luftmengde, Tilluft, m³/h1700013600Luftmengde, Avtrekk, m³/h1700013600External pressure drop, Tilluft200128Eksternt trykktap, Avtrekk200128SFPv, kW/(m³/s)1.531.17SFPe, kW/(m³/s)1.701.35Virkningsgrad, Temp.virkningsgrad (våt), % 82.684.7Virkningsgrad, Temp.virkningsgrad (tørr), %82.684.7Vifte, akseleffekt, Tilluft, kW3.802.39Vifte, akseleffekt, Avtrekk, kW3.402.18Heating coil, Output, kW49.749.8Væskemengde, l/s0.810.81Væske trykktap, kPa0.50.5Kjølebatteri, Effekt, kW60.248.2Væskemengde, l/s2.872.29Væske trykktap, kPa20.913.8Sound data dB(A)Tilluft, innblåsning7974Uteluft, inntak6561Fraluft, avkast8479Fraluft, avtrekk6561Lyd, omgivelser7166Driftstimer87600Driftstimer for året8760Systemair AS+47 51969700