Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
1''5/81''5/81''5/81''5/81''5/81''5/8Max. drifttryck, vattensidan, utan pumpmodulkPa100010001000100010001000KondensorPlattvärmeväxlareNettovattenmängdl15,1817,3519,0423,1626,5229,05KöldbäraranslutningarVictaulicInlopp/utlopptum1''3/81''3/81''3/81''1/81"1/81"1/8Max. drifttryck, vattensidan, utan pumpmodulkPa100010001000100010001000KöldmedieanslutningarHetgasledningens diametertum1''3/81''3/81''3/81''1/81''1/81''1/8Vätskeledningens diametertum7/8''7/8''7/8''7/8''7/8''7/8''(1) Vikten som visas är endast en riktlinje. Kontrollera enhetens märkplåt. (2) Vid dB ref=10-12 W, (A) viktning. Deklarerade tvåsiffriga bullernivåvärden enligt ISO 4871 (med associerad felmarginal på +/-3 dB(A)). Uppmätt enligt ISO 9614-1.284 - TEKNISKA OCH ELEKTRISKA DATA, 61WG/30WG/30WGA4.2 - Tekniska data, 61WG/30WG/WGA, enheter med pumpmodul61WG/30WG/30WGA2025303540455060708090