Title: +038=54.000-NI006._02-BrP-01-02 Brann plan 1 nr 3.pdf
Brannmotstand iht. VTEK17 / Brannmotstand på eksisterende dør7470RømningsretningRømningsveiBrannmannsheisRoom 1-010Tørropplegg, påkoblingBrannslangeHåndslokkeapparatRoom 1-211KOMMENTARERTegningen er et vedlegg til brannsikkerhets- strategien og må ses sammen med denne.·Det må installeres: · · ·brannalarmanlegg ledesystem røykventilasjon i trapperom, heis og åpne sjakter trykksetting i trapperom med trykkavlastning tørropplegg med uttak i trapp slokkeutstyr slik at alle arealer dekkesEksisterende delsprinkling opprettholdes.Sjakter som ikke er tegnet som egne brannceller forutsettes tette i dekke.Informasjon om branncelleinndeling for områder som ikke endres er hentet fra gamle branntegninger.Dører som berøres av tiltaket eller skiftes må ha brannmotstand iht. VTEK17. Ekisterende dører utenfor tiltaket kan beholdes. Dører som på tegning kun har én verdi må tilfredsstille dette.· ·· ·