Title: +038=360.022-#####._07-360.022 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
VæsketrykkfallBatteriets væskevolumNominell rørtilbkobling, ventilVæsketrykkfall åpen ventilTilbehørAntallProdukt1Ventilsats, varme og kjølingAntallAvtrekk1Anslutningsgavl, AvtrekkStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x520-10)Lufthastighet i filterseksjonenAnbefalt dim. trykkfallDato: 29.04.2019 16 / 1.0.20190424.1180148 Aggregat ID: AD-1000049314012515 utv.3,0 mm24 Pa2,78 m/sInnUt16,620,0°C2218%4,58 kW30 %InnUt60,030,0°C0,037 l/s0,9 kPa2 I15 utv.11,1 kPaArtikkelbenevningTBVL-3-004-12 Pa1,28 m/s91 PaSide: 5/8AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 (877695) Aggregatnavn: 360.022 - GOLD RXF TOP-14 +/- 4.000 m³/h - Design dataStarttrykkfallSluttrykkfall1Roterende varmeveksler, GOLD014FRXP01Tilbehør og tekniske data, se tilluft1VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemåling