Title: Tiltaksplan Smestad skole 2021.xlsx
Beskrivelse av avvik og valg av tiltak : Punkt i rapport Ansv. for utførelse/bestilling. Arb. Ordre utstedt. Utbedret dato/sign. Pris : Brannalarmanlegg : Info: Sentralen hadde 4 feil ved ankomst. Det anbefales at feiltilstander rettes raskt selv om feil er mindre kritiske, da en permanent feiltilstand kan bidra til at mer kritiske feil som kan oppstå ikke fanges like lett. 11.01 eiendomsenheten 23/3-2021 LV Drift Batterier sentral 1 bak resepsjonen er svake og må byttes (2*12V/12Ah) 11.02 eiendomsenheten 23/3-2021 LV 2000 Drift Detektor 01.036 og 04.067 melder Service 60 – nedstøvet og må byttes.\nEnhet 02.096 melder Service 52 (kommunikasjonsproblem med enhet) 12.01 eiendomsenheten 23/3-2021 LV 10000 Drift Info: Enhet 09.009 meldte Service 52 ved ankomst – ikke tilbakevendende ved kontroll 12.02 eiendomsenheten 23/3-2021 LV Drift Info : Sentral varsler feil på klokkekurs. Dette er trolig relatert til feil på enhet 02.096 13.01 eiendomsenheten 23/3-2021 LV Drift Videreført fra tidligere kontroller : -Dør