Title: FDV - Døli Pleie- og Omsorgssenter (3).pdf
360.02, betjener nord vestre og sør vestre bygningsdel. Friskluft og avkast henholdsvis trekkes inn og ut på hver sin side av vegg i teknisk rom. 360.02 er utstyrt med varme- og kjølebatteri på vann. Aggregatet er levert med integrert automatikk. Nye kjøkkenhetter er koblet til nytt aggregat og er utstyrt med kullfilter.56 AutomatikkAggregat 360.01 og 360.02 er levert med integrert automatikk. Funksjonsbeskrivelsen for 360.01 er identisk med beskrivelsen for 360.02. Se for øvrig vedlegg, kapittel 360, og styringsskjema.Funksjonsbeskrivelse for system 360.01 og 360.02Styring:Aggregatet kan styres i opp til tre hastigheter via tidsprogram i prosessenhet. Ved oppstart starter fraluftsviften, med full varmegjenvinning, i en justerbar tid før tilluftsviften starter. Deretter overtar prosessenhet styringen av aggregatet. Ved driftfeil på frekvensomformer aktiveres en alarm og aggregatet stopper.