Title: 365_360.011 Aggregat og batterispec DV100 DV80.pdf
Ordrenummer Prosjekt Anlegg0004697949 Smestad Skole Rælingen 360.02/Uten autUnit no. 2Dato 28.02.2018Side 26/30frekvensomformer og viftemotor. Alle nødvendige parametre er lagt inn på omformer, tilpasset til motor og viftehjuletskarakteristikk.Forsyningen til aggregatet skal ha jordfeilbryter ikke mindre enn 100 mA, og beregnet for frekvensomformere.Inspeksjonsvindu1StkVarmebatteri MAX, VæskeLuftmengde17000m³/hTrykkfall34PaLufttemperatur, inn/ut14.4/23.1°CRelativ luftfuktighet, før/etter39/22%Effekt49.73kWLufthastighet1.91m/sVæskemedieVannVæsketemperatur inn/ut50.0/35.0°CVæskemengde0.81l/sVæske trykktap0.5kPaVæskehastighet0.18m/sBatterivolum28.5AnslutningssideService sideTilkoblingsmål inn/ut2 1/2" / 2 1/2"RørmaterialeCuLamellmaterialeAlLamellavstand2.1mmRørrader3Batteri typeM 25x22-3/8 CS 42 T 3 R 2350 A 2.1 P 63 NCKjølebatteri MAX, VæskeLuftmengde17000m³/h