Title: E-PL-433.201.pdf
g w d . 1 0 2 . 3 3 4 - l p - e \ a m e k s \ d a c o t u aj3 0 \ l le d o m, r e g n n g e ti7 0 \ e o k sln e g n e d n a r b 1 0 1 2 5 0 1 2 0 2 g n n s v r e d n u\\ii5 0 \ t k e s o r pj2 0 \ : fKurs1Vern [A] Karakteristikk Jordfeilstrøm [mA] 80A 3P+N2Vernstørrelse iht leverandørens anbefalingerkWh SM332A 3P+N OV480A 3P+NkWh SM10010A 1P+N C-kar 30mAKNX/ DaliKNX/ DaliKNX/ DaliKNX/ Dali20420520620720820921016A 1P+N C-kar 30mA 16A 1P+N C-kar 30mA 16A 1P+N C-kar 30mA 16A 1P+N C-kar 30mA 16A 1P+N C-kar 30mA 16A 1P+N C-kar 30mA 16A 1P+N C-kar 30mA20220829 Som Bygget01 BD 20220128 Rev. kurs 421. Lagt til dali på kabler BC 20220124 Endret lyskurser + Kurs 419-420, 423. Dalistyring BB BA20211222 Ny kurs 421 - 423 + SD signaler 20211203 ArbeidstegningRev.DatoBeskrivelseOppdragsgiver Gjerberg elektro RIE:Brandengen skole Underfordeling +01=433.201 Plan 2Kabeltype [mm²]4x50AL+J2x2,5CU+J +dali2x2,5CU+J +dali