Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.PLASTRØR & TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/U (E 90)≥ 10mm åpning mellom rør og konstruksjonDEKKEKONSTRUKSJONERPVC rør med veggtykkelse 1.0- 2.4mm, PE rør 2.0-3.0mm og PP rør 1.8-4.4mmTett åpninger med 10mm dyp Protecta FR Akryl på 40mm dyp bakdytt av steinull fra undersiden≤ Ø110mm FR Rørmansjett med 50mm høyde, eller Ø125-160mm FR Rørmansjett med 60mm høyde, fra undersidenFestes med Ø4mm betongskruer