Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) PosisjonReferanseplan 1.1 Skolelokaler - Skolebygninger 5.36.17 (EN 12464-1, 8.2011) Trafikkerte områder, ganger (Ra >80.00) Horisontal 200 lx 86 lx 0.43 0.32 0.75 m(>= 100 lx)(>= 0.40)Hovedoverflater m 1.10 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg) m 1.5 (Vegg) m 1.6 (Vegg)Em 48 lx 92 lx 80 lx 133 lx 92 lx 121 lx 185 lx(>= 30 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx)Uo 0.60 0.49 0.59 0.41 0.54 0.40 0.45(>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10)Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 171/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022152.070 Korridor15.2 Sammendrag, 2.070 Korridor15.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1m 1.7 (Vegg) m 1.8 (Vegg) m 1.9 (Vegg)136 lx 104 lx 144 lx(>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx)0.48 0.57 0.37Type Ant.\Prod.Luzense2