Title: MicroBrann-BSM-230-2 - Teknisk datablad.pdf
Tilkobling av spjeldmotor3-polet hurtigplugg eller skrutilkobling for standard 230 V AC. 6-polet hurtigplugg eller skrutilkobling for 2 interne endebrytere i spjeldmotoren. Identifikasjon av endestilling slår av spjeldmotor.Montering av kommunikasjonsmodulModulene bør monteres på samme side av brannveggen somspjeldmotorenKabelspesifikasjonBruk en egnet skjermet flertrådet parkabel som er BACnet sertifisert, 120 ohm med 1Mhz fleksibel TP foliert med flettet skjerm og fleksibel ytterkappe for innendørs bruk, eller tilsvarende. For eksempel: Belden 3105a (el.nr 1097833), Belden 9841 (el.nr 1097884) (den tynne) eller en tilsvarende.Skjermet flertrådet parkabel som er BACnet sertifisert, 120 ohm med 1Mhz fleksibel TP foliert med flettet skjerm og fleksibel ytterkappe for innendørs bruk, eller tilsvarende.Ledninger kobles sammen i terminalen.BSM-230-2BSM-230-2BSM-230-2BSM-230-2Skjermen er ikke tilkoblet.Skjermen kobles sammen, men skal ikke tilkobles MicroBrann-BSM-230-2.