Title: 542 Brannalarm- Systembeskrivelse brannalarmanlegg og nødlys.pdf
Nøkkelboks Det er etablert nøkkelboks til bruk for brannvesenet i brannvesenets hovedangrepspunkt utenfor hovedinngang plan 1,5. Sabotasje eller åpning av nøkkelboks medfører aktivering av alarmsender. Sabotasje eller åpning av nøkkelboks medfører ikke aktivering av akustiske / optiske alarmorganer.Marvik nøkkelsafeKeylink nøkkelsafeAlarmsender Brannalarm overføres til brannvesenet via alarmsender. Alarmsender er plassert i IKT-Rom 1.501 i plan 1,5 AddSecure nummeret er: +47580011843069Airborne 8 uten kapslingAirborne 8 med kapsling:Strømforsyning / nødenergi Brannalarm/nødlys-sentralene har 230 V strømforsyning. Alle detektorer, brannmannspanel og alarmorganer har strømforsyning fra brannalarmsentralene med ladelikerettere og gasstette vedlikeholdsfrie batterier som drifter bygget ved nettbortfall. Sprinklerboks, aspirasjonsdetektorer og nødlys har strømforsyning fra egne lokale strømforsyninger med ladelikerettere og gasstette vedlikeholdsfrie batterier og drifter bygget ved nettbortfall.