Title: 32 TA+Modulator+DN.pdf.pdf
4. Koble TA-SCOPE til målepunktene og mål. VIKTIG! Etter målingen er avsluttet; 5. Steng ΔH-spindel (rødt målepunkt) med klokken til stopp. 6. Åpne ventilen til tidligere innstilling. Måling av t Ved temperaturmåling anbefales det å bruke det rødemålepunktet.71. Fjern eventuell aktuator. 2. Drei innstillingshjulet til ønsket posisjon, f.eks 1,3.Avstenging1. Fjern eventuell aktuator. 2. Drei innstillingshjulet med klokken til stopp (posisjon 0 ±0,3).Måling av q 1. Fjern eventuell aktuator. 2. Koble TA-SCOPE til målepunktene. 3. Tast inn ventiltype, dimensjon og innstilling og du kan avlesemengden i displayet.8Måling av ΔH(cid:31)~1 (cid:31)~5 sec.1. Fjern eventuell aktuator. 2. Sett ventilen i avstengningsposisjon. 3. Deaktiver ∆p-regulatoren ved å lukke ΔH-spindelen (rødt målepunkt) med klokken til stopp, med en 5 mm unbrakonøkkel.