Title: +038=360.012-#####._02-360.012 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
1,20 kg/m³ 20 C 10230 m³/h 741 Pa 60 Pa 681 Pa 11 % 1615 min-1 134 Hz 2,45 kW 2,72 kW 86 % 79 % 71 %958 W/(m3/s) 233 m2s/h1157 Pa 10,0 m/s 124 kg 82/79 dB Oktav medelfrekvens 1) 63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz74/77/82/76/77/76/70/68 dB Utlopp LwOkt8 73/76/81/77/70/70/68/65 dB Inlopp LwOkt5Den oktava ljudeffektnivån kan uppgå till högre värden i medelfrekvensbanden än angivet.1) Nätspänning Nätfrekvens (fN) Nätspänning (UN) Motordata Fas-Spänning-Frekvens Byggstorlek-Poltal Effekt (PN) Varvtal (nN) Ström (IN) Begränsningar Max. fläktvarvtal (nvmax) Max. driftfrekvens (fmax) Temperaturområde transportmedium (tmin ...tmax) ErP-data vid optimal verkningsgrad och densitet 1,20 kg/m^3 Mätning- / Verkningsgradskategori Status varvtalsreglering Systemverkningsgrad (ETAopt) Målvärde, verkningsgrad (Nist) Erforderligt målvärde för verkningsgrad 2013 / 2015 (N) Flöde (Vopt) Tryckökning (dpopt) Fläktvarvtal (nvopt) Motor, ineffekt (P1opt) Specifik koefficient (ddpopt)50/60 Hz3~ 380-480 V3~400-142 V-Hz