Title: +038=29.001-QM001._05-Flammatex branngardiner BVS - Produktdokumentasjon.pdf
9. Monter styresentralen på egnet sted i tilslutning til den første motoren i raden av branngardiner (ved bruk av flere gardiner). Fra styre skapet skal man ha oppsikt over gardinene ved testing av brannalarm eller ved hjelp av testbryter. I testposisjon vil alle gardinene som er koplet til gjeldende sone rulle ned til laveste posisjon. I normal posisjon vil alle gardinene automa- tisk rulles opp og kontrolleres/drives via brannalarm- signalet. Styre skapet (UPS) krever 230V AC 50Hz 3 A samt tilkobling av brannalarm (pot. fritt signal, signal brytes og gardinen går ned). Tilkobling mellom motor på branngardin og styreskap skal være 230V. Det må brukes brannsikker kabel mellom branngardin, styresentral og UPS / styresentral, hvis disse ikke er i samme brannsone. Seriekoble de to 12 V batteriene (UPS).3. Kontroller at gardinåpningen stemmer overens med