Title: V20-09-02 VVS-anlegg plan 9 - DM3.pdf
310.001 Opp MA 110 MA 110 MA 75 MA 110 MA 75 SZ001T ø250 Ned 360.009 ø250Heis 3-9-h1ST009T-125-160 80 m³/hHeislobby 3 9-309Vifte regulerer mot konstant trykk i kanal JV001T Ø250 850 m³/hø125 UK=2763SF002T-125SK001T Ø250 Q:850 m³/hø125 UK=2745 SZ001T Ø125Ned 360.009 1000x600SZ002T 1000 x600SZ001T Ø1251600x900 UK=183 BrannisoleresSZ002T Ø1200 1200x500 UK=380 PW DN 65 310.302: Cu 22mm 310.202: Cu 28mm 310.102: Cu 35mm 310.002: MA 110mm 310.001: MA 110mm 310.003: PE80 56mm DN 200 Opp/Ned +09 = 360.019 - OE 901 370.002 Tørrkjølerkurs tur: DN 200OppOpp Opp OppNed Ned Ned310.002: MA 110 310.001: MA 110 310.003: PE80 56Opp Opp Opp1100x800 1100x700 UK=2125Opp1100x500 UK=2300 310.302 VVC: Cu 22mm 310.202 VV: Cu 28mm 310.102 KV: Cu 35mm 320.101, tur: 54mm 320.101, retur: 54mm1200x1100 1100x600 UK=2250 PW Fra sluk 75mmDN 65 UK = 2802Rør fra sluk legges i dekke før det går ned i eks. utsparing i dekkeDN 65 UK = 2802Teknisk rom 9-5081:600 6 : 1