Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
y 40.48 m 40.24 m 40.09 m 39.94 m 39.78 m 39.65 m 39.51 m 39.37 m 39.27 m 39.16 m 39.07 m 39.01 m 38.97 m 38.97 m 38.97 m 45.15 m 45.15 m3.00 m 0.75 mLengde 4.66 m 0.24 m 0.15 m 0.16 m 0.16 m 0.15 m 0.18 m 0.19 m 0.16 m 0.21 m 0.21 m 0.19 m 0.19 m 0.18 m 8.29 m 6.18 m 9.81 mReflektans 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 20.0 % 80.0 %Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 174/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022162.071 Aktivitetsrom16.2 Sammendrag, 2.071 Aktivitetsrom16.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10123456789 x [m]350400 Belysningsstyrke [lx]450500550Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 3.00 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (60.10 m²)41463.00 lm 423.0 W 7.04 W/m² (1.28 W/m²/100lx)