Title: +038=360.019-#####._06-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutnings- gavel. Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör). ** Bredd för eventuell batterivärmeväxlare = B + 200 mm. SD EECCSDSDJØH10045A4552*52StorlekVikt, kgVikt, kgVikt, kgfläktfläkt+filterfläkt + filter + batteri00568-85119-140232-258StorlekL1L2L3BHACDEIJØ00580915292364825460579757835772412230315Inspektionsutrymme 900 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet.Elanslutning 1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AMärkdata per fläkt Motoraxeleffekt 0,8 kW alt. 1,15 kW, motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz159Dimensionering, installation, mått och viktGOLD SD, storlek 007, gemensamt höljeLuftflöde, m3/h90Fläkta P,g n n k ö s k c y r t lia t o T341Lw,tot70dB75Eff.-var. 1280Ef f.-var. 2SFPv=1,251,000,7585a P, t s u l r ö f s k c y r t l a t o T