Title: +175=411.001_4B Drift- og systeminfo Generelle anlegg.Beskrivelse.pdf
Alle sikringer, brytere, apparater m.v. har tydelig og holdbar merking.Moelven Elektro ASSkrevet av:Stein ØdegårdCopyright @ 2001 PROFSYS ASOppdatert den Lisensnr.:07.05.2003 3057-0012FDV DOKUMENTASJON 48 Drift- og systeminformasjon Drifts- og vedlikeholdsinstruks 43 FordelingsanleggDøhli SykehjemMerking er foretatt med graverte plastskilt, sort tekst på hvit bunn.I hovedtavle er det leveret og opphenget i plastlomme et ajourført hovedford el i n gss kjem a, sa mt d rift sfors krift er.Tavlen har pluggbart overspenningsvern i alle faser, 15 kA avledningsstrøm, 1,2 kV vernenivå.lndikator for havarert vern og enkel frakobling ved målingVidere er tavlen utstyret med jordfeilovervåking.Kapslet hovedfordelin g.Dimensjoner ca 2650 x2200 x 400Nett : 400V TN-S, 50HzTilførsel : BaksideAvganger: ToppHøyeste kortslutningsstrøm: 20 kA Laveste koftslutningsstrøm: 15 KaTil byggets driftskontrollanlegg legges det ut signaler for måling av effektforbruk i kW"