Title: Testrapport FST 16.06.22.pdf
Bruksdør med elektroteknisk rømningsfunksjon 2-fl. Lukket/låst. Hovedlås + tilleggslås 1 + slagdørautomatikk + tidsstyrt via adg kontrollForventet resultatBrannspjeld lukker Melding på brannspjeldsentral (2. etasje) noteresHørbar talemelding i alle romSolavskjerming går opp Manuell betjening er ikke muligLukket stillingLukket stillingLukket ulåstLukket ulåstLukket ulåstKontrollområdeFST plan2FST plan2FST plan2FST plan2FST plan2FST plan2FST plan2FST plan2TestetJaJaJaJaJaJaJaJaKommentarÅpen, Dørautomatikk ikke montert Ref K0031717/06/202223Fullskalatest1671 - Brandengen skoleLag: 2.etasje234-ADørBruksdør med elektroteknisk rømningsfunksjon 2-fl. Lukket/låst. Hovedlås + slagdørautomatikk + tidsstyrt via adg kontroll + holdemagnetfunksjon234-BDørBruksdør med elektroteknisk rømningsfunksjon 2-fl. Lukket/låst. Hovedlås + tilleggslås 1 + slagdørautomatikk + adg kontroll med kortleser237-ADør