Title: 2019-11-07 Internkontroll Brann Bytesteinen 1 BS1 Eiendom AS.pdf
Internkontroll Brann Bs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Kontrollør: Caverion - Alari Laul (Tlf: 90586546 E-post: alari.laul@caverion.com) Kontrollnummer: 1911 Utført: 08.11.2019OversiktBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1AvvikHeleHele byggetTotalt antall avvikMålingerDet er foretatt 3 målingerKontrolldokumentasjonDet er registrert én sjekklisteVedleggBrannalarmsentral Detektorliste08.11.2019 10:24:39 - www.norik.noR E T S A H -3111s e r d e b t uå M -2333s e r d e b t ur ø B1000t e n n A222Lukket000Åpne6662/8AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Hele, Hele byggetID: 50683Alarmoverføring til brannvesen/vaktsentral fungerer ikke.TiltakAlarmoverføring til brannvesen/vaktsentral må opprettes (FOB §5). LukkingsfristID: 50684Ventilasjons rom tak, væskerom, garderober kjeller og høytlager har svak klokkelyd. Brannklokker er generelt plassert i korridorene.TiltakKlokker/lydgivere må utbedres (FOB §5).Lukkingsfrist