Title: +038=433.000-NI003._02-Testrapport elektriske anlegg - DM3.E3.433.11.01, Pareto plan 11.pdf
| Dronning M.g.1-3 / E.433.11.01 TN-S / Sikring 049 , MISLYKKES 11.03.2020 12:21SPENDINGUln: 233VUlpe: 232VUnpe: 0Vf: 50.0HzR ISO MISLYKKESR: 0.26MQ Um: 262VUiso: 250VGrenseverdi:1MQDronning M.g.1-3 / E.433.11.01 TN-S / Sikring 050 MISLYKKES 11.03.2020 11:04SPENDINGUln: 233VUlpe: 233VUnpe: 0Vf: 49.9HzR ISOR: >200MQ Um: 263VUiso: 250VGrenseverdi:GODKJENT1MQDronning M.g.1-3 / E.433.11.01 TN-S / Sikring 051 GODKJENT * DXYNOBIZ 0 20N TN 1-MASPENDINGUln: 235VUlpe: 235VUnpe: 1Vf£: 50.0HzR ISOR: >200MQ Um: 262VUiso: 250VGrenseverdi:GODKJENTR ISOR: >200MQ Um: 263VUiso: 250VGrenseverdi:GODKJENT1MQ204 | Dronning M.g.1-3 / E.433.11.01 TN-S / Sikring 053 GODKJENT * 12.03.2020 16:21Side: 28TEST RAPPORTResultatSPENDINGUln: 233VUlpe: 233VUnpe: 0Vf: 50.0HzR ISOR: >200MQ Um: 262VUiso: 250VGrenseverdi: 1MQGODKJENTDronning M.g.13 / E.433.11.01 TN