Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Avtrekksluftrelatert tilluft-1 trinn 1 - 4 Avtrekksluftrelatert tilluft-1 avvik 1-7 K Avtrekksluftrelatert tilluft-1 knekkpunkt (gjelder avtrekkslufttemperatur)12-26 °C2 3 K 22 °CInnstillingsområdet for knekkpunkt og avvik begrenses av min.- og maks.-innstillinger.10www.swegon.comNO.GOLDSKFFI.200320TemperaturStatusInnstillingerFRT-regulering 1C °20Knekkpunktr i nn 1r u t a r e p m e t s t f ul l i t15FR T 1 diffTrinn 2Trinn 3id r e v r ø BTrinn 41012152025Avtrekkslufttemperatur °CFabrikkinnstilling innebærer:Ved avtrekkslufttemperatur under 22 °C (knekkpunkt) reguleres børverdien for tilluftstemperatur automatisk til å være 3 K (avvik) lavere.Ved avtrekkslufttemperatur over 22 °C er børverdien for tilluft- stemperatur konstant 19 °C (trinn 2).Med forbehold om endringer.FRT-regulering 2FRT-regulering 2