Title: +038=54.000-NI009._11-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet  Pareto  9 etg. - Sluttrapport.pdf
Dører åpnes manuelt via KAC boks eller lignende.Holdemagnet slipperLys tenner og går opp til 100%Kjøres til utgangsetasje og åpne dørerVentilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerVentilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerVentilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerTrykksetingsvifte starter og styres av difftrykkgiver 50 Pa overtrykk i trappeløp.Alle persienner for hele bygget kjørers opp. Lys tenner / går opp til 100 %Ventilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerVentilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerVentilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerAnsvarlig entreprenør ElektroElektroElektroElektroElektroElektro / ByggVent /AutVent /AutVent /AutVent. / ElektroElektroVent/aut.Vent/aut.Vent/aut.Resultat testOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKFeil ManglerSide 2 av 3