Title: +038=453.003-LZ001. Defrost Snow Nexans leggeanvisning.pdf
Монтаж «холодных концов» Жилы «холодных концов» SNOWMAT/DEFROST SNOW произведены из меди, и имеют сечение 1 мм2. Во время работы силовой кабель, выделяет некоторое количество тепла, поэтому «холодные концы» не следует соединять все вместе на одном разъёме. К одному разъёму могут быть подключены не более трёх «холодных концов». Силовой кабель (холодный конец), проходящий через теплоизоляцию не должен находиться в контакте с каким-либо другим силовым кабелем.Технические данные SNOWMAT: • Мощность 300 Вт/м2.Технические данные DEFROST SNOW • Удельная погонная мощность: 28 Вт/мТехнические данные общие для обоих изделий • Макс. рабочая температура внешней оболочки: 65 °C • Макс. температура асфальта 160 °C • Допуск на сопротивление проводника: -5 +10 % • Напряжение: ~230В • МЭК 60800 • Силовой вывод 10 м