Title: Premissrapport bygningsfysikk.pdf
TEK10 angir krav som innebærer at det må etableres både radonmembran og radonbrønner så fremt det kan dokumenteres at radonkonsentrasjonen ikke overstiger kritisk verdi. Krav i TEK10 §13-5 ledd 1 stiller følgende krav; radonkonsentrasjon i innelufta skal ikke overstige 200 Bq/m3. Ledd 2 i paragrafen angir at nye bygg for varig opphold skal min. ha radonsperre mot grunnen i tillegg til at det klargjøres radonbrønner. Radonbrønner må aktiveres hvis radonkonsentrasjonen overstiger 100 Bq/m3 i rom med varig opphold. Ledd 2 gjelder ikke hvis det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd. Denne dokumentasjonen kan gjennomføres av radonsekspert med nødvendig utstyr. Det finnes tre alternativer for plassering av radonmembran. Disse angis i brukergrupper, fra A til C. Plassering av de ulike brukergruppene er angitt i figur 1. Ved bruk av radonmembran i brukergruppe B og C, kan den erstatte fuktsperra i gulvkonstruksjonen.Figur 2 Ulike brukergrupper for radonmenbran