Title: +038=542.001-OU007T_02-BSM-230-2 brannspjeldmodul Micro Matic - Teknisk datablad.pdf
Baud Rate valg BACnet Baud Rate på BACnet blir automatisk oppdaget.Side 10 av 15Versjon: april 2019www.micro-matic.noTeknisk datablad MicroBrann BSM-230-2TilkoblingBrannspjeldmotor Brannspjeldmotor med fjærretur. Når spjeldmotoren er spenningssatt er den åpen, når den ikke er spenningssatt lukkes spjeldmotoren med fjærretur.Etter tilkobling – Reset:Når MicroBrann-BSM-230-2 er slått på, er strømmen til spjeldmotoren på utgang "åpen" (tilkobling 1).Ikke tilkobletBrannspjeld 230 VACÅpenLukketBrannspjeld vil alltid gå til ÅPEN posisjon.Side 11 av 15Versjon: april 2019www.micro-matic.noTeknisk datablad MicroBrann BSM-230-2Analog modusAnalog modus er når MicroBrann BSM-230-2 ikke er tilkoblet bus-nettverket. Ingen konfigurering er nødvendig. Det er en digital inngang for hvert av de to spjeldene. Dette er for å kunne åpne og lukke spjeldene uten bruk av bus-system. De digitale utgangssignalene indikerer spjeldposisjon og status.