Title: 4. Leieavtaler.pdf
Sentralstsvsuger Sentralt st111vsugeranlegg skal kunne tilbys, sc\kalt te,rt anlegg, som skal betjene samtlige etasjer, rom og arealer. Sugekontaktene skal veere I rustfritt metall fortrinnsvis innfelt i gulv, tilpasset valgt gulvbelegg. Plassering av disse skal vmre slik at fleksibilitetskravene overholdes ved fremtldig endring av planl111Sning. Anlegget skal veere dimensjonert for samtidig bruk av 3 personer, i vilkc\rlige etasjer. Minimum luftmengde per sugekontakt skal vatre 120 m3/h. Sugekontakter skal monteres sllk at samtlige ram og arealer kan st111vsuges med operatrarutstyr som har en slangelengde pA maksimalt 1 O m.I kontorarealene skal ikke st11Jynivc\et fra r0rnettet overstige stilte st11Jykrav, 11,vrlge deler av anlegget skal overholde myndlghetskrav tll st0y.Sentralenheten skal vaere utstyrt med st0vutskiller med filter for flltrering av luften flllr den utblAses. Anlegget skal ha automatisk filtrering.