Title: 360.004 Teknisk underlag.pdf
K3G500-PB33-01EBM-Papst 8 925 200 248 453 503 1 536 78,11 1,596Opptatt effekt [KW] Spesifikk vifteeffekt [W/(m3/s)1,810658 SFP1Dør med hengsel og enkelt håndtakSpjeld:Tetthetsklasse (EN1751) Utløses av Antall spjeldarmer Vridningsmoment [Nm]3 Utløser 1 12Luftmengde [m³/h] Lufthastighet [m/s] Trykkfall [Pa]ÅpningLInspeksjonsvinduRundLampeETLED HIDDENNominell dataWith cableStøyberegningLydeffekt [dB]Frkv. Hz63 125 250 500 1000 2000 4000 8000Avtrekk Avkast Aggregathus60,8 65,5 67,4 50,9 66,4 76,7 75,3 77,0 51,4 65,7 56,3 50,046,4 46,4 42,2 23,8 82,0 76,6 81,3 67,5 55,0 50,6 53,3 35,5Toleranse +5 dB for 125 Hz, +3 db for 250-8000 Hz17.12.2021 07:27CoventAir v11.07Bjerke VentilasjonProsjektnr.:200690Systemnummer: 03Tegning-ID:03RavinenSystem mark:360.04Revisjon:1Side:6 / 8453 mm2,12 m269 kgPaDimensjoner [mm]400,0 x 870,0Dimensjoner mm 1400 x 310 x 125 Antall19 0,01Ramme Blad TypeAluminium Aluminium Covent