Title: A9R1cecysb_16q0zeq_frs.pdf
Er jordfeilbrytere riktig valgt i forhold til type og utløsestrøm ? Er det valgt nødvendig frakobling, sikkerhetsbryter, nødstopp og nullspenningsutløser ? Har tilkoblet utstyr IP-grad tilpasset omgivelsene ? Er merking av PEN-, PE- og N-leder utført ? Er anlegget tilstrekkelig merket ? Er alle tilkoblinger riktig utført ? Er skjult varme dokumentert og eier informert ? Er det nødvendig adgang for drift og vedlikehold ? Er det montert nødvendig overspenningsvern ?Måling / prøvingEr kontinuitet i beskyttelsesleder og utjevningsforbindelser målt og funnet i orden ? Er isolasjonsmåling utført og funnet i orden ?Er det målt eller beregnet overgangsmotstand på jordelektroden ? Angi metode og verdi. Er det kontrollert at kursene har automatisk utkobling ? Er det målt atskillelse ved SELV- og PELV- kretser ? Er det kontrollert spenningsfall ? Er anlegget funksjonstestet ? Er det foretatt polaritetskontroll ?Generelt Er sikringsskap / arbeidssted ryddet og avfall sortert ?