Title: Lysberegningsresultater.pdf
Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.com16.11.2015v2015.02.00.117Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1123 Møte - MASTERRomdimensjoner:Lengde x (m) Bredde y (m) Høyde z (m) Areal (m²)3,04 3,8 2,7 11,57Arbeidsplan (m) Vedlikeholdsfaktor Randsone0,75 0,7 0,5RefleksjonTak0,8Gulv0,2Vegger 1-40,6 0,6 0,6 0,6BeregningsresultatBeregningsareal rom [0,75m]Emid = 634 luxJevnhet Emin/Emid: 0,82Emin/Emax = 0,69Samlet installert effekt Spesifikk effektbelastning0,23 kW 19,53 W/m² 3,08 W/m² /100 luxArmaturdataNRPosNrAnt ArmaturtypeAnt lysk.LmLyskilde Watt1234MODUL-R600 3540 414 CI/MPD70-R108 LED 700 830 MBDALIDALI414800690T5 14W HE D70- R108 700 830 M-16210Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.com16.11.2015v2015.02.00.118