Title: Romkontroll ventilasjon Plan 2.pdf
Sjekke at romkontroll er i normaltilstand og at spjeld rapporterer verdier. - Blåse på CO2-føler slik at CO2-nivået øker. - Sjekke at spjeld for rommet åpner for mer luft og at mer luft blir levert. - Vente til CO2-nivå igjen er under innstilt verdi. - Sjekke at spjeld har redusert levert luft til rommet. - Varme opp temperaturføler. - Sjekke at spjeld får beskjed om å levere mer luft. - Sjekke at spjeld åpner for mer luft og at det kommer mer luft inn i rommet. - Kjøle ned temperatursensor. - Sjekke at spjeldet reduserer luftmengden til rommet. - Under hele testen sjekkes det at fellesavtrekk balanseres mot total tilluft for relevante rom. KommunikasjonTestkommentarer var det koblet feil på AS-B'en, så ingen verdier fra følerne stemte. inngangene var forskyvet på rekke klemmene, så men en rask omkobling av Gjerberg fungerte det fint.