Title: +038=360.011-#####._07-360.011 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Statisk trykkøking i SFPv beregningTemperaturheving p.g.a. vifteMin. hastighetTurtall i SFPv beregningDimensjonerende hastighetMaks. hastighetDimensjonert eleffekt til motor(er)Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffektMotoropsjonMotorbetegnelseAntall motorer/vifter i hver luftretningTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 92,0%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, TilluftStatisk trykkfallDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000515232InnUt26,016,0°C5083%18,29kW0,088l/minInnUt26,040,9°C5022%4 253 m³/h280 Pa251 Pa0,4 °C280 omdr/min1 040 omdr/min1 076 omdr/min1 890 omdr/min0,51 kW0,46 kW2,40 kW1DOMEL 748.3.492165,2 %95,0 %7266,7 %0,39 kW/(m³/s)3 PaSide: 21/50AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjon