Title: Oso-Nano-VV-Bereder.pdf
A) Koppla bort strömmen. B) Stäng inkommande kallvattenförsörjning. C) Koppla från röranslutningarna till produktenskall- och varmvattensanslutningar.D) Ta bort fästena.isoleringen ochlossa vägg-E) Ta värmaren till en golvbrunn, diskho eller annan lämplig plats och töm tanken genom att vrida röranslutningarna att både vattnet och produkten kan vara mycket varmt.nedåt.BeaktaNär varmvattenberedaren ska sättas i drift igen måste vatten fyllas på och tanken luftas genom att en varmvattenkran öppnas på maxtryck, tills vattnet strömmar i en stadig stråle. Strömför- sörjningen får inte sättas på förrän detta är gjort. Kontrollera att röranslutningarna för KV och VV fortfarande är tajta efter 3-4 timmars drift.4.5 Leverans till slutanvändareINSTALLATÖR SKA: