Title: 542 Brannalarm- Sentralkomponent -FIRESCAPE v5.01.pdf
33 VAC / 150 VA§StrömförbrukningNominell: 80 mALarm: 80 mA§Drifttemperatur:  0°C (cid:15482) +40°C§Belastning central/utgångarse tabell till höger ->§Ingångar: 4 st§Programmerbara utgångarRelä: 1stOpto: 1st (300mA)§Batterier maximalAntal: 2 x 12V / 20 AhKapacitet: 60 Ah§Maximal luftfuktighet:95% ej kondenserande§Mått: 680x420x85 mm(höjd x bredd x djup)§ViktCentralskåp:Utan batteri: 7,5 kgMed batteri: 19,4 kgOR-skåp & BFT: 9,2 kgCPR EN0470 - CPR - 0038EN 54-2 & EN 54-4Utfärdare Nemko ASNamnPRODEX-FIREscape v5.01Datum2015-08-06Version5,01www.HedSec.seAnslutningarBelastningNominell / LarmTotalt F1+F2+F31,75 A / 2,5 ASäkring F1 : 500mASäkring F2 : 1 ASäkring F3 : 1 ATotalt F1-F3, BELL/EXT1-3, FI, FA, OUT22 A / 4 ABELL : 1 A (680Ω EOL)EXT1 : 1 A (680Ω EOL)EXT2 : 300 mA (680Ω EOL)EXT3 : 300 mA (680Ω EOL)FI (FIRE) : 300 mAFA (FAULT) : 300 mAOUT2 : 300 mATotalt HOAN 1 - HOAN 41,75 A / 4 A