Title: Swegon Ventiler_baffler-Injusteringsguide.pdf
ADAPT Parasol 600 PFDysinställning per sida L L M M H HSida1&3 2&4 1&3 2&4 1&3 2&4kpl per sida0,28 1.29 0,44 1,45 0,69 1,70Figur 12. Toppvy dysinställning ADAPT Parasol enmodulsenhet sida 1-4.Injusteringsguide 2014:12ADAPT Parasol 600Exempel Dysinställning ***)LLLL LHLH MMMM HHHHk (1,3) *) 0,50 0,50 0,88 1,38kplk (2,4) **) 0,50 1,38 0,88 1,38***) Alla fyra sidor på enheten kan ställas in individuellt. Dysinställningens benämning följer ordningen enligt ﬁgur 12. Se ﬁgur 13 för exempel. * ) Total k-faktor för sida 1 och 3 **) Total k-faktor för sida 2 och 4ADAPT Parasol 600 PF kplExempel Dysinställning ***)k (1,3) *) 0,56 0,56 0,88 1,38LLLL LHLH MMMM HHHHk (2,4) **) 2,58 3,40 2,90 3,40***) Alla fyra sidor på enheten kan ställas in individuellt. Dysinställningens benämning följer ordningen enligt ﬁgur 12. Se ﬁgur 13 för exempel. * ) Total k-faktor för sida 1 och 3 **) Total k-faktor för sida 2 och 4Figur 13. Exempel på dysinställning ADAPT Parasol enmodulsenhet - LHLH.