Title: +175=737.001_IL001_Beskrivelse av varmepumpe anlegg - V.2017.06.21.Beskrivelse.pdf
Anlegget Eksisterende varmeanlegg i bygget var et tradisjonelt 80/60 anlegg med trykkstyrt hoved sirkulasjonspumpe (stengt bypass) og shuntede varmekurser til hhv ventilasjon, radiatorkurser, basseng og varmtvannsberedere (VVB). I dette anlegget var varmekurs til basseng blendet av ved ombygging av bassengrom og VVB var manuelt stengt av med kuleventiler. Disse var altså ikke i bruk. Anlegget er bestykket med en stk. el. kjele og en stk. oljekjele; disse styres med en kjelevelgersentral, men går, og har gått, primært på el. kjele drift. I forbindelse med påbygging av pleiehjemmet, med økning i areal, så har det blitt tilført enda en radiatorkurs på anlegget. Denne med lavtempererte radiatorer.