Title: p1223250_blaabokser katalog.pdf
Stenull 28 kg/m3m m 0 7min 200 mmn miVeggutførelse Stendervegger skal være kledd med gipsplater på begge sider av stenderne. Minste stenderbredde 70 mm.1 lag 13 mm normalgipsStål- eller trestendereBoksmontering Boksene monteres enten med stenderfeste El.nr 12 232 69 eller festebrakett El.nr 12 232 70/71/73 mell- om motstående plater.Montering av bokser i brannklassifisert stendervegg EI-30.Bokser montert på begge sider av veggen skal plass-eres med minst 200 mm innbyrdes avstand (se fig.).Montering i vegger som skal helisoleres Brannklassifiserte stendervegger er vanligvis hel- isolerte. Stenderfakkene med bokser skal i hele sin bredde isoleres med stenull. Isolasjonens tykkelse skal være minst 70 mm. Hulrommet mellom boks- bunnen og motstående plate skal fylles godt med steinull uansett monteringsalternativ.m m 0 7n miStenull 28 kg/m32 lag 13 mm normalgipsmin 200 mmStål- eller trestendere