Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
)K D(k s n a D(D K)7.2 DriftsformerNormalPumpen kører i henhold til den valgte reguleringsform.Reguleringsform og sætpunkt kan vælges selv om pumpen ikke kører i "Normal"-driftsformen.StopPumpen stopper.Min.Du kan bruge minimumskurveindstillingen i perioder med et mini- malt flowbehov. Denne driftsform er for eksempel velegnet til manuel natsænkning hvis automatisk natsænkning ikke ønskes benyttet.Minimumskurven kan justeres. Se afsnit 8.7.2 "Driftsform".Maks.Du kan bruge maksimumskurveindstillingen i perioder med et maksimalt flowbehov. Denne driftsform er for eksempel velegnet til anlæg med varmtvandsprioritet.Maksimumskurven kan justeres. Se afsnit 8.7.2 "Driftsform".HMaks.Min.QFig. 24 Maksimums- og minimumskurver7.3 Reguleringsformer7.3.1 FabriksindstillingPumperne er fabriksindstillet til AUTOADAPT uden automatisk nat- sænkning hvilket er egnet til de fleste installationer.Sætpunktet er fabriksindstillet.221 1 1 56 4 4 25 0 M T