Title: Oso-Nano-VV-Bereder.pdf
A) Blå ledning (R) – Nøytral – er koblet til punkt «1» på sikkerhetstermostat. B) Brun ledning (S) – Faseleder – er koblet til punkt «3» på sikkerhetstermostat. C) Gul ledning med grønn stripe koblet til jordingspunkt ved innfestning av– Jord – ertermostat.D) Internledninger fra element til termostat er koblet til hhv. punkt «4» på sikkerhetstermo- stat og punkt «2» på arbeidstermostat. Se illustrasjon.3.6.3 Endring av effekt Effekten på elementet kan halveres til 1,5 kW ved å fjerne laskene (5) som kobler sammen elementets to varmerør. Produktet kan da kobles via 10A sikring. Utføres av aut. montør.3.6.4 TiltrekkingsmomenterKomponent 1” varmeelement Termostatskruer Skruer på elementhodeTiltrekkingsmoment 60 Nm (+/- 5) 2 Nm (+/- 0,1) 2 Nm (+/- 0,1)55R13R ESE M 2 RESETT241THERM-O-DISC270°C60°C50°CEl-kobling, skjematisk40°CS3.6.5 Montasjeinstruks! ADVARSEL!Produktet skal være fylt med vann før strøm tilkobles.!!