Title: +038=360.011-#####._07-360.011 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
l/minInnUt26,041,2°C5021%6 750 m³/h533 Pa484 Pa0,7 °C280 omdr/min1 552 omdr/min1 593 omdr/min1 890 omdr/min1,58 kW1,44 kW2,40 kW1DOMEL 748.3.492163,2 %95,0 %7266,7 %0,77 kW/(m³/s)8 PaSide: 5/50AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.011 GOLD25FRXHC +/- 6.750 m³/h - 100% samtidighet1Varmebatteri, vann, TBLA-5-120-050-2-2Ventilsats varme/kjøleInkl.motor, ventil, frostvakt og hurtigkobling (kvs = 2.5)EffektvariantAntall rørraderAntall kretserAnslutningsnummerLamellavstandTrykkfallLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighetØnsket batterieffektBatteriets overkapasitetVæsketemperaturVæskemengdeVæsketrykkfallBatteriets væskevolumNominell rørtilbkobling, ventilVæsketrykkfall åpen ventilTilbehørAntallProdukt1Ventilsats, varme og kjølingAntallAvtrekk1Anslutningsgavl, AvtrekkStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)