Title: 36 FDV - Brannmodul BSM-24-2.pdf.pdf
FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge ASMicroBrann BSMVariant: MicroBrann modul BSM-24-2Art.nr: SM1011El.nr:INFORMASJONMicroBrann BSM er en kommunikasjonsmodul for brannspjeld laget med mulighet for hurtigkobling mot MicroBrann brannspjeld og monteres enkelt på eller i nærheten av brannspjeldet med medfølgende festebrakett. Modulen leser av brannspjeldets status i tillegg til å åpne eller lukke spjeldet basert på signal fra f.eks. brannspjeldsentral (MicroBrann BSS). Modulene kommuniserer via Modbus eller BACnet og kan brukes med MicroBrann brannspjeldsentral (BSS) eller direkte mot SD-anlegg.SPESIFIKASJONERDisplay: DioderEgetforbruk: 2VADriftsspenning: 24V/230V avhenging av modellOmgivelstemperatur: -20 til +50Styresignal: Modbus RTU / BACnet MS/TPMontering: PåveggKapsling: IP42Modbus RS485 RTU: NULLPRODUKTBESKRIVELSEMicroBrann BSM kommer i forskjellige varianter avhenging av behov.