Title: +038=360.001-#####._09-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
1 156 omdr/minMaks. hastighet1 635 omdr/minDimensjonert eleffekt til motor(er)1,64 kWEleffekt til motor(er) ved SFPv beregning1,50 kWMerkeeffekt4,00 kWMotoropsjon1MotorbetegnelseDOMEL 749.3.392Antall motorer/vifter i hver luftretning1Side: 15/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.001 GOLD30FRXHC +/- 7000 m³/h - 90% samtidighetTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 91,5%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, AvkastStatisk trykkfall1Spjeld, TBSA-5-120-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfallAntallTilbehør1TrykkgiverTBLZ123101TrykkgiverTBLZ12310Dato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-1000053443061,7 %94,5 %6865,2 %0,79 kW/(m³/s)8 Pa4 PaSide: 16/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjon