Title: +038=360.020-#####._09-360.020 Gold RXF-25 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
1 350kWh/årFilter klasse (ePM10 60% (M5) eller bedre)M5Referanse filter (rent); ePM10 60% (M5)41 PaHRS153 PaKabinett, innløp2 PaKabinett, utløp2 PaKabinett, viftens systemtap0 Pa(Innmonteringens innvirkning på viften (systemtapet) er inkludert i viftens ytelse)Altomfattende statisk viftevirkningsgrad i aktuelt driftspunkt62,9 %Effektivitetsbonus E 2018338 W/(m³/s)Filterkorrigering F 20180 W/(m³/s)Intern spesifikk vifteeffekt, SFP654 W/(m³/s)Intern spesifikk vifteeffekt, krav 2018, SFP1 178 W/(m³/s)Side: 24/36AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.020 - GOLD RXF-25 +/- 7.800 m³/h - 70% samtidighetDato: 12.08.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000498310GOLD F RX Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende dataAggregatstørrelse025Lufttetthet1,200kg/m³Tilluftsmengde5 460 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal50PaTilluftskanal200PaAvtrekksluftmengde