Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
EnwaMatic® må tilbakespyles regelmessig for å få fjernet urenheter og partikler som har samlet seg i filtermassen. Ved tilbakespyling blir EnwaMatic® enheten isolert fra systemet og vannstrømmen reverseres. Rent vann fra bygningens vannforsyning (nettvann) løfter oppsamlede urenheter og partikler fra filteret og spyler det til avløp. For de manuelle modellene, gjøres tilbakespylingen manuelt, det vil si at ventilene må åpnes/ stenges av driftspersonell. For EnwaMatic® Automatikk styres ventilene av en PLS som automatisk åpner/ lukker ventiler under tilbakespylingssekvensen (Fig 11).# 21/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 2015Fig 10: EnwaMatic® vannbehandlingssystem i driftFig 11: EnwaMatic® vannbehandlingssystem i tilbakespylingssekvensFig 12 viser flytskjema for EnwaMatic® vannbehandlingssystem.# 22/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 2015Pos.BeskrivelseA3- veis kuleventil L- boringB3- veis kuleventil L- boringC2- veis kuleventilDvannstrømsmålerE