Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
Tabell III.6 (Tabell/Figur 27) Brannmotstandsklasse E 240/EI 120. Multiple gjennomføringer 800 x 1000 mm. Firkantete kabelhylser lengde 400 mmKabelhylse type (mm)65 x 65 x 40095 x 95 x 400Utsparing (mm)800 x 1000800 x 1000Innvendig kabelføringKabel diameter ≤ Ø 21 mmKabel diameter≤ Ø21 mm telecom.Tykkelse GPG fra begge sider (mm)GPG 40GPG 40Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm) Steinull 150kg/m3, 50 mm Steinull 150kg/m3, 50 mmAvstand mellom utsparingskant og kabelhylser må være minimum 20 mm * Avstand mellom flere kabelhylser må være minimum 20 mmGIPSPLATE- OG BETONGVEGG ≥ 100 mm:Tabell III.7 Brannmotstandsklasse E 120/EI 120. Utsparing ≤ 400 x 400 mm. Runde hylser med lengde 330 mmKabelhylse type (mm) Ø 30 Ø 50 Ø 70 Ø 70Utsparing (mm)400 x 400Innvendig kabelføring1 x A1, A2 1 x A1, A2. A3 1 x A1, A2. A3 IngenTykkelse GPG fra begge sider (mm),GPG 40Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Steinull 150kg/m3, 20