Title: +038=365.008-JV001._02-VM30 Trykksettingsvifte Vifter og Miljø AS - Prinsippskisse.pdf
Produkter/Trykksetting/Avl. sluse med spjeld avk.= Tillegg i forhold til standard trykksettingsløsningMatespenning spjeldmotor avkast avlastningssjaktI/O enhet i brannsløyfe. 24V til spjeld forrigles over NC kontakt24 V matespenning til avlastningsspjeld i sluserMatespenning til vifte- og spjeldmotor trykksettingTilførsel – Funksjonssikker utførelse Anbefalt fra to uavhengige strømkilderTavle for trykksettingM24V spjeldmotor. Åpner på fjær24V spjeldmotor. Åpner på fjær.Eventuelt signal til SD anlegg-Driftsstatus FeilstatusTrykkfølerMatespenning og målesignal3/4 av trapperomshøydenStartsignal fra sluttekontakt i brannsentralEkstern overstyringsbryter plassert ved branntablål/inngang.BrannsentralOverstyringsbryterVifter & Miljø AS – Per Krohgs vei 4C – 1065 Oslo - Tlf 23 28 80 90 – Faks 23 28 80 91 - vifter@vifter.no – www.vifter.no