Title: E-PL-433.201.pdf
Status: Adgangskontroll sentral Uakkyndig Som Bygget Som Bygget -/- kA Tegningsnr. IP2XC E+01=433.201 E+01=433.201 NormalkraftBetjeningIk.max/Ik.minKapslingPrioritetSidetall 2 av3Effekt [kW]Prosjektnr. 052101 Rev.01Oppdragsgiver Gjerberg elektro RIE:Kurs421422423Vern [A] Karakteristikk Jordfeilstrøm [mA] 16A 1P+N C-kar 30mA 16A 1P+N C-kar 30mA 16A 1P+N C-kar42442542642742842916A 1P+N C-kar 30mA 16A 1P+N C-kar 30mA 16A 1P+N C-kar 30mA 16A 1P+N C-kar 30mA 16A 1P+N C-kar 30mA 16A 1P+N C-kar 30mABrandengen skole Underfordeling +01=433.201 Plan 2Kabeltype [mm²]2x2,5CU+J2x2,5CU+J2x2,5CU+J2x2,5CU+JSpenningFrekvensFord.systemFormLengde [m]Type kurs PlasseringAdgangskontroll sentral Tilførsel fra hovedfordeling IKT UF3, rom 231Stikk Prosjektor amfi Rom 220 Tilkobling Brannspjeldsentral UF rom 216Stikk Trafo brannspjeldReserveReserveReserveReserveReserve400V 50Hz TN-S 2BBetjeningIk.max/Ik.minKapslingPrioritet