Title: +038=360.000-NI001._01-DM1-3. 360.004 (4 etg) R&H - Målerapport.pdf
MÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01Blankett nr.: 68-091ANLEGG : SYSTEM : TILLUFT ROM NR.4-011 4-125 4-126 4-127 4-128 4-129 4-130 4-309 4-415 4-012-1 4-012-2 Tek.rom kjeller SentralDronning Mauds gate 1-3 360.004 Plan 4TILLUFT Prosjektert Målt m3/h 897 478 141 140 271 637 639 78 795 557 556 436m3/h 900 480 140 140 270 640 640 80 800 560 560 700AVTREKK Målt m3/h m3/h ertAvvik Prosjekt% 0 0 1 0 0 0 0 -3 -1 -1 -1 -38450451700 4 760112 4 759Dato : Ref. :Avvik %084 0Total5 9105 62555 9105 32210KVALITETSHÅNDBOK Randem Hübert A/S - Stansevn. 11, 0975 OSLO - Telefon: 22 90 07 00 - Telefax: 22 90 07 10 E-mail: service@hybra.no07.12.2022 Harald Jensrud ANMERKNINGvifter ikke koblet