Title: 44 FDV - Glamox - Utvendig belysning.pdf.pdf
Vi beregner parkering ihht NS 11001:2018 kl P1 (Em 15 lux og Emin 3lux) Beregningsfelt på deler av plass. 5lux på sykkelparkering. Gang- og sykkelsti beregnes etter klasse S4 (Em 5lux og Emin 1lux) Merk at det ikke er gjort fordypende beregning i egen modell (mtp underlag, stigning/ koter etc.) Forslag må derfor godkjennes for videre bruk.Etterstreber Emin 0,4-1lux i samtlige gangarealer/ oppholdssoner, med forhøyet Em i områder hvor det er lagt opp til konkret aktiviet. På multibane er det ikke beskrevet krav om lysnivå, så her har vi tatt utgangspunkt i Em 50 lux. Jevnhet vil fravike grunnet bruk av lyskaster på multimast som vil gi ujevn fordeling av lysnivået. Ved hovedinngang (plan 2) er det beregnet 100lux forkant inngang. Under overgang er det medtatt utenpåliggende industriarmatur. Se visualisering av belysningsstyrke i 3d fargeskala som supplement.Følgende verdier er beregnet basert på laboratoriemålinger av armaturer og referanselyskilder. I praksisk kan avvik forekomme.