Title: Sluttdok LADEANLEGG EL-BIL.pdf
Hele anleggetAnleggsdel:SjekkpunktEr det montert nødvendige overspenningsvern?×Allerede montert i fordelingenMåling/prøvingJA NEIIkke aktueltKommentarEr kontinuitet i beskyttelsesleder og utjevningsforbindelser målt og funnet i orden?×Høyeste målt 0.21ohm, se eget skjemaEr isolasjonsmåling utført og funnet i orden?×>200MohmEr det målt eller beregnet overgangsmotstand på jordelektroden? Angi metode og verdi.×Benyttet eksisterende i hovedtavleEr det kontrollert at kursene har automatisk utkobling?×Måling Eurotester og knappEr det målt atskillelse ved SELV- og PELV- kretser?×Er det kontrollert spenningsfall?×Ingen nevneverdig differanse. Se eget skjemaEr anlegget funksjonstestet?×Er det foretatt polaritetskontroll?×Måling FlukeGenereltJA NEIIkke aktueltKommentarEr sikringsskap/arbeidssted ryddet og avfall sortert?×Er vinduer lukket, dører låst og nøkler levert tilbake til eier?×Er, eller blir, dokumentasjon overført boligmappa?×