Title: DM1-3-HEA-8_1-D-Dokumentasjon_luftmengder.pdf
1) Behovstyrt ventilasjon i alle lokaler med variabel belastning (i brukstiden) 2) Eventuelt 20 m3/hm2 regnet for ett plan, tilluft i bunn, avtrekk i topp. 3) Egne beregninger må utføres for kjøkken med spesielt effektkrevende utstyr (storkjøkken). Overstrøm mellom kjøkken og spiseområde tillates. For te-kjøkken aksepteres 12m³/m². 4) Ventilasjonsprinsipp og omfang bestemmes av type heis og brannforhold defineres av RIBr. Må avklares Internlast/kjølebehov defineres av RIE5) 6) Vurderes i samråd med byggherre og leietaker. 7) Avhengig omfang teknisk trimutstyr for intern effektbelastning 8) Det er forutsatt at gangsoner, entre og møterom for fem eller flere personer, ikke har teppegolv.5) 6) Vurderes i samråd med byggherre og leietaker. 7) Avhengig omfang teknisk trimutstyr for intern effektbelastning 8) Det er forutsatt at gangsoner, entre og møterom for fem eller flere personer, ikke har teppegolv.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimerichsen-horgen.no