Title: +038=744.004-UP001._02-UN 422 NOR-1270-STS Nødlysaggregat Nortek Produktblad.pdf
Lamporna drivs av batterierna. Batterierna kopplas automatiskt från om batterispänningen underskrider 9,5 V, för att förhindra att batterierna tar skada. Djupurladdningsskyddet träder in vid batterispänning under 9,5 V.1112Återställning av systemetTryckknapp SW1 gör en återställning av systemet vilken innehåller en självdiagnos, se sida 13.DjupurladdningsskyddVid nätavbrott går systemet på batteri. När spänningen i batterierna sjunker under 9,5 V träder djupurladdningsskyddet in. Djupurladdningsskyddet förhindrar att batterier tar skada, vilket kan ske vid för låg spänning. Djupurladdningsskyddet kopplar bort batterierna från last och elektronik så att vidare urladdning inte sker. Lysdiod slocknar och alla larmutgångarna genererar larm. Systemet startar upp när nätspänning återkommer, se sida 13.Överspänningsskydd