Title: Årskontroll 2014.pdf
1 DOKUMENTASJON 1.1 |Sikkerhets- og beredskapsinstrukser |foreligger og er oppdatert P [1.2 Revisjonsrapporter, servicerapporter |foreligger og er oppdaterte P og evt. andre relevante rapporter 1.3 |Sonekart P 1.4 |Evt. palegg/awvik fra tidligere FDV DOKUMENTER ER IKKE KOMPLETT. F kontroller er dokumentert utfgrt 1.5 |Uhell/ulykker er rapportert til DSB P 2 TETTHETSKONTROLL AV ANLEGG 2.1 | Hele anleggets utsatte lekkasjetestes. | PASATT TRYKK | 30 MIN. P 2.2 |Utfgrt ihht. Sjema/dok./prosedyre Vedlagt rapport N KUT-100-G TETTHETSKONTROLL 3 KONTROLL AV TANK OG RPRSYSTEM 3.1 |Ingen skader P 3.2 |korrosjonsbeskyttelse intakt N Maling utfgrt ihht. M-KUT-300/1-G 3.3 |Vakuumisolert LNG tank: ikke N redusert vakuum, (kondens/rim pa utsiden av isolasjon) S— ﬁ.4 Synlig merking pa rgr og tank TANK OG FUNDAMENT SER BRA UT P 3.5 |Undergrunnstank: N Maling av katodisk beskyttelse ihht. M-KUT-300-G 3.6 |Undergrunnstank: N Maling av katodisk beskyttelse med patrykt spenning ihht. M-KUT-301-G 3.7 |Undergrunnstank: N