Title: VPS - TUV.pdf
NPT — Gewinde. Das Flussigentnahmeventil ist durch einen'Blindstopfen zu verschiieBen. Der Blindstopfen darf " nur durch einen Fachbetrieb zum Anschluss eines Schlauches oder einer Rohrleitung entfernt . werden. Dabei muss das Handrad in Geschlossenstellung (2u, close) sein. Der Stopfen muss:langsam bis zum Freiwerden einer Entspannungsbohrung herausgedreht werden, um sicher- zustellen, dass eventuell vorhandener Druck abgebaut werden kann. Danach kann der Stop-‘fen komplett entfernt werden. Nach Abschluss des Schiauches oder der Rohrleitung muss derVerschlussstopfen wieder eingeschraubt werden. . Der Raum zwischen Ventilsitz und' Blindstopfen muss drucklos sein.3.3 GasentnahmeventilAusfihrung: Eckventil mit Handrad, versehen mit Peileinrichtung, : Anschluss fir ein Prifmanometer und Druckmessein- : richtung : - - Behailteranschluss: - 3/4* NPT - Gewinde: T Ventil -Regleranschluss: ) POL nach CGA Standard V-1: Connection No.510 . (0.885-14NGO-LH-INT), metallisch dichtend, Linksge- winde :