Title: 2019-11-27 IK 1.år Elektro Termografi  BS1 AS Bytesteinen 1.pdf
Lukkingsfrist25.05.202027.11.2019 10:12:44 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres2 - Må utbedres21/48AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1UF 2.etg, Bytesteinen 1ID: 51198Noen av de ubenyttede innføringer i fordelingen/sikringsskapet er ikke tette. Fordeling VR, nippler i topp er ikke blendet. Diverse PG messingnippler.TiltakUbenyttede innføringer i fordelingen/sikringsskapet må tettes (FEL §10). Lukkingsfrist25.05.202027.11.2019 10:12:44 - www.norik.no2 - Må utbedres22/48AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1UF 2.etg, Bytesteinen 1ID: 51199Kurser i fordelingen/sikringsskapet er ikke sikret i henhold til kursfortegnelsen. Fordeling M1, innstilling effektbryter -XQ01 og -XQ02 er ikke dokumentert.TiltakKurser i fordelingen/sikringsskapet må sikres i henhold til kursfortegnelsen (FEL §12, §32). Lukkingsfrist25.05.202027.11.2019 10:12:44 - www.norik.no2 - Må utbedres23/48AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1UF 2.etg, Bytesteinen 1ID: 51200