Title: +175=364.001_MR001_Jethette.Produktinformasjon.pdf
Kontroll M1 (når varmepumpe er i drift) Se etter lekkasje (det blir som regel olje rundt lekkasjepunkter). Kontroller at manometrene viser verdier innenfor det normale. Kontroller i seglass om det er tilfredsstillende fylling av kuldemedia (små bobler er normalt) Kontroller at elektriske koplinger er tildratt.Systemfeil Pressostat HP har manuell reset i front. LP har automatisk reset når trykket blir høyt nok. I automatikk tavle er det motorværn med manuell reset. Kompressoren er utstyrt med intern sikring av viklingene. Hvis kompressoren blir for varm vil den stoppe. I dette tilfellet bør produsenten kontaktes. Kjøletekn isk ved I ikehold utføres av kjøletekn i ker. OM KJøLEENHETEN IKKE LAR SEG RESETTE MA NOVEMA KONTAKTES.Novema arbeider kontinuerlig med sín produktutviklìng. Dette kan føre til endringer uten forutgående varsel. GENFDV0lNO 13.03.022-3Side 9