Title: 360.023 Swegon Gold RXF-12 +- 3.000 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Dato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534704Ut26,0°C50%1 890 m³/h290 Pa253 Pa0,4 °C300 omdr/min1 114 omdr/min1 184 omdr/min2 500 omdr/min0,28 kW0,24 kW2,40 kW2DOMEL 748.3.496154,6 %94,0 %7266,0 %0,46 kW/(m³/s)7 Pa12520 utv.Side: 17/20AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.023 GOLD RXF-12 +/- 3.000 m³/h - 63% samtidiighetLamellavstandTrykkfallLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighetØnsket batterieffektBatteriets overkapasitetVæsketemperaturVæskemengdeVæsketrykkfallBatteriets væskevolumTilbehørAntallProdukt1Elektrisk anslutningssatsAntall1Anslutningsgavl, AvtrekkStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)2x(490x460x520-8)Lufthastighet i filterseksjonenAnbefalt dim. trykkfallStarttrykkfallSluttrykkfallTilbehørAntallProdukt1Inntak i topp, filter1Roterende varmeveksler, GOLD012FRXP01X