Title: DM1-3-MAN4-1-D-Utkast til brukermanual.docx
I NH 25 har man varme fra radiatorer og ventilasjon med kjøling i hvert rom/sone. I kontorer/landskap er temperatur programmert på forhånd og er satt til normalt 22 grader. Det er når regulator står stilt midt mellom + og minus. Ved justering på ratt mot + (varmere) eller – (kaldere) forstilles settpunkt med inntil 3 grader. Hvis da rattet er satt helt mot +, så ønskes 25 grader.Luftkvaliteten og kjøling reguleres ved at det tilføres mer luft i de sonene hvor luftkvaliteten/temperaturen avviker over bør-verdi.Når romtemperatur/luftkvalitet ligger mellom bør-verdiene reduseres luftmengde til min og radiator stenger.Luftkvalitet, temperatur, pådrag, spjeldvinkel og arbeidende bør-verdier for varme/ kjøling for hver sone kan leses av på SD-anlegget.Bør-verdier for varme, kjøling og luftkvalitet kan endres fra SD anlegg.I rom med fan coils som tilleggskjøling styres disse med satt ønsket verdi via SD anlegg.Ta kontakt med driftsavdeling hvis innstilt verdi 22 grader ønskes endret.