Title: 10 FDV - Brann_Røykgardiner.pdf.pdf
BACH gardinsystem lukker uten bruk av strøm. «Gravity fail safe» funksjon. Det vil si at gardinen lukker ved egen tyngde. Det må ikke plasseres objekter av noe slag i åpningen under gardinen som kan hindre gardinen å lukke. Det er gardinduken som hindre spredning av brann/ røyk og det er meget viktig at denne ikke skades. Oppstår det hull / rifter i gardinen, må denne repareres eller skiftes av Velux Commercial Bramo AS.Installasjonen skal ivareta sikkerheten for mennesker i bygget og det er viktig at gardinens funksjon prioriteres fremfor eventuelle estetiske / dekorative elementer.Systemene leveres med egen styresentral som mottar signal fra byggets brannvarslingssystem og stenger automatisk. Ved avstilt alarmsignal åpner gardinen automatisk.7Side 4 av 15GF/140464FDV 811.1. Oppstart1.