Title: Ekspansjonskar.pdf
VN ≥ (Ve + Vwr + 1,1 · Vgsolar 6) + 5 3) ) · PF Vgsolar Kollektor volum 6)1) Q ≤ 30 kW: X = 3 | 30 kW < Q ≤ 150 kW: X = 2 | Q > 150 kW: X = 1,5 2) Formelen for minstetrykk p0 gjelder for trykkvedlikeholdssystem tilkoblet på sirkulasjonspumpens innsugningsside. Ved montering på trykkside skal p0 økes med pumpetrykket ∆p. 3) Legg til 2 liter når en Vento vakuumutskiller er installert i systemet. 4) Sikkerhetsventiler må fungere innenfor disse grenseverdiene. 5) Velg et kar som har likt eller høyere nominelt innhold. *) SWKI 93-1: Gjelder for Sveits 6) I solar systemer ihht ENV 12977-1: Kollektor volum Vgsolar som kan fordampe når anlegg ikke i drift; Ellers Vgsolar = 0. HySelect, vårt kalkulasjonsprogram, er basert pa en avansert kalkulasjonsmetode og database. Noe avvik i resultatene kan derfor forekomme.