Title: MA rør.pdf
REI 63 RE 180 REI 180 RE 180 REI 180 RE 180 REI 180 RE 180 REI 139 RE 18033Temperatursensorer7Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner.8BRANNMOTSTANDBrannsikkerhet (kriterium E) Dükeravløpsrørbeståravgråttstøpejern medgrafittilamellformogersertifiserti henhold til EN 877. I EN 877, vedlegg F heter det at ”Støpejernsprodukter i samsvar med denneeuropeiskestandardenerikkelett antenneligeogikkebrennbare.Nårdeutsettes for brann vil de beholde sine grunnleggende funksjonsmessigeegenskaperifleretimer, dvs. veggene vil forbli ugjennomtrengelige forflammeroggasser.Brudd,svikteller betydelig deformasjon vil ikke forekomme. Koplingsstykker gjennom vegger og tak vil forbli intakte.” Düker avløpsrør er også klassifisertsombygningsmaterialeklasseA1 ”ikke brennbart” i henhold til tysk DIN 4102.