Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
2. Prüfung der Einstellung des Sicherheitspressostats. 3. Prüfung der Drücke auf HD- und ND-Seite. 4. Prüfung auf ungehinderte Drehung des Verflüssigerlüfters. 5. Prüfung auf Überhitzung und Unterkühlung der Anlage. 6. Prüfung des Ölstands des Verdichters. 7. Erneute Lecksuche. 8. Nach Standortveränderung: Siehe die Benutzungshinweise in der Anleitung. Vergewissern Sie sich, dass die Anlage einwandfrei läuft. Führen Sie eine allgemeine Inspektion der Anlage durch (Sauberkeit, untypische Geräusche usw.). Überprüfen Sie die Einstellungen und die Funktion des Steuer- und des Sicherheitsstromkreises. Ein Kältemittelmangel lässt sich an folgenden Anzeichen erkennen: - Zu geringe Hoch- und Niederdruckwerte. - Ungewöhnlich hohe Überhitzung. - Bläschen im Ölschauglas. Ein Kältemittelüberschuss lässt sich an folgenden Anzeichen erkennen: - Zu hoher Hochdruckwert. - Häufige Ein- und Ausschaltung des Verdichters. - Ausgeprägte Unterkühlung. - Unzureichende Überhitzung oder Kühlmittelrückfluss.