Title: +038=360.000-LH005T_04-WISE Parasol Konfortmodul Swegon - Produktdatablad.pdf
B = Kjøling, varme og tilluftAnsvarsområde Swegons leveringsgrense er ved tilkoblingspunktene for vann og luft samt tilkobling av romreguleringsutstyr, se Figur 14, 15, 16 samt 17, 18 og 19.ADCFabrikkmontert ADC leveres som standardFor ytterligere informasjon om WISE se også følgende dokumentasjon på www.swegon.comLuftmengde- variantEnmodulsenhet:WISE Parasol 600 MFWISE Parasol 600 PF*Tomodulsenhet:WISE Parasol 1200 HFWISE Parasol BruksanvisningWISE Prosjekteringsguide – VS og kjøling,WISE Prosjekteringsguide – el og styring samtWISE Prosjekteringsguide – ventilasjonProgramvare- konfigurasjonDyseinnstillingWISE Parasol 1200 PF*PF = Plussmengde, ekstra høy luftmengdeProduktet leveres ukonfigurert fra fabrikk. Ved idriftsetting pares det inn mot SuperWISE og tildeles funksjons- og børverdiparametere som er dimensjonert via IC Design.Hver side kan stilles inn på tre forskjellige måter, L, M eller H