Title: Kontrollplan BL.pdf
Status 26.02.21: Kim tar en KS revisjon av tegning før kontroll med Jonas RIV. Status 19.03.21: Utførelse etter gjeldende tegninger starter tirsdag 23.03. KS følger etter hvert som det blir montert. Status 28.05.21: Påbegynt montering, men ikke ferdig. Ingen avvik avdekket per tid. Status 02.07.21: Ikke avdekket noen avvik ‐ følges opp fortløpende. Ny plassering på tegnet kjøletak i sidefløy som krasjet med lagt grid og spiro er avklart og gitt go. Status 13.08.21: Noen åpne ventilasjonskanaler ble observert i midt av juli, ble kommentert og plastet. Alt tildekket nå, gjøres klart for innregulering. Status 20.08.21: Koandavinger kolliderer med to lamper. Tallberg og R&H finner en løsning sammen. Status 27.08.21: Koandavinger OK; Kollisjon lys/kanal utenfor aggregat akse 16 ‐ Tallberg tilbakemelder på R&H montasje; R&H har hatt litt utfordring med wise, men tilbakemeldte 26.08 at de hadde funnet ut av dette. NB RTB. Status 03.09.21: Omgjøring akse 14‐15 grunnet lys er løst og utført. Siste rister til