Title: +038=360.000-LC007T_04-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Manual.pdf
Para aplicaciones del cliente, el esquema eléctrico debe elaborarse a partir de los esquemas facilitados: - Cableado del equipo en configuración 2 tubos, sin bomba de condensados (fig. 10). - Cableado del equipo en configuración 4 tubos, sin bomba de condensados (fig. 11). - Cableado del equipo en configuración 2 tubos + eléctrico con 2 resistencias, sin bomba de condensados (P=900 o 1 200 W máx.) (fig. 12). Nota: en caso necesario, la potencia de la batería eléctrica puede reducirse 300 W retirando el puente entre los bornes 8 y 9. CIAT recomienda el uso de una regulación del equipo para el agua (activa en la(s) válvula(s) y la utilización de una resistencia eléctrica Todas las conexiones eléctricas confluyen en el cuadro eléctrico marcado con la