Title: 2020 - Servicerapport automatikk, Nordomatic (4) .doc
Komp.nr Automatikk Nom.strøm Kontrollert Justert Kommentar 360.004 Servicevendere for vifter og pumper Servicevendere for vifter og pumper  - - Display funksjoner Display funksjoner  - .RT901 Uteføler Uteføler  - 4,5°C .KA401 Spjeldmotor inntaksspjeld Spjeldmotor inntaksspjeld  - .QD401 Filtervakt tilluft Filtervakt tilluft  - .RT402 Tillufts temperaturføler inntak Tillufts temperaturføler inntak  - 7,6°C .JV401 Tilluftsviftemotor  - 53% .JV401 Strøm – Forbruk HØY  - 53% .JV401 Strøm – Forbruk LAV Frekvensomformer tilluftsviftemotor Frekvensomformer tilluftsviftemotor  - - Viftevakt tilluft Viftevakt tilluft - - .RT401 Tillufts temperaturføler Tillufts temperaturføler  - 19,9°C .RP402 Trykkgiver tilluft Trykkgiver tilluft  - 182Pa\set 180Pa .RF401 Luftmengdemåler tilluft Luftmengdemåler tilluft  - 8372m3\h -.RH602,3,4 Fuktighetsføler tilluft Fuktighetsføler tilluft  - 24,8% - Røykdetektor tilluft Røykdetektor tilluft - -