Title: +135.01=370.001-JP502T_01-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
På elektronikkmoduler med motoreffekt ≥ 11 kW monteres isolerin- gen til kabelklemmene over rekkeklemmen. De ulike fremgangsmå- tene for tilkobling av isoleringen vises skjematisk i Fig. 24.For å sikre beskyttelse mot vanndrypp og strekkavlastning av kabel- skjøten med gjenger, må det brukes en kabel med tilstrekkelig utven- dig diameter og skru den tilstrekkelig fast på. Dessuten må kablene legges i en dryppsløyfe i nærheten av kabelskjøten med gjenger for å lede bort eventuell vanndrypp. Sikre at dryppvann ikke kan komme inn i elektronikkmodulen ved å posisjonere kabelskjøten med gjenger tilsvarende og legge kablene tilsvarende. Ikke brukte kabelskjøter med gjenger må lukkes med pluggene som leveres av produsenten.Tilkoblingsledningen skal legges slik at verken rørledningen eller pumpe- og motorhuset berøres.Tilkoblingsledningen skal legges slik at verken rørledningen eller pumpe- og motorhuset berøres.Fig. 24: Kabelskjerming