Title: bn304_cn.pdf
Feil-, prealarm- og alarm-inngangsenhetFunksjon GMerk: Eksterne enheter som er koblet til denne grensesnittenheten krever en egen strømkilde (de kan ikke drives av detektorsløyfen). SelfVerify: Enhetens evne til å gi alarm sjekkes regelmessig.Alarminngangsenhet med reléutgang som brukes til nullstilling • Funksjon HAlarm-inngangsenhet og uavhengig reléutgangFunksjon IIkke overvåket inngangsenhet og uavhengig reléutgangFunksjon JReléutgang (inngang ikke i bruk)Funksjonsalternativer / bryterinnstillinger Den interne DIP-bryteren S1 velger funksjonen som utføres av BN304-enheten. Se kretskorttegningenFunksjon KReléutgang med aktiveringstilbakemelding (inngang)116-P-BN304/CN, 2015-06-10enkel overvåket inngangs-/utgangsenhet - BN-304Tekniske spesifikasjoner Dimensjoner (mm)112 x 110 x 50Vekt (g)192KapslingsmaterialePolyamid 6.6.FargeLysegråMonteringVeggmontasje, 100 mm skrueavstandEffektEnheten kun tilkoblet AL_ComSpenning16 - 26 VDC