Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Εκκένωση της εγκατάστασης: Αν προβλέπετε την εκκένωση της εγκατάστασης, λάβετε υπόψη πως παραμένει στη συστοιχία μια ποσότητα νερού που σε περίπτωση πτώσης της θερμοκρασίας κάτω από 0οC, μπορεί να παγώσει και να προκαλέσει τη θραύση του εναλλάκτη: Για την πλήρη εκκένωση του νερού από τον εναλλάκτη, πρέπει να ανοίξετε τις βαλβίδες και να φυσήξετε αέρα με ελάχιστη πίεση 6 bar για 90 δευτερόλεπτα"(cid:25)%(cid:28)(cid:30)(cid:26)(cid:17) (cid:28)(cid:14)(cid:20) (cid:21)(cid:12)(cid:23) (cid:15)(cid:24)(cid:21)(cid:12))(cid:12)