Title: Funksjonsbeskrivelse Covent aggregater.pdf
Ved signal om «Start røykgass», tilkoblet på rekkeklemmer X3:5-6, vil aggregat gå over i bypassmodus. Inntaksspjeld KA401 åpnes og tilluftsvifte JV401 startes. Avtrekksspjeld KA501 stenges, og avtrekksvifte JV501 stanses. Det gis signal for åpning av bypass-spjeld KA530 og start røykgassvifte JV530. Rot. varmegjenvinner stopper, alle frostfunksjoner skal ignoreres.Ved registrering av røyk i tilluftskanal ved røykdetektor –RY401, vil aggregat stanses umiddelbart. Må resettes lokalt på aggregat.BeregningerVarmegjenvinningsgrad og SFP-faktor beregnes og visualisert på operatørpanelSFP-faktor beregnes på flg. måte:SFP = Effekt tilluftsvifte (JV401) + effekt avtrekksvifte (JV501) Luftmengde avlest på luftmengdemåler (RD402 [m3/s])Effekt –JV400 og –JV500 hentes via busskommunikasjon fra frekvensomformere01.03.2022Rev01