Title: +038=360.000-ST027T_02-Colibri Ceiling Ventil Swegon - Injusteringsguide.pdf
Figur 11. Raksträckekrav rektangulära kana- ler. Mått BxH framgår av produktetiketten på levererad produkt.1 = Rektangulär REACT. 2 = Rak kanal ≥3xB. 3 = Ljuddämpare med baffel.37VAV/CAV och injusteringsspjällSIRISIRIa – k-faktor för respektive storlek beroende på spjällpositionSpjällposition 1 2 3 4 5 6 7 8 980 3,9 2,1 1,2 0,7 0,3100 6,0 3,8 2,6 1,8 1,2 0,7125 10,2 6,7 4,7 3,3 2,3 1,5160 21,3 15,0 11,1 8,5 6,6 5,1 3,9200 35,4 24,7 18,3 14,0 10,8 8,4 6,4 4,9250 53,3 39,3 30,4 24,2 19,4 15,7 12,6 10,1 7,8SIRIa – k-faktor för respektive storlek beroende på spjällpositionSpjällposition 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14315 85,3 65,3 52,1 42,9 35,6 29,8 24,9 20,7 17,0 13,9 11,1400 119,0 95,3 78,5 65,7 55,6 47,2 40,1 34,0 28,7 23,8 19,5 15,6 12,3500 218,0 176,0 148,0 124,0 107,0 93,1 81,2 71,0 62,0 54,0 46,7 40,4 34,4 29,4630 325,0 272,0 233,0 202,0 177,0 156,0 139,0 123,0 109,0 63,7 85,8 75,6 66,8 58,9