Title: +038=360.014-#####._03-360.014 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
12 500 15 00013,6 0,2 13,8 012 500 15 00013,6 -0,2 -13,8 0V _ C _ N T RTryckfall Verkligt tryckfall Tryckfall standarddensitet Fronthastighet standarddensitetvInlopp Nominellt volymflöde Temperatur DB Rel. Luftfuktighet Abs. Fuktighet Densitet EntalpiUtlopp Nominellt volymflöde Temperatur DB Rel. Luftfuktighet Abs. Fuktighet Densitet Entalpip2p1 pPa Pa m/sV t21t11 RH x ρ hm3/h °C % g/kg kg/m3 kJ/kgV t22t12 RH x ρ hm3/h °C % g/kg kg/m3 kJ/kg184 214 3,112 500 -20,0 80,0 0,5 1,20 -19,012 500 13,9 37,7 3,7 1,20 23,3216 214 3,112 500 22,0 30,0 4,9 1,20 34,712 500 -11,9 99,0 1,3 1,20 -9,3219 214 3,112 500 26,0 55,0 11,6 1,20 55,712 500 22,8 66,9 11,6 1,20 52,4216 214 3,112 500 22,0 50,0 8,2 1,20 43,112 500 25,2 41,1 8,2 1,20 46,5Hölje Ca. vikt H W LRenblåsningssektorStyrenhet Styrenhet Ansl. Spänning FrekvensMotor Ansl. Spänning MärkströmAlternativ * Bredd hölje * Höjd hölje * Omonterad318 1 925 1 860 290kg mm mm mm °kWAW1860 H1925