Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
PVC rør med veggtykkelse 1.0-3.7mm, PE rør 2.0-3.7mm og PP rør 1.8-3.7mmFestes med Ø4mm gips-, tre- eller betongskruerTett åpninger med Protecta FR Akryl på begge sider≤ Ø110mm FR Rørmansjett med 50mm høyde, eller Ø125-160mm FR Rørmansjett med 60mm høyde, på begge siderPVC, PE & PP rør ≤ Ø40mm, singel eller i bunt ≤ Ø160mm, med eller uten kabler ≤ Ø21mm, single eller i bunterPEX RØR-I-RØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGER≤ 8mm åpning mellom bunt og konstruksjonTett åpninger med Protecta FR Akryl på begge siderPEX rør ≤ Ø25mm i bunt ≤ Ø55mm≤ Ø55mm FR Rørmansjett med ≥ 30mm høyde på begge siderFestes med Ø4mm gips-, tre- eller betongskruerISOLERTE PE RØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGER≤ 8mm åpning mellom isolasjon og konstruksjonPE rør ≤ Ø160mm med veggtykkelse 3.0-9.5mmTett åpninger med Protecta FR Akryl på begge sider