Title: 2209 Elektro - NEK 405-3 Næring Oppdelt Lofotsenteret.pdf
LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar Lampe sprinklerrom mangler skjerm26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres50/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 05 Installasjonen genereltId: 1721Anlegget er ikke funksjonstestet.TiltakAnlegget må funksjonstestes (FEL §10).LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar Styreenhet til kloakkpumpe står i feil.Id: 1725Belysningsutstyr er ikke funnet i orden.TiltakBelysningsutstyr må utbedres (FEL §10).LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar Armaturer lager garasje mangler skjerm.26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres51/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 05 Installasjonen genereltId: 1726Belysningsutstyr er ikke funnet i orden.TiltakBelysningsutstyr må utbedres (FEL §10).LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar Nødlys armatur gjennomgang under E10Id: 1728Kabler og ledninger er ikke korrekt installert.