Title: +038=310.000-NI002T_02-teknisk-handbok-sanipex-web2.pdf
man bokskutter fra Armaturjonsson.Armaturjonsson AS | TEKNISK HÅNDBOK JRG SANIPEX | 27KLAMRING AV VARERØR FRA VEGGBOKSINSTRUKSJON FOR UTSKIFTING AV RØRVed montering av veggboks skal ytterrøret klamres maks 200 mm fra tilknytningspunktet mellom ytterrør og boks. Avvinkles ytterrøret skal den ha en MAKSIMAL avvinkling på 80 mm, 250 mm fra boksfoten.Når installasjonsveiledningen følges, kan pex-rørene byttes ut om det skulle oppstå lekkasje.1. Steng vanntilførselen og monter et låseklips(NRF-nr. 511 25 7x) på ytterrøret inne i skapet på kursen.2. Demonter defekt rør fra fordeler og fjern kuplingen.3. Monter et nytt rør på det defekte røret ved a å brukerørtrekkskoblingen (NRF-nr. 511 27 1x).4. Demonter utstyr som er tilkoblet veggboksen, og skruut tettering ved hjelp av boksnøkkel (NRF-nr. 511 28 18).5. Skru monteringsrør (NRF-nr. 511 28 32) på albuen ogtrekk den ut av boksen ved en trekke/løfte bevegelse.6. Trekk det defekte røret ut gjennom veggboksen samtidig