Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
Podczas wymiany podzespołów upewnić się, że agregat jest uziemiony.Podczas wymiany podzespołów upewnić się, że agregat jest uziemiony.Podobnie jak w przypadku zabezpieczenia, należy używać wyłącznie przekaźnika dostarczonego ze sprężarką, nawet jeśli numer modelu wydaje się zgodny. Wszystkie sprężarki firmy TECUMSEH są chronione przez zewnętrzne lub wewnętrzne zabezpieczenie, którego zasada działania bazuje na pomiarze temperatury i prądu. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń bezpieczeństwa także i to zabezpieczenie zapewnia odcięcie dopływu zasilania do sprężarki, jeśli parametry wykraczają poza prawidłowy zakres roboczy określony przez firmę TECUMSEH.■ 3.9. Łączenie elementów Łącząc poszczególne elementy ze sobą, należy postępować zgodnie ze schematem połączeń. - Podłączyć wszystkie urządzenia regulacyjne i zabezpiecza-jące zamontowane w maszynie.Zabezpieczyć przewody za pomocą odpowiednich uchwytów na agregacie.Zabezpieczyć przewody za pomocą odpowiednich uchwytów na agregacie.