Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
A1)03)10 s0FOR ELVARMER UTLØST Overopphetingsvern, elektrisk luftvarmer, har løst ut.4:11 EKSTRA REGULERINGSSEKVENS 2, FROSTVAKT UTLØSTA1)15 s0Giver frostvakttemperatur måler mindre enn innstilt alarm- grense. Fabrikkinnstilling: 7 °C.4:12 EKSTRA REGULERINGSSEKVENS 2, FROSTVAKTTEMPERA-A1)13 s1TURGIVER DEFEKT Giver frostvakttemperatur er defekt eller ikke tilkoblet.4:13 EKSTRA REGULERINGSSEKVENS 2, VENTILOVERVÅKINGB03)10 m0UTLØST Ventilmotor, luftvarmer vann, er defekt.4:14 EKSTRA REGULERINGSSEKVENS 2, ALARMINNGANG UTLØST Alarminngang ekstra reguleringssekvens har løst ut.A020 s0Alarmgruppe 5: Ettervarme5:15:25:35:4