Title: +038=310.000-NI002T_02-teknisk-handbok-sanipex-web2.pdf
Fordelerskapet er godkjent for montasje i himling eller på vegg i tørre soner, (NRF-nr. 511 32 09) som i tillegg er godkjent for montering i våt sone. Varerørene skal trekkes opp gjennom hull i bunnen av fordelerskapet. Skapgjen- nomføringer av gummi som leveres montert i skapet skal benyttes. Varerørene i bunnen av skapet må avsluttes over terskelhøyde. For drenering av lekkasjevann fra fordeler- skapet kan følgende benyttes: Ytterrør med dimensjon 25 mm og systemets siklemikk. Avløpsrøret kan maksimalt være 1,5 meter langt med én retningsforandring på 90°. Delene til denne løsningen medfølger som standard i alle våre aluminiumsskap. Dreneringsløsning med 40 mm avløpsrør og tilpasset siklemikk har en dokumentert dreneringskapasitet på 0,40 l/s. Avløpsrøret legges med fall på min. 1:60 ved retningsendring. Denne løsningen er standard på vårt fordelerskap i plast. Alle aluminiumsskap med unntak av miniskap er kompatible for ombygging til økt dreneringskapasitet. Ved montering av fordelerskap i tak/ himling