Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
As operações de limpeza e manutenção devem ser efectuadas por pessoal qualificado. Antes de iniciar quaiquer operações de serviço e manutenção, desli- gue sempre a unidade da corrente eléctrica principal. Como retirar a grelha da unidade: (Fig. 48).Rode os parafusos até 90ºC (1/4 de volta).Limpeza dos filtros A limpeza deve ser efectuada tendo em consideração as condições reais de funcionamento da máquina (aproximadamente de 6 em 6 meses). • O filtro de ar é em fibra acrílica e pode lavar-se em água. Os filtros electrostáticos e de carvões activos (os quais podem ser usados na unidade) não são laváveis mas devem-se substituir. Retire os filtros (Fig. 49). Aspire primeiro os filtros e depois lave-os com água corrente. Finalmen- te ponha-os a secar. Coloque-os de novo na posição correcta..Depois de um longo período de inactividade: • Antes de ligar o condicionador de ar: