Title: +135.01=370.002-JP501T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
FORSIKTIG! Fare for materialskader! Feil som kvitteres uten at årsaken er blitt opphevet kan føre til gjentatte feil og materielle skader på pumpen eller anlegget.Feil må først kvitteres etter at årsaken er opphevet. • Feil må bare opprettes av fagkyndige. • I tvil kan du ta kontakt med produsenten.For ytterligere informasjon, se kapittel 11 «Feil, årsaker og utbedring» på side 43 og feiltabellene som er oppført der.Hovedmenyen <7.0.0.0> vises bare når DIP-bryter 2 står på «ON». Den kan ikke nås med vanlig navigering.I menyen «Tilgangssperre» kan tilgangssperren aktiveres eller deak- tiveres ved å dreie på den røde knappen, og endringen bekreftes ved å trykke på den røde knappen.På statussiden i visningen kan den nominelle verdien tilpasses på føl- gende måte (fig. 30):Drei på den røde knappen.Visningen veksler til menynummer <1.0.0.0>. Den nominelle verdien begynner å blinke og økes eller reduseres med videre dreiing.Trykk på den røde knappen for å bekrefte endringene.