Title: 43551.pdf
Er jordfeilbrytere riktig valgt i forhold til type og utløsestrøm?KommentarJa, 30mAEr det valgt nødvendig frakobling, sikkerhetsbryter, nødstoppog nullspenningsutløser?KommentarJaHar tilkoblet utstyr IP-grad tilpasset omgivelsene?KommentarJaEr merking av PEN-, PE- og N-leder utført?KommentarJaEr anlegget tilstrekkelig merket?KommentarJaEr alle tilkoblinger riktig utført?KommentarJaEr skjult varme dokumentert og eier informert?KommentarIngen skjult varme.Er det nødvendig adgang for drift og vedlikehold?KommentarJaEr advarselstekster montert og nødvendig dokumentasjon/informasjon overlevert til eier/bruker?KommentarJaEr det montert nødvendige overspenningsvern?KommentarOverspenningsvern ikke montert i tavle.Rapport fra sluttkontroll Versjon 5.0 NELFOSide 2 av 4701BDBFB-3084-4144-AE1F-65837C9CCBCDMåling/prøvingVerdi3.1Er kontinuitet i beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser målt og funnet i orden?ΩKommentar3.2