Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Aire de renovación (Fig. 46) • El ventilador opcional suplementario para la entrada del aire fresco(suministrado en la obra) tiene que conectarse al tablero de terminales como se indicada en los diagramas adjuntos. El funcionamiento del motor del ventilador es paralelo a la válvula de regulación electrotérmica, y el motor se para cuando la válvula se cierra.Para el funcionamiento en invierno con entrada del aire fresco, se recomienda un termostato de anticongelación regulado a 2°C, con un bulbo colocado en el tubo de salida del agua, antes del ventilador suplementario.Para el funcionamiento en invierno con entrada del aire fresco, se recomienda un termostato de anticongelación regulado a 2°C, con un bulbo colocado en el tubo de salida del agua, antes del ventilador suplementario.Distribución de aire a una sala adyacente • Quitar la parte de chapa precortada (ref. 45) utilizando un punzón. • Con un lápiz, trazar una línea sobre el poliestireno alrededor de