Title: 10 FDV - Elektrisk åpningssystem (takluke).pdf.pdf
MAKSIMAL STABILITET OG KRAFT Åpningssystemet er basert på en unik geometrisk bevegelse ved hjelp av en elektrisk aktuator, som er montert i et patentert system, som gir maksimal stabilitet og kraftutnyttelse ved både åpning og lukking.Åpningssystemet er særlig velegnet til mellomstore og store overlys.INNBYGGET ELEKTRONISK STRØMBEGRENSER Den elektriske aktuator er forbundet med en innebygget elektronisk strømbegrenser (type LIP), den fungerer som overbelastningsbeskyttelse ved endestopp og blokkering, samtidig med at den gir mulighet for bestemmelse av strømforbruk samt åpningshastighet.SPESIFIKASJONERInput: 48V DC eller 24V DCLavt strømforbruk med intelligent regulering via strømbegrenser, type LIP (48V = max. 2 x 2A / 24V = max. 2 x 4A)Beregnet til overlys.: Bredde = 88-150 cm og lengde (hengselside) = opp til 250 cmLøftekraft opp til 300 kg. pr. lag inkl. snølastÅpningsvinkel 0°til 160°Åpningshastighet max 60 sekunderTetningsgrad: IP54Oppfyller kravene iht. EU-standard EN12101-2