Title: +175=562.001_UK001_SC-9100 Easy DDC.Drift.pdf
All lednings dragning till givarna med lågsplinnings kabel. Givarna ha¡ endast två ledare till regulatom. Anslutningen av lågtemperaturgivarna till temperaturregulatorerna är inte polaritetsberoende. Högtemperaturgivare åir poraritetsberoende. Max, kabeltemperatur: låglhögtemperaturgivare 80/1 80'Cgivarkabeln utan omkalibrering.Betällningsnr IVpTemp.område DataA99BB-300C Bulbgivare -50 rill +100oCIP68, 3 m kabel, 6x50 mm, rosffritt måissingNoggrannhet mindre än 0,4'C@Johnson Controls Norden ASI((2Betällningsnr TypTemp.område DataA99V/D-143C Dykgivare -50 rill +100.CA99V/D-52C Dykgivare -50 rill +100"CIP54, 13x143 mm, R1/2" mässing IP54, 9x52mm, R1/2" mässingA99WE-143C Dykgivare -50 till +100"CIP54, l3xt43 mm, R1/2" mässingNoggrannhet mindre än 0,4oCA99DY-200C Kanalgivare -20 till +60"CIP3O, l2xl97 mm, mässingNoggrannhet mindre ¿in 0,4oCA99EY-ICUtegivare -40 till +60'CIP3O, 38x47 mm, makrolonA99SY-1CAnliggnings- -50 till +100'C givare