Title: 11002342-146190-08-Manual-Maxi-Standard-MS-600-NO.pdf
3.6.4 Redusert el-effekt 2,5 - 5 kW El-effekten i hver 7.5 kW el-sentral kan reduseres ved å fjerne lasker fra elementet, se illustrasjon. Produktet leveres med to separate el-sentraler, som begge kan endres. El-arbeid skal utføres av aut. elektriker.1313R E SE M 2TRESETR E SE M 2TRESET242411THERM-O-DISCTHERM-O-DISC2215 kW 3x230V effekt: Ledning fra høyre termostat til elementet fjernes. El- ementets lasker monteres som vist og ledninger fra venstre termostat kobles på disse. To av elementets tre varmerør benyttes.1313R E SE M 2TRESETR E SE M 2TRESET242411THERM-O-DISCTHERM-O-DISC221El-kobling, skjematisk - 300-1000 l. ALTERNATIV - 7.5 kW - 3x400V Produktet har to identiske el-sentraler. NB: Null-leder kan IKKE benyttes!1313R E SE M 2TRESETR E SE M 2TRESET242411221