Title: Sluttkontroll 3.etg. del 2 3-U3.pdf
Har du tettet alle gjennomfaringer i brannskiller? mEr kabeltverrsnitt valgt riktig med hensyn til spenningsfall og E stremferingsevne?Er eﬁehbmardmolowembmare rlmg justert?Er det valgt ngdvendig frakobling, sikkerhetsbryter, nedstopp og nullspenningsutlgser?Har tilkoblet utstyr IPgrad tilpasset omgivelsene? (stav/fuktetc.)Er merking av PEN, PEog Nleder utfart?Er anlegget tilstrekkelig merket?Er alle tilkoblinger riktig utfart?Er skjult varme dokumentert og eier informert? Er det nedvendig adgang for drift og vedlikehold?Er selektiviteten i anlegget kontrollert (dersom dette er et krav)?Er advarselstekster montert og nadvendig dokumentasjon/ informasjon overlevert til eier/bruker?Sluttkontroll Side 1av2 Versjon 3.1 © NELFO 2009 Rapport fra sluttkontroll etter arbeid p& elektriske anlega 29BA52CF-4255450C-954C-1A0AA32B04D8Nflfo@ Elsikkerhersdokumentasion... Fortsettelse fra forrige side@Hele anlegget [ Anleggsdel: % £i6, L3 e 1IKKEAKTUELT=]