Title: +038=360.022-#####._01-360.022 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Drifts- og vedlikeholdsanvisning.pdf
(blå) + (hvit)AVTREKKSLUFTVær oppmerksom på at begge trykkmåleniplene måler undertrykk.MÅLTE VERDIERUndertrykket i avtrekksluftsdelen skal være større eller like stort som det i tilluftsdelen.GOLD 011-080Hvis undertrykket i avtrekksluftsdelen er like stort eller opptil 20 Pa større enn undertrykket i tilluftsdelen, er justeringen ferdig.– (blå)AVTREKK- SLUFTAvvik Hvis undertrykket i avtrekksluftsdelen er mindre enn i tilluftsdelen, må justeringsplatene justeres som følger:+ (hvit)1. Stopp aggregatet, åpne inspeksjonsdøren til avtrekksfil- teret. GOLD RX Top/GOLD RX med luftinntak ovenfra: Sett plastproppene som følger med, inn i et antall hull på justeringsplaten.1. Stopp aggregatet, åpne inspeksjonsdøren til avtrekksfil- teret. GOLD RX Top/GOLD RX med luftinntak ovenfra: Sett plastproppene som følger med, inn i et antall hull på justeringsplaten.GOLD RX med luftinntak fra siden: Skyv justeringspla-GOLD 100/120AVTREKK- SLUFT