Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
De eksterne tvangsstyringssignaler påvirker indstillingsmulighe- derne på pumpens betjeningspanel eller med Grundfos GO. Du kan dog altid indstille pumpen til drift på maksimumskurven eller stoppe pumpen på betjeningspanelet eller med Grundfos GO.Hvis to eller flere funktioner aktiveres samtidig, kører pumpen i henhold til den indstilling som har højest prioritet.Indstillingernes prioritet fremgår af nedenstående tabel.Eksempel: Hvis pumpen er blevet tvunget til stop via et eksternt signal, kan betjeningspanelet eller Grundfos GO kun indstille pumpen til drift på maksimumskurven.Mulige indstillingerPrioritetBetjeningspanel eller Grundfos GOEksterne sig- nalerBussignal1"Stop"2"Maks.-kurve"3"Stop"4"Stop"5"Maks.-kurve"6"Min.-kurve"7"Start"8"Maks.-kurve"9"Min.-kurve"10"Min.-kurve"11"Start"3 1 4 29 3 5 85 0 M T7.9 Indgangs- og udgangskommunikationRelæudgangeAlarm-, klar- og driftsmelding via signalrelæ.Digital indgang