Title: DM1-3-HEA-08-D-Dokumentasjon.pdf
Protokoll fra funksjonskontroll oversendes før ferdigmelding.Utdrag fra BREEAM Man 1: 2. Bygg med SD-anlegg (Sentral Driftskontroll), må kjøres i gang i tråd med prosedyrer som minst inkluderer:a. Innregulering og driftsstart av luft- og vannsystemer skal skje først når allekontrollenheter er installert, tilkoplet og fungerer.b. I tillegg til måling av luft- og vannmengder, skal driftsstarten omfatte fysiske målinger av romtemperaturer, tilluftstemperaturer og andre nøkkelparametere, der dette er hensiktsmessig.c. All automatikk i tilknytning til SD-anleggene skal fungere før overlevering. d. Alle styringsskjemaer og – grafikk, relevant for SD-anlegget, skal være installertfullstendig og fungere mot brukergrensesnittet før overrekkelse.e. Driftsoperatør(ene) for bygget skal være opplært i driften av systemet.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimerichsen-horgen.noE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - Lillehammer