Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
Beskrivelse av rør & rørmansjett Godstykkelse [mm] 2.4 – 3.7 2.4 – 3.7 2.4 – 3.7 2.4 – 3.9 2.5 – 4.3 2.5 – 4.9 2.6 – 5.2 2.6 – 5.6 2.7 – 6.6 3.1 – 7.5 3.5 – 8.4 4.0 – 9.5 4.9 – 11.9Rørdiameter [mm] 32 40 50 55 63 75 82 90 110 125 140 160 200Minimumshøyde mansjett [mm] 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60C/CEI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 120 (E 120)BrannmotstandU/C- - - - - - - - - - - EI 120 (E 120)C/U- - - - - - - - - - - -U/U- - - - - - - - - - - -PE, ABS & SAN+PVC rør (inkl. PE-LD, PE-MD, PE-HD, PE-X og lignende iht. EN 1519-1, EN 12201-2 eller EN 12666-1)Beskrivelse av rør & rørmansjett Godstykkelse [mm] 3.0 – 4.6 3.0 – 4.6 3.0 – 4.6 3.1 – 5.0 3.1 – 5.7 3.2 – 6.8 3.2 – 7.5 3.3 – 8.2 3.4 – 10.0 3.4 3.9 – 5.3 4.3 – 7.1 4.9 – 9.5Rørdiameter [mm] 32 40 50 55 63 75 82 90 110 110 125 140 160