Title: +038=360.000-ST027T_01-Colibri Ceiling Ventil Swegon - Bruksanvisning.pdf
Vid montage i kassettundertak rekommenderas att luft- don med yttermått 595 x 595 mm används. Dessa läggs direkt ned i T-bärverket för att sedan fixeras till kanalsys- temet alternativt anslutningslådan.När anslutningslåda ALS används skall denna fixeras mot byggnadskonstruktionen med pendlar eller montageband.Mätnoggrannhet och krav på raksträcka före anslutnings- lådan, se figur 3. Raksträckekrav beror på typ av störning före anslutningslådan. Figur 3 redovisar en böj, en dimen- sionsförändring samt T-stycke. Andra typer av störningar kräver minst 2xD raksträcka (D= anslutningsdimension) för att mätnoggrannhet ±10% på flödet ska innehållas.Avståndet mellan anslutningslådan och luftdonet kan för- längas med cirkulär kanal av en längd upp till 500 mm utan att mätslang och spjällreglage behöver förlängas, se figur 3.