Title: 2021, november- Sikkerhetsrapport brannalarmanlegg, Schneider.pdf
Plassering / kommentar SD-Anlegg SD-Anlegg Brannspjeldsentral ABBV SD-Anlegg Adgangskontroll Nokas Kantine 360.002 Foaje mot kantine (CTRL) Ikke i bruk. Adgangskontroll Statens Vegvesen Heissjakt mot Drammen og Oslo (CTRL) Heis mot Drammen Heis mot Oslo 4.etg del 2 Styring brannspjeld U2 Garasje U1 Garasje U1 U109 - 360.003 - Garasje U1 U109 - 360.004 - Plan 2-3-4 Øst U1 U109 - 360.005 - Plan 2-3-4 Vest U1 U109 - 360.006Telefon: (+47) 23 19 12 00 kundesenter.no@schneider-electric.com www.se.com/no#InternalBatt. Kap. 4 x 18Ah 4 x 18Ah -Batt. dato 2018 2018 -Ladesp. 27,4 V 27,3 V -Testet Nei Nei Nei Ja Nei Ja Nei Nei Nei Ja Ja Ja Ikke i bruk Nei Ja Ja Nei Nei Nei NeiAvvik Se komm. Se komm. Se komm. Nei Se komm. Nei Se komm. Se komm.Nei Nei NeiSe komm. Nei Nei Se komm. Se komm. Se komm. Se komm.v2.7 Side 2 / 6AdresseInn-/Utganger Reserve BrannspjeldPlassering / kommentar U1 U109 - Ikke i bruk 1.ETG DEL 1 STYRING BRANNSPJELD