Title: +038=310.000-NI002T_02-teknisk-handbok-sanipex-web2.pdf
TRYKKSTØT Trykkstøt kan forårsake støy i røranlegget på grunn av bevegelse (slag) mellom PEX-rør og varerør. Bevegelsen kan motvirkes ved å lage svake buktninger på lengre strekk med en klammeravstand på maksimalt 0,6 m, se Byggforsk- seriens Byggdetaljer 553.185. Trykkstøt i sanitærinstalla- sjoner. I tillegg anbefales det å benytte trykkstøtdempende armatur.SIKRING MOT FROST Når det benyttes varerørsystem i yttervegg, skal det sikres på vanlig måte mot frost, dvs. at rørene alltid legges på den varme siden av konstruksjonen.