Title: Bromstadvegen_59_FG-Sprinklerkontroll_2023.pdf
Prøving av alarmfunksjoner - funksjonstesterBrannalarm har overføring til bemannet alarmsentral: JaAlarm overføres til: SecuritasPumperPrøving av alarmfunksjoner og overvåking er gjennomført og akseptert.Testprosedyre med startfunksjoner og kapasitetsmålinger er gjennomført, akseptert og følger produsentensanvisning.Alarmer og alarmutstyrAlarmsystem med tilhørende funksjoner bekreftes prøvet og akseptert.1. gangs uavhengig kontroll - Side 10 av 22 Generert 12.03.2023 10:55 fra versjon 20230311-f2b5b16cAVVIK/MERKNADSKILT, ANGIVELSER OG INFORMASJON Oversiktsplan er utarbeidetIDAlvorlighetsgrad1201 - 1LITENAvviksbeskrivelse Det mangler en oversiktstegning som viser området hvert kontrollventilsett dekker samt plassering av alt betjent utstyrStedDokumentasjonReferansePoengtrekk1SPRINKLERHODER, KARAKTERISTIKK OG PLASSERING Sprinklerkarakteristikk og bruksområder - tilstand/skader 0803 - 1ID