Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Vilkårene for at funksjonen skal aktiveres, er at det forelig- ger et kjølebehov og at utetemperaturen er 1 °C høyere enn avtrekksluften. Funksjonen stopper når kjølebehovet opphører, eller når utetemperaturen er lik avtrekksluften.Styresystemet beregner, med hensyn tatt til fuktigheten, laveste tillatte væsketemperatur uten risiko for frost. Ven- tilen i rørkoblingsenheten reguleres slik at denne tempera- turen ikke underskrides.GOLD PX (platevarmeveksler) I kaldt vær og når avtrekksluften er fuktig, kan det danne seg frost i platevarmevekslere. GOLD PX er derfor utstyrt med frostvern.Frostbeskyttelse standard Trykkfall over varmeveksler og utelufttemperatur måles.Styresystemet overvåker trykkfall over varmeveksler og utelufttemperatur og regulerer spjeldene for bypass og varmeveksler (sammekoblet) for å unngå frost.Frostbeskyttelse RECOfrost Trykkfall over varmeveksler, avtrekkslufttemperatur, fuktig- hetsinnhold i avtrekksluft og utelufttemperatur måles.