Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (1.5H 2.3H) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 499 lx 372 lx 0.75 0.66 <=16.8 0.75 mHovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 102 lx 276 lx 219 lx 274 lx 331 lxUo 0.85 0.71 0.81 0.71 0.62Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 148/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202282.031 Test8.2 Sammendrag, 2.031 Test8.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1Type Ant.\Prod.12 xLuzense Bestillingsnr. Armaturnavn Bestykning: 3306415 : LED Panel 600x600 47W 3000K med DALI driver : 1 x LED 47 W / 4607 lmUnilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 149/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202292.033 Renh.sentral9.1 Beskrivelse, 2.033 Renh.sentral9.1.1 Planvisningy [m]3.53.02.52.01.51.00.50.00.00.51.01.52.02.53.0