Title: ESS_53070_Smestad_sk.pdf
Kommentarer:I enkelte områder hvor hulrom mellom nedforet himling og tak kun inneholder brennbare materialer som elektriske kabler på kabelbro, er kabelbro punktsprinklet. Disse hulrom får ikke inneholde noe annet brennbart i hulromshøyde inntil 80cm. Dog tillates kabelføring av elektriske kabler av inntil 15 stk og 250V og 1-fas i hulrommet.OPPSUMMERINGJeg har den24.06.2017kontrollert dette slokkeanlegget etter beste skjønn.I henhold til FG-veiledning for kontroll av automatiske slokkeanlegg er anleggsvurderingen satt til:0Anleggsvurderingen er et verktøy kun ment for internt bruk i forsikringsselskapene i deres risikovurdering.Utfylt 05.07.2017 av Sectech AS vedKommentarer:Anleggsvurderingen er i stor grad satt på grunn av mangel på dokumentasjon.Smestad skole Rutinekontroll utført 24.06.2017 av Sectech ASStedSide 3 / 3