Title: FDVdokumentasjon.doc
fjernes.Batteri test:En manuell batteri test er montert internt på printkortet. Skal normalt kun betjes av servicetekniker.Signaler:Strømtilførsel. Pot fri kontakt.Elektriske krav.Tilførsel : 230 V 50 Hz skal trekkes til hver Gruppe styringBrannalarm:Potensialfri kontakt NC pr brannsone. Signal kan videre koblesmellom flere gruppe styringerMotorer:24 V DC tilførsel fra Gruppe styringsenhet. Skal legges i en ring.Ringledningen skal ikke være mer enn 100 m og det skal brukes minimum 2,5mm² kable og med 2,5 mm² jordledning. Ved lengre kable må det sikres at spenning ikke faller under 24VBeskrivelse av styringsutstyr .