Title: 360 IV produkt Aggregat el skjema.pdf
Elektrisk batteri er avhengig av TV og overopphetingstermostat. Ved utløst overopphetingstermostat aktiveres en alarm. Ved aggregatstopp vil strømmen bli frakoblet og viftene fordrøyes for etterkjøling av batteriet. Batteriet etterkjøles ikke ved brannalarm og ved eksternt nødstopp.Uteluftventil, ST1, åpnes til innstilt tid før start av aggregatet. Ved stopp av aggregatet eller ved spenningsbortfall, stenges uteluftventilen, ST1, via fjærer.Avluftventil, ST2, åpnes/stenges parallelt med ST1.ENERGY WATCH: Følgende verdier kan avleses: Varmevekslerens gjenvunnede energi, effekt og virkningsgrad. Viftenes tilførte energi, effekt og SFP-verdi. Effektvarmerens tilførte energi og effekt beregnes. Ved eventuell lekkasje i ventil utløses alarm.TEMPERATURREGULERING: Tilluftstemperaturen GT1 reguleres til innstilt børverdi. Tilluftsbørverdien kan forskyves av utetemperaturen. Hvis tilluftstemperaturen avviker mer fra beregnet børverdi enn maksimalt avvik, utløses en alarm.