Title: 5177454 Smestad Skole - Fraviksdokumentasjon Z04.pdf
Sannsynligheten for svikt i dørene inn til branncellene vurderes å være den samme uavhengig om det er EI-dører eller E-dører. Sannsynligheten for at sprinkleranlegget er operativt settes til 80% (life safety iht PD7974 tabell A.17). Spredningen av røyk og integriteten til dørene vil ikke være svekket. Isolasjonsevnen er imidlertid svekket slik at dørene ikke er testet for å holde I-kriteriet (140˚C i snitt - 180˚C i pkt). Brannsmitte må dermed skje via varmgang/stråling fra døren til brennbare materialer på den andre siden.Ved et branntilløp i en av branncellene og sprinkleren utløses, antas manglende I-kapasitet for dører å være uproblematisk – da sprinkleren vil holde temperaturen nede, og det er røykskillet i dørene som blirx:\nor\oppdrag\sandvika\517\74\5177454\4 resultatdokumenter\41 rapporter\2019-02-28 til ukpr\5177454 smestad skole - fraviksdokumentasjon z04.docx2019-02-28 | Side 15 av 22Dokumentasjon av fravik | Smestad SkoleOppdragsnr.: 5177454 Dokument nr.: F-002 Revisjon: Z04