Title: CoolDX.IN.G.pdf_201811991420.pdf
HKMKanalanslutning2)20 30 40900 900 11001400 1600 19901651 1911 22591154 1354 1744709 709 8041000 x 400 1200 x 500 1400 x 6002) För placering av kanalanslutningar, se motsvarande GOLD-aggregat2145K451) Anslutningsgavel valfri.COOL DX Top 05, 08, 1216StorlekLBHKanalanslutning2)051500825600Ø 3151)081600995600Ø 400121860 1199600Ø 500282) För placering av kanalanslutningar, se motsvarande GOLD-aggregat1) När anläggningens totalhöjd beräknas används GOLD- aggregatets höjdmått + H-mått i skissen ovan.www.swegon.com2110 ALLMÄNNA TEKNISKA DATAKylsystem COOL DXCOOL DX Stor- lekEffekt- variantNom. luft- flöde (m3/s)Min. luft- flöde (m3/s)Nom. kylef- fekt1) (kW)Nom. effekt- behov (kW)Köldmedium (kg)Krets 1 Krets 2Kraft- matningVikt exkl. ansl.- gavel (kg)Vikt/st. ev. anslutnings- gavel2) (kg)0810,550,229,82,391,201,303-fas+N, 400 V, 16 A194820,700,313,94,331,201,30