Title: Røykmelder.pdf
180UNDERHÅLLNedsmutsning av detektorn innebär att den blir känsligare och långsamt går mot larmläge. För att undvika falsklarm vid ned- smutsning bör detektorn rengöras en gång per år.146154LUFTFLÖDESKONTROLLVid inloppet, nertill i detektorkammaren finns en flödesvippa. Då Uniguard Superflow är korrekt monterad böjs flödesvippan ut av luftströmmen från venturiröret.FUNKTIONSTEST2735Efter driftsättning bör rökdetektorn kontrolleras med testspray (RDP-300) genom testhålet på rökdetektorkammarens lock. Kom ihåg att återmontera pluggen!KOPPLINGSSCHEMAOBS! Vid placering i kalla utrymmen (utomhus, kallvind etc.) där det finns risk för kondens, ska Uniguard Superflow isoleras från omgivningsluften med t.ex. Calectros skyddshuv UG-COVER. I detta fall ska även skylten ”Dold rökdetektor” (SK-DOLD) användas.Service- larmreläNCCNC1098Röklarm- reläC7FUNKTIONNO6Normalt driftläge: Grön LED lyser på kretskortet. Alla reläer