Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
■ 3.3. Выбор места размещения Агрегат WINTSYS® не должен загромождать проход, препятствовать перемещению персонала, открыванию дверей или ставней. Поверхность, на которую устанавливается агрегат, должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать нагрузку от массы агрегата вместе с несущим кронштейном.Для обеспечения качества нашей продукции холодильный контур агрегата предварительно осушается. Он поставля- ется запрессованным азотом.Массу агрегата см. в таблице приложение 1366465_b / 03.201725/44R FN EE DS ET IL PS E X E N N ACAJ/TAJFH/TFH114-126 Нм70-85 НмРЕСИВЕРЫЖИДКОСТНЫЕ ВЕНТИЛИ0,75-3,9 л70-85 НмПРИМЕЧАНИЯ Для сохранения качества агрегата TECUMSEH и обеспечения его надлежащей работы рекомендуется: - Убедиться, что подсоединяемый трубопровод чистыйи сухой.Выполнять пайку под давлением азота и обеспечить, чтобы пламя не попадало на электрооборудование.Выполнять пайку под давлением азота и обеспечить, чтобы пламя не попадало на электрооборудование.