Title: 542 Brannalarm- Projektanvisning_FireSCAPE_SE_103.pdf
Koppling av socklar för detektorer, larmknapp, larmdon, sockelsirener, moduler och övriga adresserbara produkter för slingan beskrivs på varje produkts produktblad. Produktbladets baksida innehåller installationsanvisning hur produkten ansluts till slingan mm. Produktblad ﬁnns på Hedengren Security’s hemsida www.HedSec.se under brandlarm.SlingkabelSlingans längd/slingresistansen får inte överstiga 74Ω vilket motsvarar ca 1000 meter kabel totalt(tur och retur) med brandlarmskabel ELQYB 2x1.Nedan visas en skiss över hur socklarna kopplas samt indikering för dold detektor.Sockel YBN-R/3/WHTDR (Drive) +/-RE (Return) +/-Dold detektor indikeringPRODEX-RM/2WAdressering