Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.ISOLERTE PE RØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGER≥ 8mm åpning mellom isolasjon og konstruksjonPE rør Ø160mm med veggtykkelse 4.9-9.5mmTett åpninger med 25mm dyp Protecta FR Akryl på begge siderØ200mm FR Rørmansjett med 60mm høyde, eller Ø250-315mm med 75mm høyde, på begge sider9-50mm gjennomgående elastomerisk skumFestes med Ø4mm gips-, tre- eller betongskruerISOLERTE PP RØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGER≥ 8mm åpning mellom isolasjon og konstruksjonPP rør ≤ Ø160mm med veggtykkelse 1.8-14.6mmTett åpninger med 25mm dyp Protecta FR Akryl på begge sider≤ Ø110mm FR Rør- mansjett med 50mm høyde, eller Ø125- 200mm med 60mm høyde, eller Ø250- 315mm med 75mm høyde, på begge sider9-50mm gjennomgående elastomerisk skumFestes med Ø4mm gips-, tre- eller betongskruerISOLERTE PP RØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGER