Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16.pdf
1921 SØRUMSANDVer.5.5.06Side15(29)Tel: 63825575Dato.29.04.2015av42BeregningsresultaterKurs nr.F17Kombinert vernIk [kA]cos phiî [kA]Kabel t=k²S²/I² [s]t utkobling [s]Ik3p max7,3000,8010,7160,2710,010Ik3p max ende4,4460,906,4250,7310,010Ik3p min3,1710,954,5751,4360,010Ik2p max6,3210,809,2780,3610,010Ik2p max ende3,8510,905,5650,9740,010Ik2p min2,7460,953,9621,9150,010Ik1p max3,4990,805,1361,1790,010Ik1p max ende2,1730,903,1403,0580,010Ik1p min1,8520,962,6724,2100,010Ij max3,5000,805,1380,4150,010Ij max ende1,9100,932,7561,3950,010Ij min1,5740,972,2702,0540,012@ = Vernet tilfredsstiller ikke alle krav i forskrift/norm # = Ikke forskriftsstridig, men vær oppmerksom på løsningenAnleggets adresse:Beregningsresultater for anlegget: Døli Pleie og OmsorgshjemSørum Elektriske ASGruppering GRUPPEBRYTERSørumsandvegen 93