Title: +135.01=370.002-JP501T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Denne pumpen er utstyrt med frekvensomformer og skal ikke sikres med sikkerhetsbryter for jordfeil. Frekvensomformeren kan påvirke funksjonen på sikkerhetsbrytere for jordfeil. Unntak: Sikkerhetsbryter for jordfeil i selektiv allstrømsensitiv utfø- relse av type B er tillatt. • Merking: • Utløserstrøm:Denne pumpen er utstyrt med frekvensomformer og skal ikke sikres med sikkerhetsbryter for jordfeil. Frekvensomformeren kan påvirke funksjonen på sikkerhetsbrytere for jordfeil. Unntak: Sikkerhetsbryter for jordfeil i selektiv allstrømsensitiv utfø- relse av type B er tillatt. • Merking: • Utløserstrøm:FI > 30 mAKontroller strømtype og spenning på nettilkoblingen. • Ta hensyn til opplysningene på pumpens typeskilt. Strømtype og spenning på nettilkoblingen må stemme overens med opplysningene på typeskiltet.Kontroller strømtype og spenning på nettilkoblingen. • Ta hensyn til opplysningene på pumpens typeskilt. Strømtype og spenning på nettilkoblingen må stemme overens med opplysningene på typeskiltet.