Title: +038=30.001-NI004._02-V62--01 Oppleggskjema varme.pdf
DN15DN20+03=320.102-OE035 0.051 L/sMM 28MM 28Uniconsult2.2 kW, 191 l/h2.1 kW, 184 l/hUniconsultAkse C MM 54Akse CMM 54Akse CMM 546Til ventilasjonskurs MM 54Konvektorkurs Eksisterende rør og ventiler7HIFITil baffelkurs nordfasadeMM 548Til baffelkurs sydfasadeMM 549SOMA+U1=360.016-OE901MM 35360.016 41,0 kW, 1190 l/h+U1=360.017-OE901360.017 31,0 kW, 900 l/hMM 35DN 65 DN 80 DN 65DN 80DN 65 DN 80 DN 65+U2=360.013-OE901+U2=320.103-OE901+U2=360.012-OE901MM 35360.013 67,0 kW, 1945 l/hMM 35 360.012 63,0 kW, 1829 l/h+U2=320.102-OE901+U2=320.101-OE901Varmesentral Se skjema V67-01HIFIHIFI320.102 Baffelkurs320.103 Konvektorkurs320.101 Ventilasjonskurs1010+U1=360.003-OE901360.003 70,2 kW, 2035,5 l/hMM 4211Akse C MM 5411Til ventilasjonskursMM 54320.101 Varme ventilasjon Akse A/B12320.102 Kombibaffel varme Akse A/ nord13+11=360.020-OE920MM 28360.020 16,6 kW, 490 l/hDN20