Title: F_001_Brannkonsept_PP20 (2).pdf
Det er ikke kjent at det skal lagres eller benyttes brennbare gasser. Dersom det skal lagres brennbare gasser og væsker i bygningen, forutsettes det at disse mengdene er innenfor det som aksepteres uten søknad om oppbevaring i henhold til Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen.Brannspredning mellom byggverkRef.ForholdLøsningKommentarAnsvar§ 11-6 Brannspredning mellom byggverk> 8 m til nærmeste bygningTiltaket endrer ikke på plassering av bygningen eller avstanden til nærmeste nabobygning.ARKBrannseksjonerEt byggverk skal generelt deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle tap. En brann skal, med påregnelig slokkeinnsats, kunne begrenses til den brannseksjonen der den startet.n:\517\57\5175708\5 arbeidsdokumenter\53 ribr\f_001_brannkonsept_pp20.docx2017-11-03 | Side 10 av 29