Title: 542 Brannalarm- CHQ-DRC2SCI Adr. 2 Relämodul 1 ingång.pdf
CHQ-DRC2/SCI Adr. 2 Relämodul 1 ingångCHQ-DRC2 (Dual Relay Controller 2) är en analog utgångsmodul till Prodex FIREscape brandlarmscentralerna. Modulens 2 potentialfira reläutgångar kan t.ex. användas för styra branddörrar, fläktar, hissar, rulltrappor, rökluckor mm. och programmeras till önskad funktion. Den övervakade ingången kan t.ex. övervaka fel från en extern strömförsörjning och även kopplas för att bekräfta en styrning, t.ex att en röklucka fysiskt har öppnats. Modulen har inbyggt kortslutningsskydd för den analoga slingan. Vid kortslutning indikeras detta med gul lysdiod.2 reläutgångar (max 30VDC @ 1A) 1 övervakad ingång för anslutning mot fasövervakningsrelä Utgångarna kan väljas NC eller NO Inbyggt kortslutningsskydd Relaterade produkter: CHQ-BACKBOXAllmän produktinformationArtikelCHQ-DRC2/SCIProduktnamnAdr. 2 Relämodul 1 ingångProduktnummer8002734TillverkareHochiki LtdTeknisk dataGodkännandenEN 54-17 & EN 54-18, 0832 - CPR - F0936/15Driftspänning (V)17-41