Title: +038=360.000-NI001._50-DM1-3. 360.021 (5 etg) R&H - Målerapport.pdf
MÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01Blankett nr.: 68-091ANLEGG : SYSTEM :Dronning Mauds Gate 1-3 360.021Dato : Ref. :TILLUFTROM NR.Kjøkken Kontor 5-002 Oppvask CAV Avtrekk Oppvask CAV Tilluft Åpent Kontorlandskap 5 001 Telefonboks 5 203 Vrimleareal 5-103TILLUFT Prosjektert Målt m3/h 2 630 130m3/h 2 630 130470 200 90 460470 200 90 460Avtrekk Avvik Prosjekt Målt m3/h m3/h%0 07707700 0 0 0Avvik %0Total3 9803 98007707700KVALITETSHÅNDBOK Randem Hübert A/S - Stansevn. 11, 0975 OSLO - Telefon: 22 90 07 00 - Telefax: 22 90 07 10 E-mail: service@hybra.no02.12.2021T.AntonsenANMERKNINGMålt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag