Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
La inobservancia de estas instrucciones provoca goteo de condensado; el fabricante declina toda responsabilidad al respectoEl caudal del aire exterior debe ser inferior al 10% del caudal de aire total, con el fin de evitar problemas de funcionamiento y excesivo ruido. Para caudales de aire superiores al 10% está disponible un “kit de aire primario” en el que se usa el preperforado previsto para la descarga del aire en una estancia adyacente y la introducción de una pantalla de separación para que el aire de renovación pase al local a través de un lado difusor.