Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
radiodekning i, på og rundt hele bygningen. Om nødvendig må det gjøres tiltak for å sikre dette.Ark RIEOrienteringsplaner Det må være en lett synlig orienteringsplan somArkinneholder nødvendig informasjon om brannskillende bygningsdeler, rømnings- og angrepsveier, slokkeutstyr og branntekniske installasjoner (alarmanlegg) for bygget på ved alle angrepsveier.HulromHulrom må være tilgjengelige for inspeksjon:  Tilgjengelighet til sjakter kan sikres med luker i topp og bunn av sjakten. Inspeksjonsluker i topp og bunn av sjakten må ikke svekke sjaktveggens brannmotstand.RIV RIE Tilgjengelighet til hulrom over nedforet himling kan ivaretas med luke i himling, eller ved at himling består av nedfellbare eller løse elementer.Avstand mellom to inspeksjonsluker i himling bør ikke være større enn 10 m.Brannkonsept REV_C: 03.11.2016, Rev C 25.10.2016Bromstadveien 59, Trondheim kommune