Title: +175=560.001_JV001_Johnson Controls Norden AS.Produktinformasjon.pdf
Version:4FunksionsbeskrivelseUtetermostat skifter mellom sommer og vinter.Sommer: Romregulering styrer kjøletrinn og min.tilluftsregulering styrer gjenvinnerVinter: Utekompenserttiluftsregulering styreri sekvens gjenvinner og varmebattri.Reguleringen aktiveres av driftssignal fra vifteFrostalarm utløser frostrelè, og ventilen åpnes 100%. Returføler VB overstyrer ventilen ved lav temp. om dagen og regulerer ventilen om natta. Skalverdi returvarmebatteri er lik natt og dag.01. I 2.00 - SC9l_V4_funkbesk.docSide: 13 av 31Tvpe: V2012Applikasion:37tekstlnnstillinqer ntvadefaultNVSkal-min.tilluft Skal-rom sommer P-bånd t-tid Start utekomP._.Kqnp,-{aK!p-r-Skal-min.retur VB11 2 2 2 2 2 2015"C 23"C -50%1 5'C 0.23 7"C 14"CType: V2112Applikasion:38tekstlnnstillinqer ntvadefaultNVSkal-min.tilluft Skal-rom P-bånd l-tid Start utekom -K-qnp-. faktorsommer.9lsal--'n rn ætq f -v- -q - - - - .Ma¡. gj.v..- y/g_r_n l-qtt_ - - . _11 2 2 2 2 2 2 2