Title: Testrapport FST 16.06.22.pdf
FST plan1JaJaJaJaJaJaJa17/06/20225Fullskalatest1671 - Brandengen skoleLag: 1. etasje Dør 142-BRen rømningsdør med elektroteknisk funksjon 1-fl. Lukket/låst. Hovedlås + tilleggs lås 1HeisDørHeis adg kontroll med kortleser utenfor heisstol.Lukket ulåstFST plan1FST plan1JaNei17/06/20226Fullskalatest1671 - Brandengen skoleLag: 1. etasje03 - Normal driftBygget i dagmodus. Ingen alarmer på brannsentral og SDNrTypeBeskrivelseForventet resultat100Punkt549.001 BrannspjeldsentralNormal drift Åpne spjeld10Punkt237 solavskjermingSolavskjerming skal kunne betjenes som normalt.120Punkt564.101 KNX plan 1Normal lysstyringAvvikNrFeilbeskrivelseAnsvarligK00350Rom 130 og enkelte helserom virker ikke lysstyringHØYEM INTEGRASJON AS20Punkt249 branngardinerSjekk at branngardiner åpner. Skal stå i øvre stilling114-ADør