Title: BREEAM-NOR ver 1.1.pdf
Hvis det er spesifisert ulike kjelstørrelser, skal vurderingskriteriene fordeles ved hjelp av samme fremgangsmåte. For ett poeng skal for eksempel Nn erstattes av 100 mg/kWh for kjeler med en nominell varmetilførsel < 70 kW, og 120 mg/kWh for kjeler med en nominell varmetilførsel > 70 kW. Kriteriene for gjennomsnittlig NOx -utslipp skal så sammenlignes med det faktiske gjennomsnittlige NOx -utslippet som er spesifisert i bygningen, for at poenget skal bli tildelt.© BRE Global LtdNGBC 2012Tall i mg/m3 skal multipliseres med 0,857 for å få utslipp i mg/kWh. Det kan også bli nødvendig å konvertere data som ikke er beregnet ved 0 % oksygenoverskudd (se nedenfor).Tall i milliondel (ppm) skal multipliseres med 1,76 for å få mg/kWh. Det kan også bli nødvendig å konvertere data som ikke er beregnet ved 0 % oksygenoverskudd. (se nedenfor)