Title: 2023.05 - Servicerapport Haaland Klima.pdf
Brukt filter - InntakBrukt filter - AvtrekkNytt filter - InntakNytt filter - AvtrekkSpjeldInntakspjeldAvkastspjeldGjenvinnerRoterende - del 1ReimBørsterGjenvinner motorMotor festeLager på gjenvinnerVarmebatteriElektrisk varmebatteriFunksjonKjølebatteriDX BatteriFunksjonDreneringInntakKontrollert inntaksristKontrollert inntakskammerKontrollert avløpet til intakskammeretEl - TavleEr kursfortegnelse til stedeEr automatikkskjema til stedeEr tavlen ryddetVisuelt kontrollert etter varmgangSpenning, L1Ur innstillingKontrollert tid og datoSide 15HFGX 592/592/520-F7, 3stk, 3 stk, HFGX 592/287/520-F7, 3stk, 3 stkHFGX 592/592/520-F7, 3stk, 3 stk, HFGX 592/287/520-F7, 3stk, 3 stk2116OkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOk400OkAnt: 6Ant: 6Sted:OsloSide 16Dato:30.05.2023Utført av:Terje HansenAnlegg:360.051 – Heismaskinrom 5 etgAdresse:c/o Vaxa Property AS