Title: +135.01=370.001-SB401T_03-320 Datablad Ventil_VVG44_xx.pdf
Karakteristik kurva Läckage Tillåtna medierMedietemperatur Ställförhållande Sv0…100 %PN 16 enligt ISO 7268 enligt ISO 7005 inom det tillåtna medietempe- raturområdet enligt diagram på sid 5 linjär enligt VDI / VDE 2173 0…0,02 % av kvs- värde enligt DIN EN 1349 kyl-, kall-, varm- och hetvatten, vatten med frys- skyddsmedel Rekommendation: Vattenbehandling enligt VDI 2035 1 …120 °C DN 15:> 50 resp. > 100 (se avsnitt Typöversikt)Lyfthöjd Tryckapparat-riktlinjer Tryckbärande delar Fluidgrupp 2DN ≥20: >100 5,5 mm PED 97/23/EC enligt artikel 1, avsnitt 2.1.4 utan CE-märkning enligt artikel 3, avsnitt 3 (all- mänt giltiga ingenjörspraxis)MiljökompatibilitetISO 14001 (Miljö) ISO 9001 (Kvalitet) SN 36350 (Miljövänliga produkter) RL 2002/95/EG (RoHS)Ventilhus Säte, kägla och spindel Packboxpackningsmaterialrödgods CC491K (Rg5) enligt EN 1982 rostfritt stål, rödgods CC491K (Rg5), Mässing mässing EPDM O-RingSe avsnitt Måttuppgifter Utvändigt gängade anslutningar Ställdonets fastsättning