Title: F_001_Brannkonsept_PP20 (2).pdf
Hovedtrapperom har vindu øverst i trapperom som kan åpnes. Styring og funksjon må gås over. Bitrapperom har ett vindusfelt som kan åpnes manuelt. Det må etableres mulighet for å kunne åpne vinduene ifra utgangsplan på hvert av bitrapperommene.Det skal være brannsluse mellom p-anlegget og resten av bygningen.Eksisterende brannsluser mot p-anlegg beholdes.Installasjonssjak terDet skal branntettes i gjennomføringene i hvert dekke, slik unngår man krav til branncelle mot installasjonssjakt.ARK RIVGjennomgående tekniske installasjonssjakter skal likevel røykventileres og utføres med branncelle-begrensende vegger og dører/luker i klasse EI 60 Sa.HeissjakterHeissjakter skal utføres med branncellebegrensende vegger.Krav til heissjakt EI 60 A2-s1,d0 og nye heisdører skal tilfredsstille E 90 eller EI 60.ARK RIVHeissjakter inntil 8 etasjer skal røykventileres dersom det ikke etableres egen ventilert branncelle (luftsluse) mellom heis og andre rom.