Title: Man1.v04.pdf
a) Innregulering og driftsstart av luft- og vannsystemer skal først skje når allekontrollenheter er installert, tilkoplet og fungerer.b) I tillegg til måling av luft- og vammengder, skal driftsstarten omfatte fysiske målinger av romtemperaturer, tilluftstemperaturer og andre nøkkelparametere,. der dette er hensiktsmessig. c) All automatikk i tilkn¡ning til SD-anleggene skal fungere før overlevering. d) Brukergrensesnittet for SD-anlegget, inklusiv alle dynamiske og statiske bilder, rapporter, tendenskurver, etc. skal være komplett med korrekt visning og betjening av alle verdier før overrekkelse.e) Driftsoperatør(ene) for bygget skal være opplært i driften av systemet.aOver en periode på minimum 12 måneder etter at bygget er tatt i bruk skal følgende punkter gjennomføres:a) Alle installasjoner skal testes ved full belastning, dvs. oppvarmingsutstyrmidtvinters,kjøle-lventilasjonsutstyr midtsommers og under delvis belastning (høst/vår).