Title: +038=453.004-LZ001._03-Installasjonsveiledning Varmematter Devi.pdf
Наличие тонкого мата должно быть • обозначено посредством прикрепляе- мых предупредительных табличек или значков в коробке плавких предохрани- телей и в распределительном щите или путем маркировки на контактах питания;Минимальное расстояние между нагрева- тельными кабелями, нагревательным кабелем и токоведущими частями, нагревательным кабелем и другими источниками тепла, такими как трубопроводы системы отопления или дымоходы, должно составлять не менее 50 мм.Минимальное расстояние между нагрева- тельными кабелями, нагревательным кабелем и токоведущими частями, нагревательным кабелем и другими источниками тепла, такими как трубопроводы системы отопления или дымоходы, должно составлять не менее 50 мм.Расположите тонкий мат таким образом, что- бы он находился, по крайней мере, на расстоя- нии половины шага укладки от препятствий. • Необходимо обеспечить хороший постоян-