Title: +038=360.019-#####._06-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Aggregat utan batterivärmeväxlare motsvarar krav enligt Ecodesign 2016/2018 om medelvärde av tillufts- och frånluftsflöde ej överstiger 0,53 m3/s. Aggregat med batterivärmeväxlare motsvarar krav enligt Ecodesign 2018 om medelvärde av tillufts- och frånluftsflöde ej överstiger 0,54 m3/s.Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.Tillåtet driftsområde vid nedreglering. Undre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering, se svart streckad linje i diagram. Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).Min- och maxflöden Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handter- minalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.Korrektionsfaktorer KOK , dBLjudvägOmråde i diagram163Oktavband, nr/medelfrekvens, Hz2345678125250500 1000 2000 4000 8000Storlek004Minflöde (vid luftflödesreglering)m3/h 290m3/s 0,08m3/h 2160Maxflödem3/s 0,60Till utlopps- kanal