Title: Funksjonsbeskrivelse Covent aggregater.pdf
Funksjons beskrivelse for Ordre 201.11153.01 og 02, Ravinen.360.03 og 360.05Funksjons beskrivelser for aggregater med varme- og kjølebatteri.For styring er det montert styreenhet Corrigo 5.0 fra Regin. For betjening er det levert lokalt operatørpanel. Via BACnet eller Modbus TCP/IP kan ventilasjonsaggregat knyttes opp mot et overordnet SD-Anlegg.Ventilasjonsanlegget er utstyrt med roterende varmegjenvinner, vannbårent varmebatteri og kjølebatteri). For lokal betjening er montert vender for start/stopp av aggregat. Av – Aggregat stoppes Man – Aggregat startes og går kontinuerlig Auto – Aggregat startes etter innstilt tidskalender.OpstartsekvensFørst åpnes spjeld for inntak og spjeld for avtrekk. Når spjeld er åpne gis det signal til styreenhet. Tilluft/avtrekksvifter startes og reguleres i henhold til innstilt trykk/luftmengde.TemperaturregistreringFor aggregater inngår følgende temperatur givere:Inntak- Tilluft - Avtrekk - Avkast - Retur varme-batteri - Tilluft Etter gjenvinner