Title: Vedlegg 2 (SHA plan) - Risikoanalyse.xlsx
ledningene er ikke trykkavlestet, stengeventiler er ikke benyttet. 4 3 12 For trykksatte rør, kontaktes netteiere og relevant myndighet og avstengingsmuligheter kartlegges. \n\nDet skal etableres rutiner for påvisning og merking av installasjoner som er klar for rivning, spesielt rør med varmt vann eller kjemiske væsker. Sikker jobb analyser (SJA) skal utføres for risikofylte arbeider, blant annet for arbeid med fjernvarme. Rutiner og sikker jobb analyser (SJA) gjennomgås med arbeiderne i forkant og følges ved utførelse. 4 2 8 2.2 Arbeid med og ved siden av elektriske installasjoner: a) Aktivitet: Arbeid med elektriske installasjoner, f.eks. tavler og kabler.\n\nMulig hendelsessted: Hovedtavle, underfordelere, eksisterende elektriske tavler, eksisterende og nye elektriske kabler. Mulig hendelse: Strømgjennomgang og støt på personer som medfører skade eller dødsfall, brann.\n\nMulig årsak: Kortslutning med lysbue, skade eller feil på materiell, rivning av kabler som ikke er merket, strøm er ikke koblet ut,