Title: Funksjonsbeskrivelse - 360.011 Luftbehandling.pdf
LUFTMENGDEMÅLER i fraluftskanal (-RD503 over fraluftviften) gir signal til undersentral for å styre fraluftvifte -JV501 via frekvensomformer -LR501, slik at vi holder riktig luftmengde i fraluft. Settpunktet for luftmengde blir forstilt av luftmengden i tilluften. Det skal kunne kjøres trendkurve på luftmengden. Ved registrering av luftmengde under innstilt minimums grense gis alarm om viftesvikt og aggregat går til posisjon stans. SP for lav grense skal kunne stilles i undersentral via SD terminal.OppstartssekvensAggregatet styres via tidsskjema, alternativt via bryter i SD-anleggt eller bryter i tavlefornt. Ved starte. Varmegjenvinneren går til 100% for maksimal gjenvinning. Etter innstilt tid vil inntaksspjeld åpne og tilluftsviftene starte. Normal regulering startes.oppstartvilavkastspjeldåpne,avtrekksvifteneNattkjølingNattkjøling starter hvis romtemperaturen overskrider innstilt startgrense og følgende vilkår er oppfylt: