Title: 310-Aiwell controll.pdf
Hvis temperatur er for lav og for høy vind, vil det ikke være tilstrekkelig smeltekapasitet. Denne kan da settes for å holde systemet i IDLE i 4 nye timer (kan justeres).>>Stopp program<<Stopper anlegget (slår av alle pumper).Status anvendelser Viser programmets tilstand iProgram typenåværende øyeblikk.StatusAktiv AvStartManuel eller automatisk startProgram tidViser antall timer programmet skal gå. (Når tid = 0 går programmet i sekvens (som er default))Brukt tidTid fra programmet er aktivertTotal tidTotal tid varmen (rele) har vært på.(For å nullstille teller: Stå i program du vil nullstille og hold reset knapp inne i 10 sec)ZoneFor vannbåren varmePrioritetKan prioritere programmerAlarm kodeBeskriver alarm kode. Se kapitel Feilsøking for detaljerSI TypeBeskriver hvilken sensor Interface som er i bruk på denne applikasjonenAC3000 Installasjon og Bruker ManualRevisjon 22Dokument: 300100AC3000 Installasjon og Bruker ManualSide 34 av 40