Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Para o funcionamento invernal com ar externo, é aconselhável montar um termóstato antigelo calibrado a 2°C, com o tubo colocado na tubagem de saída da água, que intercepta o ventilador suplementar. O fluxo do ar externo deve ser menos de 10% do ar total, a fim de evitar inconvenientes de funcionamento ou ruído.