Title: F_001_Brannkonsept_PP20 (2).pdf
Eksisterende garasje plan U1 og U2 er > 400 m2. Ved branntetting av dekke mellom plan U1 og U2 skal dette utføres iht. brannmotstand EI 90 A2.s1,d0Det skal være brannsluse (mellom liggende rom) mot p- anlegg og rømningsvei/heis.Eksisterende branntegninger utarbeidet av Firesafe AS er lagt til grunn for prosjektet ved tilbakeføring til kontor.Brannmotstand dørerNormalt: EI 60 SaDør fra kontor til trapperom: E 30 CSaDører som skal holdes åpne i normalsituasjon må utstyres med selvlukker.ARK (RIE)Dør til heissjakt: E 90 eller EI 60.Dør fra parkering til brannsluse samt dør fra brannsluse til trapperom: EI 60 CSaDører til tekniske rom: EI 60 SaBranngardin kantine/kaffebar: EI 60 SaLukkes på lokal deteksjon i kantine/kaffebar/kjøkken og vestibyleBranntettingBranntetting av gjennomføringer i branncelle begrensende konstruksjoner skal utføres med og iht. godkjente løsninger.Utvendig brannspredning i fasadeEksisterende fasade skal ikke endres.