Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Gemäß den Installationsrichtlinien, müssen die Vorrichtungen für die Abtrennung von der Stromversorgung eine Öffnung der Kontakte (4mm) vorsehen, die die komplette Abtrennung im Falle von(cid:20)(cid:21)(cid:28)(cid:43)(cid:28)(cid:23)(cid:66)(cid:39)(cid:16)(cid:23)(cid:17)(cid:76)(cid:81)(cid:71)(cid:71)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:24)(cid:26)Das Gerät ausrichten und durch Justieren der Muttern und Gegenmuttern an den Gewindestiften nivellieren. Dabei einen Abstand von 25-30 mm zwischen dem Metallblechgerät und der Unterseite der Zwischendecke einhalten. Die T-Schiene wieder anbringen und das Gerät durch Anziehen der Muttern und Gegenmuttern in bezug auf die Schiene ausrichten. Zum Schluss, nachdem das Kondensatablaufrohr und die Wasserrohre angeschlossen wurden, überprüfen, dass das Gerät waagerecht ausgerichtet ist (siehe (Siehe Abb. 21).Kondensatablauf Siehe Abb. 22 - 23. • Für gleichmäßigen Kondensatwasser-Ablauf muß das Ablaufrohr