Title: Tømmervåg Roar_14_43_19-01-2022.pdf
1. INNSTILLING AV BELASTNINGSSTRØM Ir Det første gule hjulet til venstre er inn stillingen av den delen av vernet som tar for seg overbelastning. Har vi en bryter på (In) 400A, og Ir belastning på f.eks.300A, stiller vi hjulet (I/nxln) på 0,75 A = 0, 75 300A 400 (0, 75x400A=300A) I n=1 = INNSTILLING AV MOMENTAN UTKOBLING Det røde hjulet til høyre er den momen tane utløserdelen (I). Denne delen sørger for utkobling av en kortslutning. Dette hjulet stiller vi inn i forhold til minste kortslutningsstrøm som skal gi momentan utkobling. Har vi en bryter på (In) 400A, og en kort slutningsstrøm lk2pmin 4000A, stiller vi hjulet li /n x In på 10.