Title: Sjekkliste Hande 2.pdf
Tørking og veiing, se pkt. 5Alle porøse materialerMåling av absolutt fukt- innhold med stor nøyak- tighettid å utføre.Måling av RFRF-måler, se pkt. 6– Målingen krever stabile tempera-LuftMåling av RF i inneluft med tanke på tilførsel av fukt og skaderisikoturforhold.– Sensorer får redusert holdbarhetMåling av RF og tempe- ratur i forbindelse med skadevurderingerLuft i hulrom eller isola- sjonsmateria- lerved svært høy RF.– Utstyret må kalibreres relativt ofte. – Stor usikkerhet ved temperatur- forskjeller i konstruksjonen det måles iEksempler på to varianterPorøse mate- rialerMåling av likevektsfukt og temperatur i forbindel- se med skadevurderinger– Det må bores hull i materialet. – Tidkrevende målinger med mangefeilkilderBetong, avret- tingsmasser, pussMåling av RF for å vurde- re om/når materialet er tørt nok til å legge tette belegg eller dekke til med andre materialer– Det må lages hull i, eller tas utprøver fra, materialer.