Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Quando a temperatura ambiente satisfaz o termóstato ou quando se desinsere a alimentação eléctrica, a valvula fecha-se em cerca 3 minutos na direcção da bateria e abre-se na direcção do by-pass.En caso de emergencia a válvula pode abrirse manualmente. Reiterando o actuador eléctrico e desaparafusando a anilha. Quando a emergéncia terminar, não esqueça de voltar a colocar a válvula em funcionamento automático, recolocando a actuador electrico. A falta de restabelecimento pode provocar condensação devido à passagem da água, mesmo sem tensão.Instruções para o caso de utilização de válvulas fornecidas pelo instalador Ligações hidráulicas • Instalar as válvulas seguindo as instruções do construtor; para asligações ao aparelho consultar as relativas figuras.Isolar cuidadosamente as tubagens, os grupos válvula e as junções da bateria (lado água fria) para evitar que a condensação que se poderá formar possa pingar no tecto falso..