Title: +038=360.019-#####._06-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Korrektionsfaktorer KOK , dBLjudvägOmråde i diagram163Oktavband, nr/medelfrekvens, Hz2345678125250500 1000 2000 4000 8000StorlekMinflöde (vid luftflödesreglering)MaxflödeTill utlopps- kanal124294775781091211161117035m3/h 1800m3/s 0,50m3/h 14400m3/s 4,00Till inlopps- kanal*125061221011141612141015611Till aggregatets omgivning121592318303026284143424545504248Insättningsdämpning för filter och batterivärmeväxlare är ej inkluderad.18420210308 Reservation för ändringarGOLDVänsterutförandeHögerutförandeFläktFläkt + FilterFläkt + Filter + Batte- rivärmeväxlare frånluft.Fläkt + Filter + Batterivärmeväxlare tilluft.B: Fläktutlopp uppåt anges vid beställning (ej utomhus).UteluftTilluftFrånluftAvluftLuftriktningElanslutning L3L1L2B**200GI21F208 21ECEDC11JSDSDSD21F HJ52*524545A