Title: DCV BL, RC, CF, MF.pdf
Åtkomst för inställning av DCV-CF sker via IR-länk med användarpanel DHP.ENKEL DRIFTSÄTTNING2. MENY SNABBKONFIGURATION1. INLOGGNING PÅ CFL Kod: 0819Ange Nod-ID Ange Nod-ID (Ett unikt ID; 1-239 som inte får vara 0 och som väljs enligt Lindinvents rekommenderade indelning av Nod-ID.)Tilldela flödeszon Normalt samma som Nod-ID.Välj kanalstorlek Välj den spjällstorlek som regulatorn är monterad på.Välj placering Ange om givaren är ansluten för att mäta på frånluft eller tilluft.Notera/justera fabriksinställda börvärden: Tryck norm: 100 Pa (Default) Tryck min: 50 Pa (Default)1 (1)BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 20071 GrunddataProduktidentifikationDokument-ID DCV_CF_MVD10_BVD3Varunamn DCV-CFNy deklaration Ändrad deklarationVarugrupp Smarta spjällArtikel-nr/ID-begrepp DCV-CF Vid ändrad deklaration Är varan förändrad?Ändringen avserNejJaÄndrad vara identifieras genomUpprättad/ändrad den 2016-03-11Kontrollerad utan ändring den