Title: +135.01=370.002-NT001T_01-Datablad AIR-SEP.pdf
Trykkinnstilling Innstilling av ønsket trykkvedlikehold i bar. Trykk vedlikehold må være minst 0,5 bar over systemets statiske høyde. For å endre data, trykk på den respektive parameteren (for eksempel "2.0 bar").Sikkerhetsventil Her kan responstrykket til den kundestøttede sikkerhetsventilen angis. Sikkerhetsventilens responstrykk skal være minst 3,0 bar og må være minst. +1.0 bar over trykkvedlikehold.Kjøretiden for Hurtig Avgassing Her kan kjøretiden for hurtig avgassing bli endret. Hurtig avgassing startes via menyen "Automatic mode".Maksimum etterfyllingsvolum(Max.volume of filling) pa Gjennom inntak av vann kan maksimumsmengden per år med tilleggsvann begrenses. Ved bruk av mykning eller demineralisering (AIR-SEP ION eller AIR-SEP VE) kan kapasiteten overvåkes her. Ved bruk av AIR-SEP VE-overvåkning må verdien endres fra 5 l / min til 4 l / min.Resupply overvåking(etterfylling) Her kan det avgjøres om leverings frekvensen og forsynings volumet skal overvåkes.