Title: +038=54.000-NI009._22-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet Pareto bank 6 etg.pdf
Brannsentral - Egen UPSNødlys / antipanikkbelysning - Egen UPS / batteriRømningsdører - Byggets UPSVentilasjonssystem 360.006ObjektBrannalarmsentral Håndmelder 01.028 Røykdetektor 01.014/ 01.029Branndetektor med flashNødlys med antipanikkbelysning av deteksjonReaksjonStarter umiddelbartStatus spenning / strømStatus spenning / strøm Tenner kun ved strømbruddStatus spenning / strømStanser og brannspjeld stengerReaksjonVisning av alarm med angivlese av sone på betjeningspanel og sentral. Test av manuell melder.Blink og hørbar lydTenner 100% ved strømbrudd på lyskurs. Tenner kun ved strømbruddAnsvarlig entreprenør ElektroElektroElektroElektro / byggVentAnsvarlig entreprenør ElektroElektroElektroResultat testOKOKOKOKOKResultat testOKOKOKFeil ManglerFeil ManglerSide 3 av 3