Title: +038=360.000-ST026T_01-Wise Colibri Ceiling ventil Swegon - Bruksanvisning.pdf
Figur 7. Bytte av WISE CU. Ny montering, omvendt rekkefølge samt koble slanger samt kontakter på WISE CU, se ”Tilkobling”. Lim de nye, medfølgende QR-kodene over eksisterende QR-ko- der på produktet.7Tekniske dataUteffekt (ERP):Frekvensbånd:Temperaturgiver:Trykkgiver:50 mW2,45 GHz, IMS-band (2400–2483 MHz)0–50 °C ± 0,5 °C0–300 PaErklæring om samsvar Swegon AB erklærer herved at:WISE Colibri C med innebygd radio samsvarer med de grunnleggende kravene og relevante bestemmelsene i direktivene 2006/42/EF (MD), 2014/53/EU (RED) og 2011/65/EU (RoHS2):Luftmengdetoleranse:Q±5 %, men minst ±2 l/sIP-klasse:Korrosivitetsklasse:IP20C3Følgende standarder er benyttet:Tetthetsklasse kabinett i henhold til SS-EN 1751:CEN ISO 12100:2010Maskinsikkerhet – Grunnleggende begreper, hovedprinsipper for konstruksjon – Risikovur- dering og risikoreduksjonGangtid, åpent/lukket:Omgivelsestemperatur110 sEN 60204-1:2006