Title: DCV BL, RC, CF, MF.pdf
Tilldela flödeszon Normalt samma som Nod-ID. [Default: 0 = Ej tilldelad flödeszon]Välj kanalstorlek Välj den spjällstorlek som regulatorn är monterad på.1 (1)412InkopplingSe yttre förbindningsschemat i regulatorns lock.Se yttre förbindningsschemat i regulatorns lock.Regulatorn ansluts till 24 VAC och kommunikationsslinga (CAN)Regulatorn ansluts till 24 VAC och kommunikationsslinga (CAN)3 , 5 x dAnvänd Lindinvents standardkabel med 2 ledare för spänningsmatning och 2 par- tvinnade ledare för kommunikation.Montage av lockDCV-RCDCV-RC – RektangulärtCirkulärt Ø630 kan enbart levereras som byggsats med ett rektangulärt spjäll 700x700 med cirkulär 630-anslutning och en cirkulär mätfläns.Cirkulärt Ø630 kan enbart levereras som byggsats med ett rektangulärt spjäll 700x700 med cirkulär 630-anslutning och en cirkulär mätfläns.dOrientering av spjällRaksträcka framför mätfläns 3,5 x d mm. (d = aktuell kanaldiameter)