Title: +135.01=370.002-JP501T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Gå ut av nøddrift på masterpumpen:Utløse fabrikkinnstillingHvis fabrikkinnstillingen utløses under kommunikasjonsavbruddet på den (tidligere) masteren, starter den med fabrikkinnstillingene for en enkeltpumpe. Den går da i driftsmodusen Δp-c med ca. halvparten av maks. løftehøyde. • Nett-av/Nett-påHvis driften avbrytes under kommunikasjonsavbruddet på den (tidligere) masteren, ved å koble ut og inn strømmen, starter den (tidligere) maste- ren med de siste kjente innstillingene fra dobbeltpumpekonfigurasjonen.6.4Ytterligere funksjonerSperre eller aktivere pumpeI menyen <5.1.4.0> kan den enkelte pumpen aktiveres eller sperres generelt for drift. En sperret pumpe kan ikke brukes før sperringen oppheves manuelt.Innstillingen kan foretas direkte på hver pumpe eller via det infrarøde grensesnittet.