Title: Bruksanvisning-Servitec-30_394.pdf
Magcontrol: Velg denne innstillingen når en trykkavhengig automatisk ettermating i et anlegg skal realiseres med en membran-trykkekspansjonsbeholder. Levelcontrol: Velg denne innstillingen når en nivåavhengig ettermating i et anlegg skal realiseres med en trykkholdestasjon.Servitec 30:Vises kun når valget "Magcontrol" er valgt under menypunktet "Servitec". Beregning P0, .Min. driftstrykkVises kun når valget "Magcontrol" er valgt under menypunktet "Servitec". – Her legger du inn utløsningstrykket for den avgjørende sikkerhetsventilen for sikring av enheten. Det er som regel sikkerhetsventilen på anleggets varmeprodusent.Sikk. Vent. TrykkSkift til undermenyen "Avgassing".AvgassingSkift til neste listepunkt.AvgassingDetaljert framstilling, . Man kan velge mellom 3 avgassingsprogrammer: • • •Permanent avgassing Intervallavgassing EttermatingsavgassingAvgas. program32 — NorskVakuum - sprayavgassing — 01.04.2014