Title: DCV BL, RC, CF, MF.pdf
1. INLOGGNING • Anslut DHP till FBL via kabel eller via IR • • Vid anslutning med IR: Välj applikation Inloggning på DHP med kod 0819 Remote SDU1. INLOGGNING • Anslut DHP till FBL via kabel eller via IR • • Vid anslutning med IR: Välj applikation Inloggning på DHP med kod 0819 Remote SDU3. MENY SNABBKONFIGURATIONAnge Nod-ID Ange Nod-ID (Ett unikt ID; 1-239 som inte får vara 0 och som väljs enligt Lindinvents rekommenderade indelning av Nod-ID.Vid anslutning via FTP-kabel RJ45: Välj applikation SDUVid anslutning via FTP-kabel RJ45: Välj applikation SDUTilldela flödeszon Normalt samma som Nod-ID.2. TILLDELA FUNKTION Välj någon av följande fördefinierade funktioner i regulator FBL:Flödesbalansering (Default vid leverans) • Konstantflödesreglering • SlavregleringVälj kanalstorlek Välj den spjällstorlek som regulatorn är monterad på.Välj placering Välj givarplacering beroende på om givaren är ansluten för att mäta frånluft eller tilluft.