Title: Gjenstående oppgaver Fullskalatester ITB.xlsx
tilhørende soner som "utenom arbeidstid") Ventilasjonsaggregat 360.013 Ur i SD-anlegg Sjekk endring av kalender / tidstyring i SD Vent/aut ur ikke i bruk. Det er beregnet at aggregat går hele tiden. Mengden blir justert av Swegon Wise Avklart med BH Start aktuelt system for å bekrefte at energimåler leser flow og regner ut aktuel forbruk. Ventilasjonsaggregat 360.013 - Termisk energimåler. =310.013-OE901\n\n\n Bekreft avleste verdier mot EOS og SD-anlegg.\nEnergimåler viser aktuell flow og forbruk Rør/Aut effekt. Dette ligger på Entro sin EOS Kun på EOS. Avklart med BH. Avlese SFP på SD anlegg. Ventilasjonsaggregat 360.013 Effekt omregning SFP verdi vises i SD-anlegget. Vent/aut Anlegget har ikke mulighet til dette. Frode sjekker opp funksjon med GK Systemvender \nAv/Auto via SD/US Ventilasjonsaggregat 360.015\n Ventilasjnsaggregat =360.015 Ventilasjonsaggregat starter og stopper i henhold til kriterier Vent/aut Det er forsatt ikke lagt opp til dette i SD. Avklart med BH Løse ut frost.\nEndre settpunkt på