Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Frostbeskyttelse I kaldt vær og når avtrekksluften er fuktig, er det fare for frost i batterivarmeveksleren. GOLD CX/SD er utstyrt med frostvernRenblåsing aktiveres når aggregatet er i drift uten at var- meveksleren roterer. Varmeveksleren roterer 10 sekunder hvert 10. minutt før renblåsing.Væsketemperaturen til avtrekksluftbatteriet og avtrekks- luftens fuktighet måles.Virkningsgradberegning Virkningsgraden beregnes og presenteres (0–100 %)Beregning av gjenvunnet energi Gjenvunnet følbar energi beregnes, og verdiene presente- res (momentant og akkumulert).Kjøleluftgjenvinning Kjøleluftgjenvinning er en automatisk funksjon som bidrar til at aggregatet ved kjølebehov og høy utetemperatur tar vare på den relative ”kulden” som kan finnes innendørs. Varmegjenvinneren roterer på maks. turtall og gjenvinner dermed den relative kulden eller den nedkjølte luften som finnes i avtrekksluften.