Title: 360.019-Swegon GOLD F SDCX +- 8640 m³h Ventilasjonsaggregat_Datablad.pdf
AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 22R - Kopi av+/- 8.640 m3/h - Design dataDato: 07.02.2020 19 / 1.0.20200206.1170735 Aggregat ID: AD- 10000651195GOLD F SD CX Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende data22R - Kopi av+/- 8.640 m3/hAggregatstørrelse030Lufttetthet1,200 kg/m³Tilluftsmengde8 640 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal50 PaTilluftskanal150 PaAvtrekksluftmengde8 640 m³/hStatisk trykkfallAvtrekkskanal270 PaAvkastkanal170 PaKlimatdataOslo, NorwayDimensjonerende utetemperatur, sommer26,0 °CDimensjonerende luftfuktighet, sommer50 %Laveste dimensjonerande uteluftstemperatur20,0 °CDimensjonerende luftfuktighet, vinter85 %Tilluftstemperatur, sommer17,0 °CTilluftstemperatur, vinter20,0 °CNøkkeldataSFPvRene filtre2,33 kW/(m³/s)Tilluftens tørre temperaturvirkningsgrad (+5/+25°C)68,3 %Eurovent energieffektivitetsklasseE 2016