Title: 10 FR Grafitt - Montasjeanvisning.pdf
FR Grafitt dybde ≥ 25mm på begge siderSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge sider14-25mm tykk gjennomgående elastomerisk skum, minimum klasse D-s3,d0Kobber eller stålrør ≤ Ø54mmMontasjeanvisning iht. ETA 21/0040www.protecta.noPolyseam AS Tlf.: 3330 6700 4 (9) 2021 1 1Detaljtegninger Protecta® FR GrafittISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)≥ 100MM TREVEGGERFugebredde 10mmFR Grafitt dybde ≥ 25mm på begge siderSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge sider13mm tykk gjennom- gående elastomerisk skum, minimum klasse D-s3,d0Alupex rør ≤ Ø16mmISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 45 C/C (E 90)≥ 100MM TREVEGGERFugebredde 10mmFR Grafitt dybde ≥ 25mm på begge siderSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge sider14-24mm tykk gjennomgående elastomerisk skum, minimum klasse D-s3,d0Alupex rør ≤ Ø75mmISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 60)Maks fuge- bredde 30mm