Title: TBVL3_E.pdf
Se även skisser nedan.SAS 61Stiftkontakter byglas med, tillexempel, skruvmejselVentilställdon SAS 61 Matningsspänning Effektförbrukning Signalingång (Y) Signalutgång (U) Gångtid Tillåten omgivningstemp- eratur och fukt vid drift Kabelgenomföringar Kapslingsklass24 VAC ± 20 % 50/60 Hz 4,5 VA 0 - 10 VDC max 0,1 mA 0 - 10 VDC max 1,0 mA 30 s vid 50Hz5 till +55°C, 5 - 95 %rH 1 st M16, 1 st M20 IP 54SAX 619Lysdiod. Blinkande gröntsken indikerar att ändlä-geskontroll pågårVentilställdon SAX 619 Matningsspänning Effektförbrukning Signalingång (Y) Gångtid Tillåten omgivnings- temperatur Kapslingsklass24 VAC, 50/60 Hz 8 VA 0 - 10 VDC max 0,1 mA 30 s+5 till +55°C, 5 - 95 %rH IP 54Stiftkontakter byglas med, tillexempel, skruvmejselLysdiod.Blinkande grönt sken indikerar att ändlägeskon-troll pågårStälldon AME 140X Ingen ändlägeskontroll. Självjusterande ändlägen.