Title: 2019-11-27 IK 1.år Elektro Termografi  BS1 AS Bytesteinen 1.pdf
Det er spenningsførende deler som ikke er beskyttet av IP2X- kapsling eller bedre. Fordelinger er i stor grad ikke tilstrekkelig kapslet for betjening av usakkyndig personell. Fordelinger dette gjelder skal holdes låst og merkes slik at usakkyndige ikke har tilgang.TiltakSpenningsførende deler må beskyttes av IP2X-kapsling eller bedre (FEL §20, §21). Lukkingsfrist25.05.2020ID: 51180Fordeling ved port mellom produksjon 1 og produksjon 2 høyre side er uferdig. Mangler ID, systemspenning, kursfortegnelse, merking komponenter og nippler ikke blendet.TiltakHvilket tiltak bør settes i verk.Lukkingsfrist25.05.202027.11.2019 10:12:43 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres2 - Må utbedres10/48AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1UF 1.etg, Bytesteinen 127.11.2019 10:12:43 - www.norik.no11/48AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1UF 1.etg, Bytesteinen 1ID: 51181