Title: TA-COMPACT-P_NO_low.pdf
1. Velg den minste ventildimensjonen som kan oppnå ønsket mengde med litt sikkerhetsmargin, se “qmax verdier”. Innstillingen bør være så åpen som mulig.qmax-verdierDN 10 DN 15 LF DN 15 DN 20 DN 25 DN 321 21,5 44,0 88,0 210 370 8002 39,5 71,0 150 335 610 12203 54,0 97,0 200 460 830 16204 68,5 123 248 575 1050 2060qmax = l/h ved angitt innstilling og helt åpen ventilkjegle. LF = små vannmengderInstallasjonInstallasjonseksempelTA-COMPACT-PTA-COMPACT-PTA-COMPACT-PTA-COMPACT-PTA-COMPACT-PTA-COMPACT-P42. Kontroller at tilgjengelig ΔpV er innenfor arbeidsområde 15-400 kPa eller 23-400 kPa.Posisjon5 80,0 148 295 680 1270 24506 91,0 170 340 780 1490 27907 99,0 190 380 890 1720 30808 107 210 420 990 1870 33509 113 227 450 1080 2050 3550StrømningsretningMontering av aktuator Det kreves ca. 15 mm klaring over aktuatoren.DN 10-20: 107 mm DN 25-32: 113 mm~15 mmTA-COMPACT-P + EMO TIP54 IP54IP54IP5410 120 245 470 1150 2150 3700Funksjonsbeskrivelse