Title: CK 200 B1 EC Vifte Ostberg - Manual.pdf
Stellen Sie sicher, dass der Ventilator auf korrekte Weise mit Schutzerde und Motorschutz montiert und elektrisch angeschlossen ist. • Für Einphasenventilatoren werden Fehlerstrom- Schutzschalter (Typ A) verwendet.AC-MOTOR • Zur Drehzahlregelung des AC-Motors kann ein Transformator/Thyristor angeschlossen werden. • Der AC-Motor verfügt über einen integrierten Thermokontakt. • Der Kondensator hat eine begrenzte Lebensdauer und sollte nach 45.000 Betriebsstunden (ca. 5 Jahre Dauernutzung) gewechselt werden, um eine gleich- bleibende Ventilatorfunktion zu garantieren. Ein defekter Kondensator kann Schäden verursachen.1270384_utg4_CK_ACEC_SV_EN_DE.pdf 15 1270384_utg4_CK_ACEC_SV_EN_DE.pdf 15 1270384_utg4_CK_ACEC_SV_EN_DE.indd 1515EC-MOTOR • Beim EC-Motor ist eine Drehzahlregelung über das eingebaute Potentio- meter (0–10 V) möglich. Ein externes Potentio- meter kann bei Bedarf über eine Klemme ange- schlossen werden. Das Potentiometer interne muss dann abgeklemmt werden.