Title: ESS_53070_Smestad_sk.pdf
Middels alvorlighetsgrad3.4.5.6.Ettersyn. Det er iflg. loggbok ved sprinklersentralen tilsynelatende mangelfullt ettersyn på anlegget. Det er mulig dette gjøres andre steder, f.eks. elektronisk, men dette ble ikke verifisert ved kontroll. Ettersyn skal utføres ukentlig iht. gjeldende regelverk. Plan 1 del 1: 159 Sprinklersentral. Hovedstengeventil samt overvåkete stengeventiler for alarm har ikke tilkoblet funksjon for overvåking av ventilposisjon. Disse ventilene er utstyrt med endebryter som skal tilkobles brannsentral. Plan 2 del 1: 212 Auditorium- Oppbygd gulv er bygd av brennbare materialer og med hulromhøyde >30cm. Iht. regelverket skal slike hulrom være sprinklerbeskyttet. Alt. fylle hulrommet med ubrennbar isolasjon. Dette pkt. er fra tidl. kontroll og ikke bekreftet/avkreftet da hulrommet under gulv er stengt. Det er ikke merket utenfor bygning hvor sprinklersentralen er plassert.Liten alvorlighetsgrad7.8.9.10.11.12. 13.14.15.16.