Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
GOLD RX Top, roterande värmeväxlare, storlek 004 Leverans och intransport GOLD RX Top 004 tillverkas i en variant där samtliga detal- jer sitter på sin givna fysiska plats i aggregatet. Aggregatet kan även levereras som L-koncept med topp- matade kanalanslutningar i kombination med sidomatade kanalanslutningar, se avsnitt Beskrivning Aggregat. Aggregaten levereras på träpall. Monterad bottenbalk kan erhållas som tillval. Alternativ för uppställning/kanalanslutning A: Samtliga kanalanslutningar är placerade på aggregatets ovansida (aggregatet får ej placeras utomhus). B: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning. Byte av utförande kan göras på byggplats via handtermina- len. OBS! Tilluftsfilter och frånluftsfilter har olika dimensio- ner och kan behöva bytas ut vid olika filterklasser.VänsterutförandeUteluftTilluftHögerutförandeFrånluftAvluft14380185276525245J45ElanslutningBottenbalk är tillval.FFCCDDStorlekABCDFHJLØVikt, kg004