Title: Wat2.v02.pdf
Vannmåler Det monteres vannmåler på hovedinnlegg for forbruksvann iht. krav fra Oslo Kommunes "Norm for vannmålerinstallasjoner". Vannmåler skal ha pulsutgang og være koblet til SD- anlegget slik at vannforbruket kan overvåkes, og gi et poeng på BREEAM WAT 2. Vannmålere etableres ved vannintak i kulvert i U1.Videre skal det medtas målere som gir et innovasjonspoeng på WAT 2 (Inn 06). Innovasjonspoeng innebærer at det skal monteres individuelle vannmålere til forbrukere som står for en større andel enn 10 % av (kontor)byggets totale vannforbruk. I praksis betyr dette separate vannmålere til kantinekjøkken for Pareto. Det må også ivaretas separate vannmålere til spesielle leietakere, som bilvaskefirma og Evo fitness. Vannmålere skal være kompatible med energioppfølgingssystem fra Entro og være av type Kamstrup Multical 62 med toppmodul 67B.