Title: 280818_DM_1_3_komplet_underlag_G30.pdf
AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: +/- 7.000 m³/h - Design dataDato: 28.08.2018 11 / 1.0.20180816.1150138 Aggregat ID: AD-10000382754GOLD F RX/HC Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeGrunnleggende dataAggregatstørrelse030Lufttetthet1,200kg/m³Tilluftsmengde7 000 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal50PaTilluftskanal150PaAvtrekksluftmengde7 000 m³/hStatisk trykkfallAvtrekkskanal150PaAvkastkanal50PaKlimatdataOslo, NorwayDimensjonerende utetemperatur, sommer26,0°CDimensjonerende luftfuktighet, sommer50 %Laveste dimensjonerande uteluftstemperatur20,0°CDimensjonerende luftfuktighet, vinter85 %Tilluftstemperatur, sommer16,7°CTilluftstemperatur, vinter20,0°CNøkkeldataSFPvRene filtre1,74kW/(m³/s)Tilluftens temperaturvirkningsgrad, EN30883,3 %Eurovent energieffektivitetsklasseA+2016Kontroll mot kommisjonens forordning (EU) nr 1253/2014Kompatibel2018Kabinett