Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
Maks lysåpnings- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge siderKabler ≤ Ø21mm single eller i buntPVC-U & PVC-C rør ≤ Ø32mm med veggtykkelse 1.0- 1.8mmSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.PP PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderPP rør ≤ Ø32mm med veggtykkelse 1.8-4.4mmPEX RØR-I-RØR SYSTEM BRANNMOTSTAND EI 45 C/C (E 60)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mm