Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Os ventiladores com contactos térmicos com cabos externos (TK) têm de ser sempre ligados à proteção externa do motor. Monte o ventilador no sentido do fluxo de ar (ver seta na unidade). O ventilador tem de ser instalado de forma a que não haja transmissão de vibração através do sistema de condutas ou da estrutura do edifício. (Estão disponíveis acessórios rápidos tais como braçadeiras rápidas e difusores). Certifique-se de que o conjunto do ventilador está bem fixo e estável (Fig. 3). O ventilador pode ser montado em qualquer sentido salvo se indicado em contrário. Os ventiladores têm de ser instalados de modo a que a assistência e a manutenção possam ser executadas facilmente e em segurança. O ruído perturbador pode ser reduzido instalando silenciadores (disponíveis como acessório).