Title: 2209 Elektro - NEK 405-3 Næring Oppdelt Lofotsenteret.pdf
Fellesareal , 04 Jording og UtjevningsforbindelserId: 1763Det er tilkoblinger som ikke er riktig utført.TiltakTilkoblinger må utføres riktig (FEL §16).LukkingsfristPrisoverslag20.12.2022Kommentar UF 433.21. Beskyttelsesledere mangler strømpe g/g26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no1 - Bør utbedres41/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 05 Installasjonen genereltId: 1722Belysningsutstyr er ikke funnet i orden.TiltakBelysningsutstyr må utbedres (FEL §10).LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar Armaturer ved nedkjørsel er skadet/ikke i drift grunnet skader26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no3 - HASTER42/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 05 Installasjonen genereltId: 1723Kabler og ledninger er ikke korrekt installert.TiltakKabler og ledninger må installeres korrekt.LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022