Title: Vakuumutskiller.pdf
Vento V/VI 1.EC Connect for kjøleanlegg TecBox med 1 pumpe, syklonbasert vakuumavgassing, Pleno P BA4 R for vannetterfylling og Pleno Refill for vannetterfylling og vannbehandlingsenhet for bløtgjøring og demineralisering av etterfyllingsvannet.For kjøleanlegg, returtemperatur 0°C < tr ≤ 5°C (tilpassning kan være nødvendig for å tilfredsstille lokale regelverk)ZUTtmaxPDSV...DGHStaticoHstpsvsQDLVtR> 500 mmSoutSin1Zeparo G ForceDNepw 2 - 8 bar tw 5 - 30 °CSwmVento Connect TecBoxVento V: VN ≥ 80 (SD 80, SU 140, SU 200, …)Vento VI: p ≤ 10 bar : VN ≥ 150 (1 x SH 150.25) p > 10 bar : VN ≥ 300 (1 x SH 300.25)Zeparo G-Force for sentral utfelling av slam Zeparo ZUT for automatisk avluftning ved påfylling og drenering Ytterligere tilbehør, se produktinormasjon: Datablad Pleno Connect, Zeparo og Tilbehør6HHTecBox kontrollenhet, Vento Compact Connect VarmeanleggB