Title: 33 FDV Stat-x.pdf.pdf
Full beskrivelse av anleggets og dets funksjoner  Angivelse av plassering  Deteksjon og utløsningskriterier  Type utstyr  Dekningsområder  Retningslinjer  Brukerveiledninger  Beskrivelse av periodisk vedlikehold / tilsynProduktdatabladerKomponentskjemaTegninger, inkl. tegninger over dekningsområderUtfylt adresselisteEksempelSystem informasjon335.02 Stat‐ x areosol slokkeanlegg Anleggene er av type Stat – x aerosol generator levert av JAMO‐tek AS Oppbyggingen av selve anleggene vises vedlagte brosjyrer i FVD dokumentasjonen.Anlegget løses utFølgende rom er beskyttet med :Automatiske STAT‐X slokkeanlegg med egen slokkesentral Det er installert automatisk STAT ‐X brannslokkeanlegg i IKT rom 132 type G1500 E plassert inne i beskyttet rom. Det er installert automatisk STAT‐X brannslokkeanlegg i IKT rom 231 type G1000E plassert inne i beskyttet rom. Det er installert automatisk STAT‐X brannslokkeanlegg i HT rom 116 type G1000E plassert inne i beskyttet rom.Kriterier for stat – x utløsning