Title: 01 Brannkonsept - ISS, Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
Ytelseskrav Sannsynligheten for brannspredning mellom brannceller i ulike plan reduseres med bruk av kjølesoner (vertikal avstand) mellom vinduer som ligger over hverandre er minst lik høyden til underliggende vindu og utført med brannmotstand minst E 30. Det kan eventuelt benyttes vinduer med klasse E 30 for å oppnå tilstrekkelig avstand. Sjakter i bygget utføres med EI 60 brannmotstand.Alternativt skal sjakter branntettes med EI 60 brannmotstand i etasjeskilleren.5.9§ 11-9 Materialer og produkters egenskaper ved brann1 Overflater i branncelleYtelseskrav D-s2,d0 [In 2]som ikke er rømningsveiKledning i branncelleK₂10 D-s2,d0 [K2]som ikke er rømningsvei3 Overflater i branncelle som er rømningsvei Kledning i branncelle som er rømningsvei 4 Overflate i sjakter ogB-s1,d0 [In 1]K₂10 A2-s1,d0 [K1-A]B-s1,d0 [In 1]hulromKledning i sjakter ogK₂10 A2-s1,d0 [K1-A]hulrom5 Gulv i rømningsveiD(fl)-s1 [G]7 Demonterbar himling8 Nedforet himling i rømningsvei9Isolasjon