Title: Aggregat -360.002 - Tekn data.pdf
IP Adresse: 192.168.2.100 Gateway: 192.168.2.1 Netmask: 255.255.255.1 DNS server: 192.168.2.1Tilbehør NOVAGG AIR2: SD / Nettverk tilknytningModbus TCP/IPEl tilslutnings informasjonerVolt3x400VKomponenter, tilluftTekniske dataTrykkfallSpjeldKlasse 3Fronthastighet / Trykkfall Spjeldmål Spjeldmotor med fjær tilbaketrekk type2.4 1600x700 NF24m/s mm6Filter F7 FiltermodulLengde520 mmFronthastighet / Trykkfall rene/dim. 2x592x8921x490x8921.8m/s mm51/125Plateveksler, tilluft1.7Fronthastighet / Trykkfall Std trykkfall Type: Recuperator BN AL 12 N 1700 N 1 AE SC DABE160 Aluminium med by-pass og avstengingsspjeld Temperaturvirkningsgrad Tilluft temperaturvirkningsgrad tørr EN308 Tilluftstemperatur inn/ut, vinter Temperatur brukt for varmebatteri Tilluft relative fuktighet inn/ut vinter Avtrekkstemperatur inn/ut, vinter Avtrekk relative fuktighet inn/ut, vinter Kondensat Varmegjenvinning Entalpi, vinter76.5 74.0 -22.0/-1.6 -6.6 80/13 22.0/-11.5 30/100 19.23 64.8m/s