Title: CoolDX.IN.G.pdf_201811991420.pdf
Inget eller för lågt luftflöde över kondensor.Kontrollera luftflödet.att högtrycksgivare mäter ett förFör hög avluftstemperatur.Kontrollera avluftstemperatur.högt värdeHögtrycksgivare defekt.Kontrollera, bytut.Kraftig påfrysning på förångare.Defekt eller fel inställd expansionsventil.Kontrollera, byt ut eller ställ in.Inget eller för lågt luftflöde över förångare.Kontrollera luftflödet.Läcksökning8.2 I förebyggande syfte bör läcksökning av anläggningen ske minst en gång per år. Läcksökningen ska dokumenteras.Om kylanläggningen läcker visar sig detta i första hand ge- nom försämrad kyleffekt, eller vid en större läcka, genom att anläggningen inte fungerar alls.Vid misstänkt läckage av köldmedium, kontrollera köld- medienivån i synglas placerat i kylmaskinens vätskeled- ning.