Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
_______________________ * Tilsvarer GLAVA Brannpakning på Rull / ISOVER Fire Sealing StripFS Wrap LX monteres på røret i underkant dekke i GPG tettingen ned mot steinull.RISE Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 TrondheimBesøksadresse Tillerbruveien 202 7092 TillerTelefon 464 18 000E-post / web post@risefr.no www.risefr.noForetaksnummer NO 982 930 057 MVASTÅLRØRTabell II.34 Brannmotstandsklasse E 120/EI 120. Store rørgjennomføringer ≤ 1000 x 1000 mm.Rørisolasjon, type, densitetRørisolasjon, tykkelse, lengde (mm), FordelingTykkelse GPG (mm) i plan med overkant dekkeStålrør: Diameter (D): 40 ≤ D ≤ 42 mm, Veggtykkelse (t): 2,6 ≤ t ≤ 14,2 mm. U/CSteinull 85 kg/m320, 1150, LSGPG 50ULTIMATE 80 kg/m320, 1150, LSGPG 50Stålrør: Diameter (D): 42 ≤ D ≤ 219 mm, Veggtykkelse (t): 3,2 ≤ t ≤ 14,2 mm. U/CSteinull 85 kg/m330, 1150, LSGPG 50ULTIMATE 80 kg/m330, 1150, LSGPG 50Tabell II.35 Brannmotstandsklasse E 120/EI 120. Gjennomføring av enkeltrør.