Title: Styrecentral-SV-24V-48V.pdf
Betjening og tilslutning af brandtryk (type BVT) Brandtrykket vil oftest indeholde flg.:Tilslutning af røg-/termodetektorer Røgmeldere og termodetektorer tilsluttes som vist. Installationen kan udføres som 2 kredse Detektor 1: klemme 19 og 20 Detektor 2: klemme 21 og 20 med max. 22 meldere på hver kreds. Serial In Den sidste melder i hver kreds skal afsluttes med en 10KΩ modstand for at A1 A2 A3 kabelovervågningen (linieovervågning) fungerer korrekt.ffa ua uBi22+PS1ooe v aiit s a MA 4 2 X X V Sa0Vi t..t c At c AAct. Bat. m odeF811r e To No Nt+a n m1lw s e r i f . f n o Ch c 2 .PS1t s n o C / sSttCPS2 (Montereret når/iJ4J5p O k e e Wft r aDS U BEN-certificeret)D N ES U Bm o C s u B2 + 1 . t e Dr e Te f a sVStrømforsyning 180-250 VAC2 + 1 . rtw s e r i F4