Title: +038=67.011-##033._03-Ø3_Elektrisk ekspansjonsventil.pdf
R 744DKRCC.PD.VA1.D1.01 / 520H4230 Danfoss A/S (AC-AKC / frz) 03 - 2010Teknisk brochureElektrisk styrede ekspansionsventiler til CO2, type AKVH 10DesignIndløb 1. 2. Udløb 3. Dyse 4. Filter 5. Ventilsæde 6. Anker 7. Kobberpakning 8. Spole 9. DIN-stik12. O-ringAKVH 10© Danfoss A/S (AC-AKC / frz) 03 - 2010 DKRCC.PD.VA1.D1.01 / 520H4230 11Teknisk brochureFunktionMål og vægt12Elektrisk styrede ekspansionsventiler til CO2, type AKVH 10Ventilens kapacitet reguleres ved hjælp af pulsbreddemodulering. Inden for en periode på seks sekunder sendes der et spændingssignal fra regulatoren til ventilspolen og tilbage igen. Dette får ventilen til at åbne og lukke for kølemiddelstrømmen. Forholdet mellem denne åbne- og lukketid angiver den faktiske kapacitet. Hvis der er et intenst kølebehov, forbliver ventilen åben i næsten alle seks sekunder i perioden. Hvis den påkrævede kølemængde er begrænset, er