Title: Avtale IK elektro WE_281118.pdf
funksjonsprgving av sentralenheter, alarmpaneler, alarmfunksjoner, styrefunksjoner/ oppkoplinger og eventuell alarmoverfgringkonfidensiellIndustriveien 7 AS E“'E west EIEk[fOvisuell kontroll av anleggets funksjon og omfang i forhold til bygnings- eller driftsmessige endringer som er foretattfortrinnsvis kontrolleres anlegget med tilkoblet PC for systemfunksjon, driftsstatus og analyse av registrerte data. Denne skal omfatte alle sentralenheter sa vel som tilkoblede detektorer for systemer basert pa teknologi hvor slik analyse er mulig. Der slik analyse ikke er mulig funksjonstestes alle rgykdetektorer i anlegget ved arlig kontroll. For adresserbare anlegg kan manuell funksjonstesting av rgykdetektorer fordeles slik at hele detektormassen blir testet over en periode pa 3 ar.dersom flere sentralenheter er knyttet opp i ett nettverk, kontrolleres av nettverkskommunikasjonen giennomfgres