Title: +175=325.001_IO001_Drift _ Skötsel Parca G 700 LT.Produktinformasjon.pdf
F löde svakt och katastrofskydd levereras ¡ nter nt färdigkopplade i en egen panel. Observera att diverse rördetaljer inte ingår.givarkabel.5 Pressostat RT 200 exkl reset" 6 Manometer DN 10, 0-6 bar med röd visare"DN25/32 (Art. nr. 31 50-031 2), DN 32140 (Art. nr. 3150-0313)Kontrollmanometerventil DN1 0. 7 Avluftare DN 10. Tryckklass PN 16. I Avtappnings-/kulventil DN 15" 9 Givare för katastrofskyddöppningstryck måste anges vid beställning.aBruksanvisningParca G 700 LTO.sby Parca AB3.3 VattensystemPannor >100 kW i sluten anläggning eller pannor >1 bar, statiskt tryck i öppen anläggning.VattentemperaturFlödesvakt som avbryter energitillförseln om genomströmningen som anges på dataskylten underskrides, skall monteras (enl. WA-93).Alternativ till flödesvakt är en pannkretspump som förreglar brännaren (54TD 1 993/91 ).