Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
E-post / web post@risefr.no www.riesfr.noRISEFR AA-050 FIRESAFE GPG MORTAR Side 16 av 32Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Steinull 150 kg/m3, 50Steinull 150 kg/m3, 50Steinull 150 kg/m3, 50Steinull 150 kg/m3, 50Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Steinull 40 kg/m3, 50Steinull 40 kg/m3, 60Steinull 40 kg/m3, 100Steinull 40 kg/m3, 50Steinull 40 kg/m3, 60Bakdytt: Type, densitet, tykkelse (mm)Steinull 40 kg/m3, 100Steinull 150 kg/m3, 50Foretaksnummer NO 982 930 057 MVA..BETONGVEGG ≥ 100 mm:Tabell II.37 Brannmotstandsklasse E 120/EI 120. Store rørgjennomføringer ≤ 1000 x 1000 mm.Rørisolasjon, type, densitetRørisolasjon, tykkelse, lengde (mm), FordelingTykkelse GPG (mm).Stålrør: Diameter(D): 40 ≤ D ≤ 42 mm, Veggtykkelse (t): 2,6 ≤ t ≤ 14,2 mm. U/CSteinull 85 kg/m320, 1150, LSGPG 50Tabell II.38 Brannmotstandsklasse E 120/EI 120. Gjennomføring av enkeltrør.Rørisolasjon, type, densitetRørisolasjon, tykkelse, lengde (mm), FordelingTykkelse GPG (mm)