Title: +038=54.000-NI006._03-BrP-04 Brann plan 4.pdf
EI60SKorridor 4-304Møterom 4-119Møterom 4-118Møterom 4-1177470747071516Kontor 4-001EI60SEL/Tele 4-501-sEks. trapp 4-530-sEI60SSluse 4-302EI120CS/A60SGjennomgang opprettholdes for rømning (min. 860mm lysåpning)4-425Eks. sjakt fjernes?Kontor 4-102Kontor 4-10174702970151688Møterom 4-009Møterom 4-1160 0 0 60 0 0 20 0 0 67470A2 AB X CD D2SYMBOLFORKLARINGEI120 [A120]EI 60 [A60]E 30 [F30]EI120CS/A60SBrannmotstand iht. VTEK17 / Brannmotstand på eksisterende dørRømningsretningFluktveiRømningsveiBrannmannsheisTørropplegg, uttakBrannslangeHåndslokkeapparatKOMMENTARERTegningen er et vedlegg til brannsikkerhets- strategien og må ses sammen med denne.Det må installeres: · · ·brannalarmanlegg ledesystem røykventilasjon i trapperom, heis og åpne sjakter trykksetting i trapperom med trykkavlastning tørropplegg med uttak i trapp slokkeutstyr slik at alle arealer dekkes·Eksisterende delsprinkling opprettholdes.