Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
00886099528642640628012957491720400370Inspektionsutrymme 900 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet och minst 200 mm ovanför kopplingshuven.Elanslutning Effektvariant 1: 1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 16 A eller 3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A Effektvariant 2: 3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A Märkdata per fläkt Effektvariant 1: Motoraxeleffekt 1,15 kW, motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz Effektvariant 2: Motoraxeleffekt 1,6 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz53Dimensionering, installation, mått och viktGOLD RX, roterande värmeväxlare, storlek 011Luftflöde, m3/hSFPv2.52.01.5Frånluftsfläkta P,g n n k ö s k c y r t l a t o ti341Eff.-vaEff.-vr. 2ar. 12l e b n o p s i DiL w,tot7odB75908085TilluftsfläktEf f.-vEff.-var. 1ar. 23421L w,tot70dB758085Luftflöde, m3/sUndre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering.