Title: +135.01=370.001-JP503T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Lufte pumpen ved å løsne lufteventilene (fig. 38, pos. 1). Tørrgange ødelegger pumpens mekanisk tetning. Ikke luft differensialtrykk- transmitteren (fare for ødeleggelse). ADVARSEL! Fare på grunn av svært varm eller svært kald væske under trykk! Åpnes ventileringspluggen helt, kan det renne eller sprute ut svært varmt eller svært kaldt medium i form av væske eller damp avhen- gig av temperaturen på mediet og systemtrykket.Lufte pumpen ved å løsne lufteventilene (fig. 38, pos. 1). Tørrgange ødelegger pumpens mekanisk tetning. Ikke luft differensialtrykk- transmitteren (fare for ødeleggelse). ADVARSEL! Fare på grunn av svært varm eller svært kald væske under trykk! Åpnes ventileringspluggen helt, kan det renne eller sprute ut svært varmt eller svært kaldt medium i form av væske eller damp avhen- gig av temperaturen på mediet og systemtrykket.Åpne ventileringspluggen forsiktig. • Beskytt modulboksen ved lufting mot vann som kan renne ut.