Title: 542 Brannalarm- Sockelsiren _ blixtljus YBO-BSB2.pdf
Adressera endast detektorn med programmeringsenhet TCH-B100/200. Sockelsirenen upptar ingen av slingans adresser (1-127) utan detektorn övervakar sockelsirenen.Vid utanpåliggande kablage används förtöjningsringen YBD-RA för att kablarna skall få plats. Totalhöjden blir då 95mm. Används kortslutningssockel YBN-R/3/SCI lägg till 5mm på totalhöjden.113 mmSOCKEL YBN-R/3YBO-BSB280 mmDETEKTOR  eller  BLIXTLJUSTäcklock S-1/BC/WHT monteras på sockelsiren:Adressera sockensirenen med programmeringsenhet TCH-B100/200. Sockelsirenen tar en egen adress (1-127) på slingan.Vid utanpåliggande kablage används förtöjningsringen YBD-RA för att kablarna skall få plats. Totalhöjden blir då 66mm. Används kortslutningssockel YBN-R/3/SCI lägg till 5mm på totalhöjden.113 mmSOCKEL YBN-R/3YBO-BSB251 mmS-1/BC/WHTOY Hedengren Security AB ! Gelbgjutarevägen 5, 171 48 SOLNA ! tel +46 (0)8 23 16 00 !