Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
l e b n o p s i Di34185L w,tot8070dB275Tilluftsfläkt48580231L w,tot70dB75Luftflöde, m3/sUndre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering.Aggregatet motsvarar krav enligt Ecodesign 2016/2018.Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.Tillåtet driftsområde vid nedreglering. Undre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering, se svart streckad linje i diagram. Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).Min- och maxflöden Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handter- minalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.Korrektionsfaktorer KOK , dBLjudvägOmråde i diagram163Oktavband, nr/medelfrekvens, Hz2345678125250500 1000 2000 4000 8000Storlek004Minflöde (vid luftflödesreglering)m3/h 288m3/s 0,08Maxflödem3/h 1620m3/s 0,45Till utlopps- kanalTill inlopps- kanal*Till aggregatets omgivning**