Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
I omgivelser der det sporadisk kan forekomme fuktighet i avtrekksluften, kan avfrostingsfunksjo- nen for varmeveksler aktiveres som vern. Funksjo- nen overvåker kontinuerlig at varmeveksleren ikke tettes igjen på grunn av at kondensvann fryser inne i veksleren.AvfrostingFunksjonen krever at en separat trykkgiver, innstilt for VVX-avfrosting, er koblet til styreenhetens innganger for ekstern BUS-kommunikasjon samt til aggregatets trykk- målenipler. Se separat installasjonsanvisning for trykkgiver, TBLZ-1-23-aa.Kalibrering av trykkfallet over rotoren må utføres for å få et referansetrykkfall for overvåkingen. Kalibreringen utfø- res ved at kalibrering settes i posisjonen On.