Title: 370.011 NT100 Statico-montage_SV-NO-DA-FI_low (12).pdf
Tillsats av frostskyddsmedel upp till 50 % Andra tillämpningar än de som beskrivs här måste avtalas särskilt med IMI Hydronic Engineering. Montering : sidan 5 Statico SD fästs företrädesvis på väggen, med anslutning nedtill i form av väggfäste och en skruv. Andra tillåtna inbygg nadslägen (: sidan 2) kräver särskild hållare. Statico SU och SG installeras stående. Expansionsledningen ansluts företrädesvis vid cirkulations pumpens sugsida, på systemets returledning S – iaktta DNemåtten. 1 TestByte av bälgVänd dig till IMI Hydronic Engineering kundtjänst. Vid SD och SU byts hela kärlet, vid SG endast bälgen.Beroende på destination kommer Statico att falla under olika föreskrifter rörande installation och regel bundna kontroller. Kontrollen åligger som regel dendriftsansvarige. I Schweiz kräver Statico inget godkännande från SVTI, förut satt att systemet är spärrat på så sätt att PSCH inte överskrids.dafiWSMOSVNODAFI03 01.2015Statico Trykkekspansjonskar med fast fortrykk Montering | Drift