Title: +135.01=332.001-RF001T_01-FDV_BA_Turbo-Lux_3_FM_VdS_SV.pdf
Den måste alltid monteras lodrätt så att flottören (Bild 9, Pos. 4) rör sig obehindrat i mätröret.Eventuella främmande föremål som kommit in bakom filtret måste tas bort. Kopplingsmuttern ochskyddslocket ska dras åt för hand. Gängan får inte kärva, smörj med t.ex. fett vid behov.Bild 6 Monteringsexempel2/2016 BA FO_Turbo-Lux 3 FM VdSwww.mecon.deSida 7 / 16Idrifttagning3.3 ArbetssättMätflänsflödesmätaren FO Turbo-Lux 3 består av en mätfläns (Bild 9/10, Pos. 1) för stationärmontering och en bärbar sidoflödesmätare (Bild 9, Pos. 2). Sidoflödesmätaren innehåller ettkoniskt mätrör (Bild 9, Pos. 3) med flottör (Bild 9, Pos. 4). Vattnet strömmar lodrätt nedifrån ochuppåt genom mätröret på vars övre ände det sitter en sidoflödesfläns (Bild 9, Pos. 5). Ett filter(Bild 9, Pos. 13) på inloppssidan förhindrar att främmande föremål kommer in. In- ochutloppsöppningen för sidoflödet som ska mätas är koncentriskt placerat för att säkerställa en enkelmontering på den stationära mätflänsen.