Title: +135.01=370.001-JP502T_01-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Lavere eller høyere omgivelsestemperaturer på forespørselLagringstemperatur min./maks.20 °C til +60 °CMaks. tillatt driftstrykk16 barIsolasjonsklasseFBeskyttelsesklasseIP55Elektromagnetisk kompatibilitet Støyemisjon iht. Støyresistans iht.EN 61800-3:2004+A1:2012-09 EN 61800-3:2004+A1:2012-09Boliger (C1) Industriområde (C2)Lydtrykknivå1)LpA, 1m < 80 dB(A) | ref. 20 μPaAvhengig av pumpetypeMonterings- og driftsveiledning Wilo-Stratos GIGA, GIGA-D, GIGA B (11-22kW)1314AnmerkningerGodkjente transportmedier2)Varmevann iht. VDI 2035 del 1 og del 2 Kjøle-/kaldtvann Vann/glykol-blanding opptil 40 % vol. Vann/glykol-blanding opptil 50 % vol. Varmebærerolje Andre medierStandardutførelse Standardutførelse Standardutførelse Kun for spesialutførelse Kun for spesialutførelse Kun for spesialutførelseElektrisk tilkobling3~380 V - 3~440 V (± 10 %), 50/60 Hz Nettyper som støttes:TN, TT, IT3)Intern elektrisk strømkretsPELV, galvanisk skilleTurtallsregulering