Title: 30 Drift og vedlikeholdsinnstruks Brandengen skole.pdf.pdf
13Brandengen skole Beskrivelse, drift og vedlikeholdsinstruks.SYSTEMINFORMASJONLedningsnett Det benyttes Mepla press system.Gulvvarme Det benyttes 16mm pex-rør type TeceMerking Det er påsatt merkeskilt ved skjulte ventiler samt hovedkomponenter. Rørnett er merket med piler og tekst.Innregulering Strupeventiler er innregulert og låst i korrekt posisjon – se vedlagt reg. rapport for mengder.Utlufting I hovedvarmekursene er det innsatt mikrobobleutskiller, luftepotter samt muligheter for manuell lufting. Det var under igangkjøring av anleggene montert på vakuumavgasser.I rørnett I rørnett inngår automatiske luftepotter forsynt med stengemulighet samt muligheter for manuell lufting. Radiatoranlegget luftes med bruk av lufteskruer for manuell utlufting.Smussutskilling I hovedvarmekurs er det innsatt sentralt filter for grovutskilling av partikler i rørnett. Filter tømmes/ rengjøres manuelt.