Title: +038=360.018-#####._07-360.018 GOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Til inntakskanal797779716763Til avtrekkskanal807880726763Til avkastkanal817678807776Til omgivelser726558634948GOLD - aggregat med integrert automatikkKomponenter ordnet etter luftretningenAntallTillu(cid:756)1Spjeld, TBSA-5-140-060-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfall1Anslutningsramme, UteluftStatisk trykkfall1FilterEffekt kW1,6237,601,774k7059607446Dato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000340056Trykk PaLydnivå dB(A)35751294162225458212008010075289171365609450838kAll70dB80dB(A)60dB75dB(A)61dB75dB(A)74dB83dB(A)46dB61dB(A)1 Pa2 PaSide: 10/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.018 - 360.018 GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/h - 90%Dato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000340056