Title: 564 6131_30-31-xxx-500 Tilstedeværelsesdetektor tak 360 hvit.pdf
Avisador incl. supervisión Registro de la luminosidad Conmutador de luz constante − −− −−Avisador incl. supervisión Registro de la luminosidadConmutador de luz constanteControlador luz constante CVA (Calefacción, Ventilación, Aire acondicionado) Objeto RTC Receptor IR (24 canales IR libres) Lógicas (5 funciones de lógica)ConexiónConexión del acoplador de bus integrado KNX:  Avisador de presencia por cuya cara posterior se conecta con el cable de bus KNX mediante los bornes de conexión de bus de 2 polos. Conexión protegida contra la inversión de la polaridad.MontajeEl aparato está concebido para montar en el techo. La funcionalidad plena del aparato depende, entre otros factores, de la altura de montaje (B).Altura de montaje (B) 2,5 m 3 mAmplia zona de recepción interior (B1) (persona sentada) máx. 8 m máx. 10 mAmplia zona de recepción exterior (B2) (persona andando) máx. 10 m máx. 12 m4 mmáx. 14 mmáx. 16 mABB i- bus® KNX2Ø 68 mm