Title: +038=30.001-NI003._26-V20-U2-01 VVS-anlegg plan U2 - DM1&3.pdf
Kondensavløp i gulv til pumpekumLinjetypeIsolasjon: Alle kjølerør hovedføringer isoleres med cellegummi type Glavaflex eller tilsvarendeInntakskammer under avkastkammerInntakskammer under avkastkammerSpillvann Overvann Kaldt forbruksvann Varmt forbruksvann Sirkulasjon varmt forbruksvann (VVC)(SPV) (OV) (KV) (VV)360.0141 0 9 E O1400x600Avkast fra plan U1Alle varmerør hovedføringer isoleres med 20mm mineralull med overflatebelegg armert aluminiumsfolie.0 0 1 : 1Sluk under brannheissjaktAvkast fra aggr. 360.013 og 360.0161400x1200 UK=1570 Avkast fra aggr. 360.012 og 360.0171700x1200 UK=15704 1 0 . 0 6 3 =1:60Ventilasjonskanaler isoleres iht. N-RIV-04PP 40Turledning (varme og kjøling) Returledning (varme og kjøling)Opp 320.102: DN 50 320.102: DN 50 320.101: 76 mm 320.101: 76 mmOpp 310.102: Cu 28 310.202: Cu 22 310.302: Cu 22BOpp 360.003 ø630 360.002 ø500 360.002 ø500 310.002: MA 110Teknisk U2-010700x1400UK uisolert kanal UK=0,952 U P t t i n S