Title: Lysberegning.pdf
ZG Lighting Norway AS Bygdøy alle 4, NO 0257 OsloRelux11 2345 67 8Side 2/8Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :Parkering Belysning20.10.20221Armaturdata1.1 THORN Lighting, ISARO PRO S - 36 x War... (IP 36L50-830 EWR )1.1.1 DataarkFabrikat: THORN LightingIP 36L50-830 EWR ISARO PRO S - 36 x Warm White 3000K LED CRI80 500mA - EWR Optic - CL2Armaturdata Armaturvirkningsgrad Armaturens lysutbytte Klassifisering CIE Flux Codes Blending Effekt Lysfluks: 100% : 132.09 lm/W : : 29 59 96 100 100 : G*3 / D5 : 55 W : 7265 lmA20 ¯ 100.0%  0.0%Bestykket med Antall Betegnelse Farge Lysfluks Fargegjengivelse: 1 : LEDs : 3000 : 7265 lm : 80Dimensjoner: 570 mm x 224 mm x 114 mmZG Lighting Norway AS Bygdøy alle 4, NO 0257 OsloRelux1Side 3/8Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :Parkering Belysning20.10.20221Armaturdata1.2 THORN Lighting, ISARO PRO S - 24 x War... (IP 24L50-830 EWR )1.2.1 DataarkFabrikat: THORN Lighting