Title: BREEAM-NOR-Norw-ver-1.1 2012 - Manual.pdf
Filtrerte avtrekksskap med omluft, er mer energieffektive enn avtrekksskap med utendørs avkast. Ytelsesspesifikasjonene for avtrekksskap som brukes i videregående skole, pleier å være lavere enn det som kreves for universiteter, forskningsinstitutter og industri, og er lettere å designe uten utvendig avkast.I prosjekter som betinger utvendig avkast, kan poenget fortsatt bli tildelt. For eksempel der hvor laboratoriet må planløses adskilt fra øvrige arealer. Normalt gjelder dette kun i tilknytning til forskning og noen former for høyere utdanning.FronthastighetBygg uten avtrekksskapDer det av sikkerhetsmessige årsaker er nødvendig med en fronthastighet på mer enn 0,5 m/s, må dette begrunnes. Samtidig må laveste mulig fronthastighet beregnes/spesifiseres Revisor vil sørge for at emnet ikke kommer til anvendelse for bygg uten avtrekksskap, ved å fjerne emnet i revisjonsrapporten.Oversikt over nødvendig dokumentasjonKrav Design- og prosjekteringsfasenEtter oppføringen1, 2