Title: Bruksanvisning-Servitec-30_394.pdf
Den aktiveres automatisk under permanent og intervallavgassing med hver ettermating av vann. Forløpet er som ved permanent avgassing. Avgassingstiden begrenses av ettermatingstiden.Vakuum - sprayavgassing — 01.04.2014Norsk — 11ApparatbeskrivelseEttermatingsvarianter Det finnes to ettermatingsvarianter. Disse overvåkes ved hjelp av ettermatingstiden og ettermatingssyklusene.1110 9V230VLISDCDCWCM CDDVPISM123456781 2 3 4 5Ettermatingsledning "WC" Valgfritt tilleggsutstyr (se kapitlet Valgfritt tilleggsutstyr) Enhet Avgassingsventil "DV" Vakuumpumpe "PU"7 8 9 10 11Avgassingsledning "DC" (avgasset vann) Avgassingsledning "DC" (gassrikt vann) 3-veis motorkuleventil "CD" Styring fra enheten Styreledning fra nivåsensoren "LIS" til trykkekspansjonsbeholderen6Trykksensor "PIS" fra enhetenMagcontrol:For anlegg med membran-trykkekspansjonsbeholdere. –