Title: Funksjonsbeskrivelse - 360.012 Luftbehandling.pdf
MF501 og roterende varmegjenvinner -LX401 til fraluftsvifte -JV501,hvoretter luften via avkastspjeld -SS502 og lydfelle -QL502 blåses ut viakanal og jett hette integrert i tak.Assemblin AS Brobekkveien 80C, 0582 OSLO Tlf 09030, www.assemblin.comOrg. nr 965 808 752STYRINGQT401FROSTTERMOSTAT for varmebatteri -LV401 montert i luftstrømmen stopper aggregat ved frostfare. Frostfunksjonen skal ikke være avhengig av at undersentralen fungerer som den skal. Pumpe -JP401 fortsetter å gå. Varmeventil -SB501 åpner til 100 %. (Går til 100 % når undersentralen fungerer.) Inntaksspjeld -SS401 og avkastspjeld -SS501 stenger og melding gis til undersentral om frostutslag. Resetting av utløst frost må gjøres manuelt via bryter i tavlefront, i posisjon AV.RT503