Title: +038=360.027-#####._04-360.027 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
41,2°C5021%7 000 m³/h568 Pa517 Pa0,7 °C280 omdr/min1 608 omdr/min1 650 omdr/min1 890 omdr/min1,76 kW1,60 kW2,40 kW1DOMEL 748.3.492162,9 %95,0 %7266,7 %0,82 kW/(m³/s)2 PaSide: 5/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.027 - 360.027 GOLD25FRXHC +/- 7.000 m³/h - 100%1Varmebatteri, vann, TBLA-5-140-060-2-2Ventilsats varme/kjøleInkl.motor, ventil, frostvakt og hurtigkobling (kvs = 4)EffektvariantAntall rørraderAntall kretserAnslutningsnummerLamellavstandTrykkfallLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighetØnsket batterieffektBatteriets overkapasitetVæsketemperaturVæskemengdeVæsketrykkfallBatteriets væskevolumNominell rørtilbkobling, ventilVæsketrykkfall åpen ventilTilbehørAntallProdukt1Ventilsats, varme og kjølingAntallAvtrekk1Anslutningsramme, AvtrekkStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)