Title: +135.01=370.001-JP502T_01-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Ved hjelp av gunstige kombinasjoner av enkelte reguleringsandeler, kan driftsansvarlig oppnå en raskt reagerende, konstant regulering uten varig avvik fra nominelle verdier.WILO SE 03/2018LES DETTE: Egenskapene som beskrives nedenfor står bare til disposisjon hvis det interne MP-grensesnittet (MP = Multi Pump) brukes.Reguleringen av begge pumpene gjøres ut fra masterpumpen.Ved feil på en pumpe fungerer den andre pumpen i henhold til regu- leringsangivelsene fra master. Ved totalsvikt på masteren går slave- pumpen med nøddriftsturtall. Nøddriftsturtallet kan stilles inn i menyen <5.6.2.0> (se kapittel 6.3.3 "Drift ved kommunikasjonssvikt" på side 19).I displayet til master vises statusen til dobbeltpumpen. I displayet til slave vises derimot "SL".I displayet til master vises statusen til dobbeltpumpen. I displayet til slave vises derimot "SL".