Title: +038=360.027-#####._04-360.027 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonen1,37 m/sAnbefalt dim. trykkfall87 PaStarttrykkfall44 PaSluttrykkfall131 Pa1Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G025FRXHCP01Kjølemaskinen leveres fylt og montert1Roterende varmeveksler RX/HCRoterende varmeveksler av typen RECOsorpticSorpsjonsbehandletTurtallsregulertTrykkfall, tilluft147 PaTrykkfall, avtrekk155 PaEkstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje107 Pa343 m³/hTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(84,2% ved samme luftmengde) Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter84,2 %81,9 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer82,6 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold100,0 %Årsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annet