Title: Sluttkontroll 1.etg. del2 1-U3.pdf
Er kabeltverrsnitt valgt riktig med hensyn til spenningsfall og E O stremferingsevne?Er effektbrytere/motorvernbrytere riktig justert?Er jordfeilbrytere riktig valgt i forhold til type og utiesestram? | [ | Er det valgt nedvendig frakobling, sikkerhetsbryter, EEE_ ngdstopp og nullspenningsutigser?Har)lilkoblet utstyr IPgrad tilpasset omgivelsene? (stev/fuktetc.Er merking av PEN, PEog Nleder utfert?Er anlegget tilstrekkelig merket?Er alle tilkoblinger riktig utfert?Er skjult varme dokumentert og eier informert? Er det ngdvendig adgang for drift og vedlikehold? Er selektiviteten i anlegget kontrollert (dersom dette er etkrav)?Er advarselstekster montert og ngdvendig dokumentasjon/informasjon overlevert il eier/bruker? mSjekkpunkrSluttkontroll Side 1av2 Versjon 3.1 © NELFO 2009 Rapport fra sluttkontroll etter arbeid p elektriske anlegg 29BA52CF-4255-450C-854C-1A0AA32B04D8NE[fo@ Elsikkerhersdokumenmasjon... Fortsettelse fra forrige side