Title: +038=360.000-OS043._03-Super WISE II Kommunikasjonsenhet Swegon - Brosjyre.pdf
Rett strekning før/etter WISE Damper – lyddemper med baffel3216.Krav til rett strekning for rektangulær WISE Damper og lyddemper med baffel. Montering med rett strekning gjelder både til- og av- trekksluft.Rettstrekningskrav sirkulære kanaler.1-5: Antall Ø før produkt: 0 x Ø.6: Antall Ø før produkt: 2 x Ø.1 = Rektangulær WISE Damper. 2 = Rett kanal ≥ 3xB. 3 = Lyddemper med baffel.RenselukeFesteklemme FSRBruk festeklemme FSR for enkelt å kunne demontere spjeld ved service eller reparasjon.1. WISE Damper2.Festeklemme FSR3.Lyddemper44Rettstrekningstilkobling kanal til måleenhet – sirkulær utførelseRettstrekningstilkobling kanal til måleenhet – rektangulær utførelseRett strekning før WISE Measure i rektangulære kanaler1.Type forstyrrelseE (m2 = 5 %)E (m2 = 10 %)En 90°-bendE = 3 x BE = 2 x BT-stykkeE = 3 x BE = 2 x B2*.BBEHEH3.Krav til rett strekning for rektangulære kanaler.