Title: +175=562.001_UK001_SC-9100 Easy DDC.Drift.pdf
potentiometrisk åter-kopplingssignal på 2 kO.' VA-7154 är en 3-punktsmodell medsekvens ändlägesbrytare.' VA-7155 är en 3-punktsmodell med I hjäþrytare.Egenskaper' Reversibel motor ftir lågspännings- eller . Vridmoment 500 Newton. ' Magnetkoppling. ' Reducerväxel med axiellt kullager på huvuddrev ochnätspänning.centralmatningsskruv med koppling fcir ventilspindeln.' Indikator ftir ventilens slaglängd. ' Hölje i självsläckande ABS-plast. ' Monteras på ventilstommen på platsen med hjälp avfästskruv.' Lämpliga fcir ventilslaglängder upp till 20 mm; slag- längden väljs med en bygel och justeras med poten- tiometer für 3-punktsmodeller med återkoppling och modeller med proportionell reglerverkan.' Proportionell reglering kan väljas i tre områden via en bygel (0-10/0-5/5-10 VDC) med tullt slaglängds- område.