Title: 40 FDV - Scankab.pdf.pdf
Vægt (kg/km)* 34 44 44 54 54 68 68 88 88 105 145 270 370 44 53 63 83 112 170 224 260 350 470 57 73 86 118 157 310 420 600 78 113 145 180 280 510 270 300 410 330 430 750 930 1050 1300 162011-01-20225Brannsikre signalkabler - HFSCANFIRE® 6030 - 300/500 VAnvendelse: SCANFIRE® 6030 er halogenfrie brandsikre, skærmede, parsnoede signalkabler. Kablerne er egnede til anvendelse inden for industri- og bygningsinstallationer, o(cid:395)entlige bygninger og kraftværker. Kablerne er især egnede som brandmeldekabel til ABA-anlæg, til nød- og panikbelysning og lignende.Konstruktion:Leder:Blank Cu, kl. 5Isolation:Specielt silikone gummiLederfarve:Snoet par (hvid med sorte numre)Inderkappe:Halogenfri compoundSkærm:Halogenfri compound, folieskærm med drainwire 7x0,2 mmYderkappe:Halogenfri polyole(cid:379)ne, hvid eller rødTekniske data:Driftstemperatur:30° C til +90° CMærkespænding:300/500 VPrøvespænding:4 kV / 50 HzBøjeradius:8 x kabeldiameterTeknisk kommentar: