Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 4 (65) 2021 2 9Detaljtegninger Protecta® FR BrannplateSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 20 C/U (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-SStålrør ≤ Ø114mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-SStålrør ≤ Ø63mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderRøret må males 200mm på begge sider med 2300μ WFT Protecta FR KabelmalingSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 30 C/U (E 120)≥ 120MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-SStålrør ≤ Ø63mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider