Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Innrammet utsparing med 2 lag 12.5mm gipsplater (ikke nødvendig i mur- og betong vegger)Alle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderKabler ≤ Ø80mm single, buntede, med eller uten perforerte kabelbroer og kabelstigerAlle kabler må males 150mm på begge sider med 300μ WFT Protecta FR KabelmalingKABLER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-SKabler ≤ Ø21mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderLEDERE OG TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 30 (E 60)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-SUisolert leder ≤ 185mm2 og kobber trekkerør ≤ Ø16mm, med eller uten gjennomgående kabelbroAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 3 (65) 2021 2 9