Title: Systemskjema Lokal bevegelsesdetektor - Som bygget rev.B.pdf
ABCDEFCBARev.31.05.202131.03.2021Dato11Som bygget1. TegningRevisjonstekst23GangLysarmaturLysarmaturWago kabel åpen ende+hun 3G2,5Wago kabel han+hun 3G2,5Tilf.KoblingboksBevegelses- Detektor MasterPFXP 3G2,5PFXP 4G1,5Lager/ småromLysarmaturLysarmaturWago kabel åpen ende+hun 3G2,5Wago kabel han+hun 3G2,5Tilf.PFXP 3G2,5Bevegelses- Detektor MasterAPForeløpig FDVAPTegnSaksbKontrGodkj234LysarmaturØlflex 3x1,5Bevegelses- Detektor SlaveLysarmaturØlflex 3x1,5OPP DRAG : mELLOm - Bøifot lokaler Elkraft – Lokal bevegelsesdetektor45LysarmaturLysarmatur1=L 2=N 3=BryterledningErstatter tegn.nr.:56LysarmaturMax 250w LEDTEGNINGENS TITTEL:Systemskjema – Lokal bevegelsesdetektor6Oppdr.nr:Tegn.nr:778LUX = ∞ (Uavhengig av dagslys)Lager = 15min Garderobe = 15min WC/Dusj= 30min WC=15min Felles gang = 60minFilnavn:DatoBlad131.05.2021N.bl.18RevisjonBABcDEF