Title: +038=542.001-OU007T_02-BSM-230-2 brannspjeldmodul Micro Matic - Teknisk datablad.pdf
DIP-switch terminal:Bus-kommunikasjon: Modbus eller BACnet • Konvensjonelle: Analog utgang og digitale inngangssignaler for konvensjonell bruk.Bus-kommunikasjon: Modbus eller BACnet • Konvensjonelle: Analog utgang og digitale inngangssignaler for konvensjonell bruk.Den digitale inngangen i MicroBrann BSM-230-2 vil alltid overstyre Bus-kommandoene.Universal System Link mellom to brannspjeld og Modbus eller BACnet- system eller analog kontroll.SpenningsforsyningMicroBrann BSM-230-2 må være forsynt med 230 V AC.MicroBrann BSM-230-2 gir strømtilførselen til spjeldmotoren.For mer informasjon se side 8.Side 4 av 15Versjon: april 2019www.micro-matic.noTeknisk datablad MicroBrann BSM-230-2KommunikasjonSeriellkommunikasjon – RS-485Via Modbus RTU (RS-485) eller BACnet MS/TP (RS-485).Uten Bus-kommunikasjon MicroBrann BSM-230-2 kan brukes uten Bus-kommunikasjon. Det er en inngang for hver av spjeldene til å åpne eller lukke spjeldet.Tilkobling av spjeldmotor