Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
worden aangesloten op de klemmenstroom volgens de met de ventilator meege lever de elektrische schema’s. De ventilatormotor werkt parallel met de regelafsluiter en de motor schakelt af wanneer de afsluiter dicht gaat.Voor winterbedrijf met toevoer van buitenlucht wordt toepassing van een vorstbeveiliging, instelling 2°C, aanbevolen. Plaats de voeler van de opnemer op de gekoeldwater retour lei ding. Sluit de vorstbeveiliging elektrisch aan vóór de extra ventilator (zie schema).Voor winterbedrijf met toevoer van buitenlucht wordt toepassing van een vorstbeveiliging, instelling 2°C, aanbevolen. Plaats de voeler van de opnemer op de gekoeldwater retour lei ding. Sluit de vorstbeveiliging elektrisch aan vóór de extra ventilator (zie schema).