Title: 2023.08.30 Elektro Tilstandskontroll År 2 Fosnagata 13 36771956.pdf
441.4 - Skjøteledningsbruk er i hht gjeldende forskrifter/4441.4 - Skjøteledningsbruk er i hht gjeldende forskrifter/5442.1 - Belysningsutstyret er kontrollert og funnet i orden/2Kommentarer: 1.etg, gang ved vaktmesterrom. Tre lysarmaturer i tak mangler skjerm. Skjerm må monteres eller lysarmaturer byttes.452.1 - Fastmonterte varmekilder er uten synlige skaderStatus | OK452.2 - Varmestyring fungerer som forutsattStatus | OKTilstandsrapport Elektro37414243455455| Side 10/12452.3 - Varmtvannsbereder er korrekt montert og tilkobletStatus | OK744.2 - Styring av utelys fungerer som forutsattStatus | OKAndre kontrollspørsmålKommentarer: Fordeling F12 tilfluktsrom er fra byggeår. Skrusikringer anbefales byttet med jordfeilautmater. Kontaktorer for lys og varme lager mye lyd, disse anbefales byttet.Skriv inn tilleggs spørsmål: | AnbefalingStatus | Avvik6124Oppsummering etter kontroll