Title: +038=360.014-#####._01-360.014 Enventus Roterende varmegjenvinder R&H - Drift- og vedlikeholdsintruks.pdf
Om värmeväxlaren skall installeras i en horisontell anläggning, försök få installationen så att remskivan ligger överst (flytta drivutrustningen om det behövs).Före / efter igångkörning av växlarenFÖRE IGÅNGKÖRNING:1.Demontera inspektionsluckan.2.Tag bort drivremmen från remskivan.3.Kontrollera att rotorn löper lätt genom att rotera rotorn.4.Kontrollera att tätningslisten ligger an lätt runt hela rotorn. Vid behov justera tätningslisten.5.Lägg på drivremmen.6.Montera inspektionsluckan.EFTER IGÅNGKÖRNING:1.Kontrollera att rotorn har rätt rotationsriktning.2.Gör efterkontroll och justering av tätningslister och drivrem när anläggningen varit i drift ca 2-3- veckor.Teknisk beskrivningVärmeväxlare för optimal överföring av energiROTORER I OLIKA MATERIAL, DIAMETER UPP TILL 5000 MMSTIcke hygroskopisk värmeväxlare för överfö- ring av sensibel energi.