Title: 542 Brannalarm-  Brann og nødlys Driftsinnstruks.pdf
Bygningsmessig arbeid - ta hensyn og sørg for utkobling før arbeidet starter. Alt arbeid som sveising, lodding, sliping, boring etc. avgir røyk, gass eller støv. Dette kan forårsake uønsket alarm eller nedstøving av detektorene. . Eksos / Damp - utslipp fra, dusj etc. bør unngåes. I lagerhaller eller lasteramper vil eksos/utslipp fra kjøretøyer kunne forårsake uønsket alarm. Unngå at kjøretøyene blir stående med motoren i gang på steder som er sikret med røykdetektorer. Dersom dette ikke er til å unngå må detektorene kobles ut mens dette pågår. Det er mulig å utstyre anlegget med lokal utkoblingsenhet for manuell utkobling og automatisk innkobling etter innstilt tid. Tobakksrøyking - sigarettrøyking vil kunne utløse brannalarmanlegget. På steder hvor det forventes røyking bør dette ikke foregå rett under detektoren. Sørg for at bord/stoler er plassert til siden for eventuelle detektorer. Stearinlys i forbindelse med røyking kan forsterke problemet. Husk på ventilasjon i rommet. Ta kontakt med leverandøren