Title: Gjenstående oppgaver Fullskalatester ITB.xlsx
frostgiver Ventilasjonsaggregat 360.015 Frostvakt- giver\n\n =360.015-RT511\n\n Stenger ned aggregat.\nPumpe går\nVentil åpner\nResettes manuelt\nSignal til SD-anleegg\n Vent/aut. Endring Settpunkt må gjøres fra Web på aggrigat. Avklart med BH Løse ut tett filter Endre settpkt. på filtervakter Ventilasjonsaggregat 360.015 Filtervakt\n =360.015-QD401 (tilluft)\n=360.015-QD401 (avtrekk)\n Gir alarm ved tett filter.\nResettes manuelt.\nSignal til SD\n Vent/aut. Alarm er ikke lagt opp, men skal komme. Alarm på SD bilde skal komme Frode sjekker opp funksjon med GK Reguleringsfunksjon\nEndre setpunkt på temperaturgiver i tilluft\nTilluftstemperaturen er utekompensert Ventilasjonsaggregat 360.015 =360.015-SB501 Set.pkt endres i operatørtablå og SD. Pådrag, roteredne varemegjenvinner , varmebatteri og kjøling intern varepumpe (DX) endres for å ivareta ønsket set.pkt. Vent/aut Tiluftstemperaturen blir styrt av Swegon Wise, sin Romoptimaliserer. Frode oppdaterer Kalender / tidstyring \n(sett tilhørende soner som