Title: DM1-3-HEA-8_5-D-Luftinntak-avkast.REV01.pdf
Årsmidlet kortslutning for hvert inntakSummert konsentrasjon avkastluft på takKonklusjonVedlegg A - Sammenligning jethetter mot BREEAM-referanse 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8Avkast 01 (360.010)Avkast 02 (360.011)Avkast 03 (360.020)Avkast 04 (360.021-26)Avkast 05 (360.029)Avkast 06 (360.0)Avkast 07 (360.0)Avkast 08 (360.0)n:\519\10\5191019\4 resultatdokumenter\41 rapporter\cfd analyse dronning mauds gate 1-3 - breeam hea 8.docx56 6 7 10 14 14 15 1517 17 182021 21 22 23 25 24 25 26 272020-01-13 | Side 4 av 27CFD analyse Dronning Mauds gate 1-3 BREEAM Hea 8 Oppdragsnr.: 5191019 Dokumentnr.: CFD-01 Versjon: 021 BakgrunnI BREEAM Hea 8 (ver. 1.1, 2012) gis det poeng dersom følgende krav er tilfredsstilt