Title: +038=360.000-LC007T_04-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Manual.pdf
naar de ramen en de elektrische unit gericht naar de binnenkant van het gebouw voor de modellen met een aanzuig-/ uitblaaspaneel Visual 180 ° (Fig. 4, pos. a). Plaats voor de modellen Visual 360 ° de omkasting in het midden van de ruimte (Fig. 4, pos. b), met de elektrische unit gericht naar de binnenkant van het gebouw. Controleer of de omliggende plafondplaten gemakkelijk verwijderd kunnen worden voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. Om het plaatsen van de unit te vergemakkelijken adviseren wij een van de T-profielen te verwijderen. De COADIS LINE moet aan het plafond worden bevestigd met behulp van 4 draadstangen met een diameter van 6 mm of 8 mm (niet meegeleverd), die worden vastgezet in de 4 sleufgaten van het apparaat met trillingsvrije rubber ophangingen (als optie, Fig. 3, pos. a) of met moeren en ringen geplaatst aan beide zijden van de bevestigingsbeugel (Fig. 3, pos. b) (cid:49)(cid:17)(cid:37)(cid:17)(cid:29) Voor de bereikbaarheid van de uitwendige condenswater opvangbak en de elektrische