Title: Bruksanvisning_1437003.pdf
PD-C360i/8PD-C360i/24plusMD-C360i/24PD-C360i/24 DRYPD-C360i/8 DIMplusPD-C360i/8 DIMPD-C360i/24 DIMplusPD-C360i/24 DIMPD-C360i/8 DC24VplusPD-C360i/24 DC24VplusLysstyrke 1Gennemgangsområder (ca. 100 lux)Arbejdsområde (ca. 400 lux)Arbejdsområde (ca. 400 lux)Arbejdsområde (ca. 400 lux)Lysstyrke 2Arbejdsområde (ca. 400 lux)Efterløbstid “Kanal lys”5 min.5 min.5 min.5 min.Efterløbstid “Kanal HVAC”60 min.60 min.ModusFuldautomatiskFuldautomatiskFuldautomatiskFuldautomatisk4.1 Funktion efter initialiseringsfasenFuld automatisk modus – koblingskanal “Belysning-C1” (på PD-C360i/24 DUOplus – koblingskanal C1 og C2) Hvis lyset i omgivelserne ligger over den forudindstillede lysværdi, er den røde LED (på PD-C360i/24 DUOplus = den røde og grønne LED) og den tilsluttede belysning slukket.