Title: +038=360.027-#####._01-360.027 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Funksjonsguide.pdf
När avfrostning är avslutad öppnas uteluftsspjäll och avluftsspjäll, recirkulationsspjäll stängs och stabiliserings- drift körs. I syfte att minska risken för påfrysning, inleds samtidigt en avslutningssekvens då recirkulationspjället öppnas och stängs ett antal gånger.Elektrisk luftvärmare RX/HC (tillbehör) Vid avfrostningsbehov aktiveras den elektriska luftvärma- ren omgående.Överhettningsskydd finns. Efterkylning utförs om aggrega- tet stoppas under eller strax efter avfrostning.Kritisk avfrostning Om förångningstemperaturen i värmekretsen underskrider en kritisk gräns, påbörjas avfrostning.Startfördröjning Då tryckfallet över avluftsbatteriet överskrider startgräns, under längre tid än 60 sekunder, påbörjas avfrostning.Om styrsystemet upptäcker en pågående ordinarie avfrost- ning, anpassas den kritiska avfrostningen till ordinarie avfrostningssekvens, t ex startar recirkulation.