Title: 32 Aktuator Ta+Slider+500.pdf.pdf
) Standard Merk: Oppdatering av kalibrering kan gjentas automatisk hver måned eller uke. Standard innstilling: Av Innstilling av slaglengde begrensning Maksimal slaglengde kortere eller lik detektert løftehøyde kan konfigureres. For enkelte TA/HEIMEIER-ventiler, kan denne også settes til Kvmax/qmax. Standard innstilling: Ingen slaglengde begrensning (100 %).) Standard Merk: Oppdatering av kalibrering kan gjentas automatisk hver måned eller uke. Standard innstilling: Av Innstilling av slaglengde begrensning Maksimal slaglengde kortere eller lik detektert løftehøyde kan konfigureres. For enkelte TA/HEIMEIER-ventiler, kan denne også settes til Kvmax/qmax. Standard innstilling: Ingen slaglengde begrensning (100 %).Minimum slaglengde begrensning Aktuatoren kan konfigureres til min. slaglengde hvilket den ikke kommer til å overskride (foruten ved kalibrering) For noen TA/HEIMEIER-ventiler kan denne også konfigureres for qmin. Standard innstilling: ingen minimum slaglengde begrensning (0%).4