Title: +175=542.001_OS001_Log book.Produktinformasjon.pdf
Bare kryptiske tegn på 3 stk. Delta OP Panel. Byttet 3 stk Delta OP Panel. Alle 3 stk OP hadde kun 9,8V spenningstilførsel istedet for 24V. Koblet bort dørmagneter så ble spenningen normal. Sa ifra til vaktmester og kontaktet Moelven Elektro som skulle komme mandag 10-12-2007 og sjekke dørmagnet kurser. Det har vært strømbrudd i byggetArild oppedal04.01.2008Feil på OP1) Betjeningspanel system 05 ved hovedinngang er "dødt"2) Ved ny oppstart kommer panelet i gang igjen, men summeren er defekt og må byttes. Kortslutning i denne kan være grunn til at panelet har "gått ned"3) Koblet om rele for dørmagneter i system 02 for å minske strømforbruket på hjelpespenning. Dette da det ser ut til at alle betjeningspanelene får 24V fra denne.4) Det er batterifeil i system 02. Begge settene med batterier byttes i morgen. (Levetiden for batteriene minsker veldig pga de varme tavlekottene) De er fra slutten i 2002 og burde vært byttet i 2006.