Title: Bruksanvisning-Servitec-30_394.pdf
Forsiktig – fare for personskader!Feilaktig montering eller feilaktig utført vedlikeholdsarbeid på tilkoblinger kan føre til forbrenninger og personskader hvis varmt vann eller damp under trykk plutselig strømmer ut. – Sørg for fagmessig riktig demontering. – Sørg for at anlegget er trykkløst før du foretar demontering.Før demontering må avgassingsledningene "DC" og ettermatingsledningen "WC" fra anlegget til enheten avstenges og enheten gjøres trykkløs. Koble deretter enheten fra strømmen.1. Koble anlegget fra strømmen, og sikre anlegget mot gjeninnkobling. 2. Sperr av avgassingsledningene "DC" og ettermatingsledningen "WC". 3. Sett styringen til enheten på manuell drift, se kapittel 8.1.2 "Manuell drift" på side 37. 4. Åpne 3-veis motorkuleventilen "CD" til man får en trykkutligning med atmosfæren rundt. 5. 6. Koble fra pålagt kabelen fra anlegget == i styringen til enheten og fjern disse. 7. Trekk nettstøpslet til enheten ut av spenningsforsyningen. Fjern eventuelt enheten fra anleggsområdet.