Title: Funksjonsbeskrivelse - 360.012 Luftbehandling.pdf
Sirkulasjonspumpe -JP401 går kontinuerlig Sirkulasjonspumpe -JP401 står Sirkulasjonspumpe -JP401 styres fra SD-anleggPÅ: AV: AUTO: I denne posisjon går pumpe -JP401 så lenge systemvender står i posisjon AUTO og temperatur ute er under +14 C. (Justerbar). Ved pumpestans (over +14C ute) skal pumpen «mosjoneres» ved å starte og gå min. 10 minutter/uke. Dersom pumpen stopper og temperaturen ute er lavere enn +10C, da skal aggregat stanse.JV401-2 / -JV501-2TILLUFTS- og FRALUFTSVIFTER:Betjenes lokalt via systemvender, samt vender på innganger i undersentral:Assemblin AS Teglverksveien 1, 3413 Lier Tlf 09030, www.assemblin.com2 / 7Systemvender: AV - PÅ - AUTOAV:Viftene -JV401-2/ -JV501-2 står.PÅ:Viftene -JV401-2 / -JV501-2 går kontinuerlig.AUTO:Viftene -JV401-2 / -JV501-2 styres etter oppsattprogram i undersentral.I stilling AUTO skal operatør fra SD anlegget kunne starte / stoppeaggregatet.Manuell start av aggregatet skal bare kunne utføres fra bryter i tavlefront.