Title: +038=66.009-##003._02-5DB - Brukermanual.pdf
ddd Wahl des Werttyps, der auf dem Display gezeigt werden soll. 0 = Sollwert; 1 = Zellfühler (Pb1); 2 = Verdampferfühler (Pb2). KONFIGURATION Betriebsmodus im Standby. 0 = schaltet nur das Display aus. 1 = schaltet das Display aus, blockiert die Regler und Alarme. 2 = schreibt auf dem Display OFF und blockiert die Regler und Alarme. Konfiguration Digitaleingänge/Polarität. 0 = abgeschaltet; ±1 = Abtauung; ±2 = reduzierter Sollwert; ±3 = nicht benutzt; ±4 = Mikroschalter der Tür; ±5 = externer Alarm; ±6 = Standby (ON-OFF);±7 = reduzierter Sollwert + licht aus (OFF). ACHTUNG!: Das Zeichen “+” zeigt an, dass der Eingang durch geschlossenen Kontakt aktiviert ist. Das Zeichen “-” zeigt an, dass der Eingang durch offenen Kontakt aktiviert ist. Konfigurierbarkeit Taste DOWN. 0 = abgeschaltet; 1 = Abtauung; 2 = nicht benutzt; 3 = reduzierter Sollwert; 4 = Standby. reLease firmware. Version der Vorrichtung: Parameter nur zum Ablesen. tAble of parameters. Vorbehalt: Parameter nur zum Lesen. COPY CARD Up Load.