Title: +135.01=370.001-RP503T_01-Trykkføler vann_QBE2002.pdf
AnvändningsområdeTekniskt utförandeCE1N1909sv 060120AMA 8 Styr- och övervakningssystemUBCGivare för tryck19091 0 P 9 0 9 1TryckgivareQBE2002-P...för vätskor och gaserPiezoresitivt mätsystem • Utgångssignal DC 0...10 V • Mycket låg temperaturkänslighet • Hög temperaturstabilitet • Inget mekaniskt åldrande, inget mekaniskt underhåll • Yttregänga G½" • Utmärkta EMC-egenskaperTryckgivare QBE2002-P… är avsedd för mätning av statiska och dynamiska övertryck i värme- och luftbehandlingsanläggningar, speciellt i hydraulik- och pneumatiksystem med vätskor och gaser (ångapplikationer).Tryckgivaren arbetar enligt en piezoresistiv mätprincip. Via keramikmembranet (tjock- skikt-hybridteknik) avkänns mättrycket genom direkt kontakt med mediet. Det avkända tryckvärdet omvandlas elektroniskt till en linjär utgångssignal DC 0 ...10 V.Building Technologies HVAC ProductsMekaniskt utförandeTillbehörMontering2/4Building Technologies HVAC ProductsTypTryckområde