Title: +038=360.019-#####._01-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Drifts- og vedlikeholdsanvisning.pdf
2105008004202500www.swegon.com156.2 KlemmetilkoblingMaks. belastning for de respektive tilkoblingene er 16 VA.1 A2 B3 GND4 +Com 15 -Com 26 +8 7 - + Com 39 -10 +Com 412 +11 - Com 513 -14 + SA Temp15 -16 +17 - Heat18 +19 - Cool20 C21 NO22 C23 NO24 C25 NO26 C27 NO28 P29 G30 G0 24V AC31 G32 G0SDWLANCPU 2CPU 1Glassikring 3,15 ASensor 1 Sensor 2Sensor 3Sensor 4Com 6Com 7 - + 34 33Com 8 G0 G 36 35Com 9 Com 10 Com 11 18V AC In Y 37 41 42U 3824V AC In 39 40230V AC Out 43 44230V AC In 45 4647Digitale innganger, klemme 4-17, er av typen lavspenning. Analog inngang, klemme 18-19, har inngangsimpedans 66 kΩ. Det er 230 V AC kontrollspenning på ekstern klemme 101 (L) og 102 (N).Klemme FunksjonKommentar1,2,3Tilkoblinger for EIA -4851= kommunikasjonstilkobling A/RT+, 2= kommunikasjonstilkobling B/RT-, 3 = GND/COM.4,5Ekstern stopp