Title: Ik elektro skjema Geomatikk U-2etg-1.docx
Sjekkpunkter Ja Nei Kommentar SIKRINGSSKAP Kursfortegnelse er på plass x Er det ryddig inne i og foran skapet? x Er sikringer og deksler er hele? x Eventuelle sikringer er skrudd skikkelig til x Er det tegn på unormale temperaturer? x Er skapet forsvarlig avstengt for uvedkommende og godt merket? x Er det ukjente lyder som” brumming” etc. i skapet? x KABLER OG STIKKONTAKTER Er jordfeilbrytere testet? x Deksler på brytere, stikkontakter, bokser o.l. er hele x Ingen synlige skader på kabler, ledninger eller utstyr x Er kabler og ledninger betryggende festet? x Kabler festet til varmerør. Brukes det skjøteledninger permanent? x Korridor v/ kopimaskin skjøt i skjøt Er kaffetraktere tilkoblet tidsur? x BELYSNINGSUTSTYR Er utstyret skadefritt og rengjort? x Er kupler og skjermer påmontert? x Virker armaturene, og er lyset tilfredsstillende? x Noen defekte lamper. VARME Er varmekildene tildekket eller dårlig rengjort? x Virker varmekildene? x Er eventuelle termostater riktig innstilt? x Er det synlige mekaniske