Title: Energivurdering av ventilasjonsanlegg Ø94.pdf
g o NKiplelementer Fancoils og konvektorer AviestAntall kjgleelementer 120 BeregnetVarmepumpe/kjgleanlegg Kjeleanlegg AviestKjolekapasitet 290 w Aviest | Dokumentasjon ikke funnet. Anlegg vurdert til str 290kW.Motoreffekt 87 W Aviest Max stromtrekk, pistemplet.Kuldemedium, type R134a AviestFordamp. temperatur 7 c NKond. temperatur 35 (0 NIsvannstemperatur 7 / 12 e/ NDriftstid isvannspumpe 1190 hlar Beregnet T T S NEffekt torrkjglevifter 6,6 W BeregnetCOP-faktor (ang ogsd utetemp.) 330/ 20-/% n:::x;lu'vexuVEVIu (type og Returkompensert tur Avlestmeadeceiring artetaies oppatet med legnnges KommentarSJEKKLISTE 2: FullstendighetskontrollEnergivurdering av kjeleanlegI henhold 81 § 14 i forskrift56energilovens aniegget bestar av flere aniegg benyties eft skema pr aniegyVerdi/statusAviest . Beregnet -MaltNominelMangel/kommentarType3701IwvannASkruekompressorFabrikat/Serienr.Styring/temperaturregulering