Title: +135.01=370.001-JP502T_01-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
1) Gjennomsnittlig romverdi for lydtrykknivå på en kvaderformet måleflate med 1 m avstand til pumpeoverflaten iht. DIN EN ISO 3744. 2) Du finner mer informasjon om godkjente transportmedier på neste side under avsnittet "Transportmedier". 3) For motoreffekter på 11 til 22 kW er det ekstra elektronikkmoduler tilgjengelig for IT-nett. Overholdelse av nevnte verdier iht. EN 61800-3 kan kun garanteres for standard utførelse av TN/TT-nett. Hvis man ikke følger dette, kan det oppstå EMC-forstyrrelser.Tab. 1: Tekniske spesifikasjonerYtterligere angivelser CHTillatte medierSirkulasjonspumperVarmevann (iht. VDI 2035/VdTÜV Tch 1466/CH: iht. SWKI BT 102-01) ... Ingen syrebindende midler, ingen kjemiske tetningsmidler (vær opp- merksom på korrosjonsteknisk lukket anlegg tilsvarende VDI 2035 (CH: SWKI BT 102-01) utette steder skal overarbeides) ...Transportmedier