Title: 315.021 OSO-SAGA-S-MANUAL-NO-146061-14 test.pdf
VV1/2” / ø15 mm klemringOverløp (2)3/4” innvendigSol / het- vann (3) 1/2” innvendig3.5.1 Inngående vanntrykk Produktets effektivitet avhenger av inngående kaldtvannstrykk. Vanntrykket bør være minimum 2 bar og maksimum 6 bar over hele døgnet. For høyt vanntrykk kan justeres ved å installere en trykkreduksjonsventil.3.5.2 Montering av kaldt- og varmtvannsrør (KV- VV) og overløpsrør A) Blandeventilen dreies til ønsket posisjon.Klemring mot bereder tiltrekkes (se 3.5.4)B) KV / VV rør i egnet dimensjon føres til blandeventil og tiltrekkes (se 3.5.4)Ved større rørdimensjon kan overgang med 1/2” innvendig gjenge benyttes. C) Evt. overløpsrør (1) > 18 mm. innvendig føres til sikkerhetsventil; • Kobles til SV 3/4” innvendig gjenge. • Føres uavstengbart, brutt og frostfritt med fall til sluk.