Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
... het pletten van (condensaat) leidingen (Zie fig. 12-13). ... niet goed vastgezette elektrische aansluitingen (Zie fig. 14).MontageZie fig. 15.unit altijd bereikbaar is.Plaats de unit zo centraal mogelijk in de ruimte. Deluchtuitblaasrichting kan worden geregeld door de stand van de luchtgeleideschoepen handmatig in te stellen, afhankelijk van het bedrijfstype (koelen of verwarmen). Hierdoor wordt een optimale luchtverdeling in de ruimte verkregen.LET OP: Stel de luchtgeleideschoepen alleen in zoals afgebeeld 15. Bij eenheden met verwarmingsweerstanden is het gebruik van de kit AFSLUITING TOEVOER NIET toegestaanIn koelbedrijf wordt de luchtstroom, voor een zeer gelijkmatige menging met de ruimtelucht, naar het plafond gericht (Coanda effect). In verwarmingsbedrijf wordt de luchtstroom naar de vloer gericht om de vorming van warme luchtlagen bovenin de ruimte te voorkomen.