Title: +038=360.000-OS043._03-Super WISE II Kommunikasjonsenhet Swegon - Brosjyre.pdf
50-150 Pa Luftmengde l/sDysetrykk (Pa)Ved tilstedeværelse <1050Ved nattdrift >1025Anbefalt laveste dysetrykk ved bruk batterivarme.70WISE Parasol EXFritthengende komfortmodul med innebygd radiomodul som behovsstyrer luftmengde og vannbåren kjøling og varme, slik at man oppnår optimal energieffektivitet og komfort.Størrelse (mm)*Primærluft- mengdel/sTrykkområdePaKjølekapasitet – totalt (75 Pa)WVarmekapasitet Vann ∆tmv35690, 1290≤ 5550-150≤ 1930≤ 2450Med tilpasninger til en rekke taksystemer.Dysetrykk Anbefalt laveste dysetrykk, kjøling50-150 Pa Luftmengde l/sDysetrykk (Pa)Ved tilstedeværelse <1050Ved nattdrift >1025Anbefalt laveste dysetrykk ved bruk batterivarme.7037Spjeld/måleenhet – sirkulær utførelseWISE Damper (spjeld)Spjeld med innebygd radiomodul. Kan styres av luftmengden, trykket eller ha en optimerende funksjon sammen med de øvrige produktene. Måler aktuell kanaltem- peratur.WISE Measure (måleenhet)