Title: ESS_53070_Smestad_sk.pdf
Generelt. Det lagres stedvis noe nært sprinklernivået på kontorer små rom, lagre osv. I OH- områder skal det være min. 0,5 m. mellom topp lagret vare og sprinklernivå i hele sprinklersjiktet. Dette for å oppnå fri vannspredning. Omfanget er lite. Dette pkt. er informativt. U.et. Stollager. Et sprinklerhode skjermes av et rør. For riktig sprinklerdekning må sprinklerhodet flyttes/senkes, eventuelt kan røret flyttes. Gymsal. Lager bak skyvedører på langsiden av gymsalen. Flere sprinklerhoder skjermes av lysarmaturer. For riktig dekning av rommet må enten sprinklerhoder eller lysarmaturer flyttes. Plan 0: 008. Sprinklerhode plassert for nær lampe. Dette vil føre til redusert spredemønster, sprinklerhode eller lampe må flyttes. Plan 0: 017 Lager. En 1 11/4" kuleventil for avtapning av anlegget mangler plugg. Utilsiktet åpning av denne vil resultere i vannsøl og uønskede alarmer. Plugges med godkjent plugg. Plan 0: 017 Lager. Det er begrenset beskyttelse på grunn av vannrør nær sprinklerhoder. Plan U del 1: 001