Title: elektronisk-forkobling-i-lysarmaturer.pdf
Ved for høy nettspenning kan lysrørets levetid for- kortes. Det finnes noen «elektroniske reaktorer» på markedet som har et stabilt lysutbytte fra lysrø- ret innenfor en større spenningsvariasjon.Det er viktig å merke seg at for lav eller for høy spenning kan ødelegge en "elektronisk reaktor", og det er for lav spenning som er "farligst" for "elektroniske reaktorer". "Elektroniske reaktorer" må derfor aldri kobles til "anleggsstrømmen" når et prosjekt er under bygging. Erfaringsmessig vet man at det da kan oppstå store og ukontrollerte spenningsvariasjoner i byggeperioden.Nettkvalitet De fleste "elektroniske reaktorer" har et innebygd overspenningsvern, og enkelte har også "under- spenningsvern". Når det gjelder overharmoniske på nettet er dagens «elektroniske reaktorer» underlagt normer som skal begrense de overhar- moniske, EN 61000-3-2/-3.EMC P.g.a. at elektronisk utstyr blir mer og mer vanlig, er det nå utarbeidet et EMC-direktiv som er gjel-