Title: Oppstartsmanual V1000 roterende varmeveksler.pdf
A magnetic contactor was switched at the output.Omformerens utgang er kortsluttet eller det er oppstått jordfeil i kabel eller motorOmformerens utgangstrøm har overskredet 200% av merkestrømMotoren er overbelastet. • • Motorkapasitet er for stor •Akselerasjons- og/eller retardasjonstid er for kort.Eventuell kontaktor mellom motor og omformer har åpnet og lukket igjenFinn feil, rett denne og reset feilmeldingGFGround fault Jordfeil• •Ground leakage current has exceeded 50% of the drives rated output current. Cable or motor insulation is broken. Excessive stray capacitance at drive output.Jordfeil på omformerens utgang, overskredet 50% av omformerens merkestrøm•Jordlekkasjestrøm har oversteget 50% av omforrmerens nominelle utgangsstrøm, eventuelt omformerens utgangstransistorer. Kabel eller motorisolasjon er ødelagt For stor kapasistanse på utgangen