Title: Referat ITB 04 Gjennomføring   - 08.04 2019 .pdf
432 Hovedfordeling Styring av effektbrytere fra SD-anlegg (TS) 11.03.2019 Overvåking av effektbrytere avventes 25.03.2019 PLT avklarer med BH behovet for overvåking av effektbryter3AVKLARINGER30 Røranlegg generelt (varme og kjøling) Rør kontrollerer status på eksisterende pumper i U2. Oversikt over pumper som anbefales byttes sendes til RIV / PLT for avklaring / godkjenning av BH11.03.2019 Rør sendt over oversikt / status og tilbud til PLT. PLT avklarer med BH 25.03.19 Nye pumper er bestilt, levert og montert. Nye pumper tilknyttes SD Pumper 230 V strømforsynes fra eksisterende hovedtavle 432.001738 VanningsanleggT: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 2 av 8Frist AnsvarPLT/BHInfoerichsen-horgen.noREFERATSak nr SaksbeskrivelseRør / PLT undersøker om det er / finnes vanningsanlegg på eiendommen. Dersom vanningsanlegg finnes skal dette ikke tilknyttes SD-anlegg.