Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
) Tre-stendere: Ingen del av utsparingen kan være nærmere enn 100mm fra stender. Det må videre beskyttes med minimum 100mm isolering klasse A1 eller A2 i henhold til EN 13501-1 i hulrommet mellom utsparing og stender.Test standardDenne montasjeanvisningen og det tilhørende tekniske databladet er basert på produktets «European Technical Assessment” utstedt i henhold til regelverk (EU) Nr 305/2011 på basis av EAD 350454-00-1104, September 2017, basert på utførte tester i henhold til EN 1366-3, -4 & -12 i forbindelse med EN 1363-1. Produktet har følgende godkjennings- merker: CE-merket, UL-EU Sertifikat, UAE Certificate of Compliance og AS Assessment.