Title: FDV_Smart.pdf
Til å overvåke prosessener det manometresomviser hvilketfordampningstrykk anlegget arbeider med. Lavtrykk førkompressorenliggernormal t på 3-6 bar. Høytrykk etter kompressoren bør ligge på 10-25bar. Avhengigavkuldemedia og driftsforhold. En pressostat (HP/LP)vilstoppekompressoren om det blirforlavt ellerfor h øyt trykki anlegget. Systemkomponenter6910108L5System komponenter 1.Kompressor 2.Kondensator 3.Fordamper 4. Tørrefilter 5.Se-glass 6.Ekspansjonsventil 7.Avstengningsventiler 8.Magnetventil (Opsjon) 9.Pressostat 10.Manometer147M1 (når kjøleenheten er idrift)Kontroll Seetterlekkasje (det blirsom regel olje rundtlekkasjepunkter). Kontroller at manometreneviserverdierinnenfor det normale. Kontrolleriseglass om det er tilfredsstillendefyllingavkuldemedia (sm å bobler ernormalt). Kontroller atelektriskekoplinger er tildratt.