Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16 (1).pdf
Artikkel nummer:CV028387Bryterenhet:NB1L 10KAEAN-nummer:Utløserenhet:C-0,03ABryteevne:10,00 kA IcsMerkestrømMerkeutløsestrøm jordfeil25,00 A: 30:I2-verdiI5-(Im-) verdi::36,25 A250,00 AKabel, største lengde som vil gi elektromagnetisk utkobling av alle feilstrømmer98,3 mAnleggets adresse:Beregningsresultater for anlegget: Døli Pleie og OmsorgshjemDato:19.04.2016 15:12:11Sørum Elektriske ASFordeling 433.2.2NEK 400:2014400 V TN-SSørumsandvegen 931921 SØRUMSANDVer.5.5.06Side19(33)Tel: 63825575Dato.29.04.2015av42BeregningsresultaterKurs nr.Q50Kombinert vernIk [kA]cos phiî [kA]Kabel t=k²S²/I² [s]t utkobling [s]Ik1p max1,7300,932,4970,1590,013Ik1p max ende0,7100,981,0240,9440,016Ik1p min0,5330,990,7691,6760,017Ij max1,4550,962,099Ij max ende0,6560,990,946Ij min0,4901,000,707