Title: Montørrapport.pdf
10. Temp.grensebryter. Innstilt arbeidstemp: 80°C 11. " Regulering/Settpunkt 78 °C 12. Sikringsutstyr for rekgassspjeld13. Endebryter brenner/brennerder14. Sikringsutstyr for luftvifte og brenner 10 mb | 15. Prgvebryter oljeventiler18. Prgvebryter gassventiler17. Flammevakt. Mislykket tenning18. Stoppbryter. Stopper manuelt. Stoppbryter. Fyrhusder. Ngdstopp36 Prevevannkjgler 37. Gassarmatur: Lekkasjetest m sniffer 38. Gassarmatur: Tetthetskontroller39. Driftsinstruks logg40. Sertifikat 5/10 ars kontroll:Tidspunkt for maling K 5/6|7]8{9]10 DatoOlje/gass temp. ved brenner Olje/gass trykk 305 mb 4 Kjeltrykk barTrykk i brenner mbLavt gasstrykk mb }Heyt gasstrykk mbSikkerhetssperring gass ~_mbNox mg/m3Sottall (Bacharach) 0 0 0 CO, etter kjiel % 9.1 9,0 9,6 0, etter kieler % 7.0 71 6,3 CO _etter kjel ppm 5 5 5 Rekgasstemperatur °C — T | 105 167 179 Fyrromstemperatur °C —t | 26 26 26 Skorsteinstap | % 4,3 7,7 7.9