Title: +135.01=370.001-JP501T_02-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
For en optimal føring av trykkmåleledningene kan differansetrykkgi- veren skilles fra holdeplaten, dreies 180° om langsgående aksel og monteres igjen. LES DETTE: Når differansetrykkgiveren dreies, må det påses at trykk- og sugesi- den på differansetrykkgiveren ikke byttes om. For ytterligere infor- masjon om differansetrykkgiveren, se kapittel 7.3 "Elektrisk tilkobling" på side 27.For en optimal føring av trykkmåleledningene kan differansetrykkgi- veren skilles fra holdeplaten, dreies 180° om langsgående aksel og monteres igjen. LES DETTE: Når differansetrykkgiveren dreies, må det påses at trykk- og sugesi- den på differansetrykkgiveren ikke byttes om. For ytterligere infor- masjon om differansetrykkgiveren, se kapittel 7.3 "Elektrisk tilkobling" på side 27.InstallasjonKlargjøringInstallasjonen må først utføres etter at alle sveise- og loddearbeider er avsluttet og en eventuelt påkrevet spyling av rørsystemet er gjen- nomført. Skitt kan føre til at pumpen slutter å fungere.