Title: +038=360.000-ST027T_02-Colibri Ceiling Ventil Swegon - Injusteringsguide.pdf
800 540,0 446,0 379,0 325,0 282,0 247,0 216,0 190,0 167,0 147,0 129,0 112,0 98,7 85,6≥ 2D≥ 1D≥ 2D≥ 2D≥ 2DFigur 13. Monteringsalternativ samt raksträckekrav.≥ 2D38VAV/CAV och injusteringsspjällFigur 14. Raksträckekrav, se tabell metodfel.Typ av störning föreRaksträcka (L)En 90° -böj.För m2= 5% 3 x ØdFör m2=10% 2 x ØdTvå 90° -böjar i samma plan.4 x Ød2 x ØdTvå 90° -böjar i plan vinkelräta mot varandra.4 x Ød2 x ØdEtt spjäll 45°.6 x Ød3 x ØdEtt T-stycke.4 x Ød3 x Ødm2 = metodfel A22, Byggforskningsrådets skrift, "Metoder för mätning av luftflöden i ventilations- installationer".CRM 1CRM 5StorlekCRMc 1CRMc 51009,29,21259,69,616015,815,820023,523,525035,635,631559,259,240095,695,6500147,0147,0630230,0230,0Antal mätslangar: 239Anteckningar40Anteckningar41Anteckningar42Anteckningar43Anteckningar44