Title: Styrecentral.pdf
2,2K1L1 Udi r f l a i t n e t o Pi r f l a i t n e t o P5#10 KLED batt low blinker i 4 sek. LED line fault blinker i 4 sek.J1 Brandtryk BVT Nr. 1 7 4PBlåBlåM1IL57Styrecentralen har vha. DIP kontakter forskellige indstillingsmuligheder for indgangen til brandtrykket: DIP 1 (Conf. firesw.): On = ALARM tilstand fra 500-3KΩ, (liniefejlindikering ved direkte 8 kortslutning eller afbrydelse). Off = ALARM tilstand fra 0-3KΩ (liniefejlindikering ved afbrydelse af 3 kabel). DIP 2 (Failsafe): Næste LIP On = Enhver liniefejl på brandtryk eller røgmelder sætter styrecentralen i ALARM tilstand. Denne funktion kan benyttes, hvis kabler til brandtryk og røgmelder ikke er brandsikre. Off = En fejltilstand giver ikke ALARM tilstand.x a Mx a M1236L1 Ind2 # P I L6M2M1Op47Brun1236r o s n e s21L2 Nr.2-2062,2Kt r o f m o Kt k a t n o kNæste LIPL1 Ud10 Kn g e rBrunBrun 2 Kanal LIP 6) t l a