Title: 03-02 Innregulering RØR Brandenga Skole 310.001 VVC.pdf
ANLEGG: SYSTEM:TEKNISK BYGGKONTROLL Brandenga Skole 310.001 Forbruksvann VVC TEGN.NR:INNREGULERING VÆSKEFYLTE ANLEGGVR‐SK‐XX‐001 Rv B‐03PUMPE:310.001 JP501MEDIUM:TappevannKURSVENTILTYPEPROSJEKTERTMÅLING 1NRDIMVannm. l/hEffekt WForr. Inst Målt l/h Målt / Prosj.Varmtvann sirkulasjonVentiler er regulert ihendhold til instillinger oppgitt av RIV. Monterte ventiler som ikke er på tegning har instilling 0.3.Plan 1 del 1STAD*10 STAD*10 STAD*10 STAD*100,0122 0,0223 0,0085 0,01071.8 2.3 1.4 1.6Plan 2 del 1STAD*100,03592.9Plan 3 del 1STAD*100,02982.3Plan 3 del 2STAD*10ikke oppgitt0.3VarmesentralBereder BlandeventilSTAD*10 STAD*10216 2163.0 3.0140 9565 % 44 %Sirkulasjonspumpe GF Alpha1 20‐60N. Trinn 3 KonstanttrykkKvalitetssikring UTFØRELSE DATO: UTFØRT AV:MÅLE INSTR:MÅLING 2Forr. inst Målt l/h Målt / Prosj.ID: 03‐0220.05.2022 Olav L StrømTA‐ScopeSLUTTRES. PLOMB.Forr. inst Målt l/h Målt / Prosj.