Title: TA-FUSION-P_NO_low (2).pdf
~140~140Kapslingsklasse Automatisk drift: IP 54 (Manuell drift TA-MC55: IP 30) NB: Les monteringsanvisningen for aktuatoren nøye.TA-MC55Y, TA-MC55, TA-MC100DN 32-50DN 65-150TA-MC100 FSE/FSRDN 32-50DN 65-150~140Funksjonsbeskrivelse DN 32-50Innstilling DN 32-501. Drei ventilrattet til ventilen er helt åpen. 2. Press rattet ned og drei til ønsket verdi, f.eks. 5,3.Avstenging DN 32-501. Drei ventilrattet til “Stengt”.Drei ventilrattet til “Åpen” for å åpne ventilen igjen.Gjennomspyling av systemet DN 32-501. Åpne ventilen helt med håndrattet. 2. Sett ventilen helt åpen (posisjon 10). 3. Deaktiver trykkstabiliseringen ved å åpne spylespindelen helt (mot klokken).Etter spyling, lukk spylespindelen og sett ventilen i tidligere innstilling.Utluftning DN 32-501. For å lufte membrankammeret, åpne den øverste lufteskruen. Viktig! Maks. 2 omdreininger.