Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
Protecta FR Rørmansjett på begge siderFestes med Ø 4mm gips-, tre- eller betongskruerProtecta FR Rørmansjett på begge siderFestes med Ø 4mm gips-, tre- eller betongskruerPP rør (inkl. PP-MV, PP-H, PP-R og lignende iht. EN 1451-1 eller DIN 8077/8078)Beskrivelse av rør & rørmansjett Godstykkelse [mm] 2.0 – 4.6 2.0 – 4.6 2.0 – 4.6 2.1 – 5.1 2.3 – 5.8 2.6 – 6.9 2.7 – 7.5 2.9 – 8.2 3.4 – 10.0 3.9 – 11.4 4.3 – 12.8 4.9 – 14.6Rørdiameter [mm] 32 40 50 55 63 75 82 90 110 125 140 160Minimumshøyde mansjett [mm] 30 30 30 30 30 30 30 30 30 60 60 60C/CEI 30 (E 60) EI 30 (E 60) EI 30 (E 60) EI 30 (E 60) EI 30 (E 60) EI 30 (E 60) EI 30 (E 60) EI 30 (E 60) EI 45 (E 60) EI 45 (E 60) EI 45 (E 60) EI 60 (E 60)BrannmotstandU/CC/UEI 30 (E 60) EI 30 (E 60) EI 30 (E 60) EI 30 (E 60) EI 30 (E 60) EI 30 (E 60) EI 30 (E 60) EI 30 (E 60) EI 45 (E 60) EI 45 (E 60) EI 45 (E 60) EI 60 (E 60)EI 30 (E 60) EI 30 (E 60) EI 30 (E 60) - - - - - - - - -U/UEI 30 (E 60) EI 30 (E 60) EI 30 (E 60) - - - - - - - - -