Title: Testrapport FST 16.06.22.pdf
TypeBeskrivelse100Punkt549.001 Brannspjeldsentral10Punkt237 solavskjerming130Punkt564.102 KNX plan 220Punkt249 branngardiner80Punkt443.101 Nødlyssentral214-ADørBruksdør med elektroteknisk rømningsfunksjon 2-fl. Lukket/låst. Hovedlås + slagdørautomatikk + tidsstyrt via adg kontroll + holdemagnetfunksjon229-BDørRen rømningsdør med elektroteknisk funksjon 1-fl. Lukket/låst. Hovedlås + tilleggs lås 1232-ADørBruksdør med elektroteknisk rømningsfunksjon 2-fl. Lukket/låst. Hovedlås + tilleggslås 1 + slagdørautomatikk + tidsstyrt via adg kontrollForventet resultatNormal drift Åpne spjeldSolavskjerming skal kunne betjenes som normalt.Normal lysstyringSjekk at branngardiner åpner. Skal stå i øvre stillingNødlys slukker Ta tiden fra spenning er tilbake til nødlys slukkerÅpenLukket låstLukket ulåstKontrollområdeFST plan2FST plan2FST plan2FST plan2FST plan2FST plan2FST plan2FST plan2TestetJaJaJaJaJaJaJaJaKommentar