Title: 2019-11-08 Internkontroll Nødlys Bytestein BS1 Eiendom AS.pdf
TiltakNødlysarmatur må merkes tilfredsstillende (FOB §5).LukkingsfristID: 50696Signaldiode på nødlysarmatur med selvtest signaliserer feil på armatur.TiltakNødlysarmatur må etterses (FOB §5).Lukkingsfrist08.11.2019 10:24:14 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres5/9AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Hele, Hele byggetID: 50697Installasjonstidspunktet er ikke dokumentert.TiltakDokumentasjon må fremskaffes (FOB §5).LukkingsfristID: 50698Levetiden på nødlysutstyrets batteripakke er overskredet/overskrides innen kort tid.TiltakNy batteripakke må installeres (FOB §5).LukkingsfristID: 50699Ingen ledelys eller antipanikk lys funnetTiltakLukkingsfrist08.11.2019 10:24:14 - www.norik.no6/9AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Hele, Hele byggetID: 50700To separate system. Markeringslys og markerings-skiltTiltakSkriv inn tiltak.Lukkingsfrist08.11.2019 10:24:14 - www.norik.no7/9KontrolldokumentasjonBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1