Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
AAA1)A1)03)03)03)03)20 s10 s5 s5 s001021:10310Kontroller innstilling av alarmgrense. Alarm kan oppstå ved lav tilluftsmengde. Kontroller eventuell lekkasje av kjølemedium. 5 sekunder alarmforsinkelse COOL DX, KOMPRESSOR NR. 2 HØYTRYKKSGIVER DEFEKT Høytrykksgiver er defekt eller ikke tilkoblet. Kontroller klemmetilkobling 2 (svart), 9 (grønn) og 10 (hvit) på I/O-modul 2. 5 sekunder alarmforsinkelse.A1)03)5 s122www.swegon.comPrioritetStoppForsinkelseNullstillingAlarmnr.Alarmtekst Funksjon0=blokkert0=drifts=sekund0=manuelly a p s i Dl.m m o CA=A-alarm 1=Stopp B=B-alarmm=minutt h=time1=automatisk21:11311COOL DX, KOMPRESSOR NR. 2 HØYTRYKK OVER ALARMGRENSE Høytrykksgiver måler høyere trykk enn innstilt alarm- grense.A1)03)3 s021:1221:1321:1421:15312313314315