Title: +038=360.002-#####._02-360.002 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
Specificerad arbetspunkt Flöde (V) Statisk tryckökning (dpfa) Dim. arbetspunkt Inbyggnadsätt enligt DIN 24163 del 1 Densitet (Rho1) Mediatemperatur (t) Flöde (V) Totaltryckökning (dpt) Dynamiskt tryck (pd2) vid utlopp Statisk tryckökning (dpfa) Varvtalsreserv (fR) Fläktvarvtal (nv) Driftfrekvens (f) Upptagen axeleffekt (Pw) Totalt upptagen systemeffekt (P1S) Totalverkningsgrad (ETAt) Statisk verkningsgrad (ETAfa) Statisk systemverkningsgrad (ETA faS ) (=tar hänsyn till fläkt-, motor- och frekvensomriktarverkningsgrad) SFP, Specifik Fläkteffekt K-faktor, flödesmätuttag (K10) (option) Differenstryck, flödesmätuttag (dpD) Hastighet vid fläktutlopp (c) Vikt, fläkt (för remdriven fläkt exkl. motor, remdrift och grundram) A-vägd ljudeffektnivå utlopp/inlopp LwA8/5 Ovägd ljudeffektnivå i oktavbanden7600 m³/h 855 PaA1,20 kg/m³ 20 C 7600 m³/h 907 Pa 52 Pa 855 Pa 20 % 1835 min-1 153 Hz 2,19 kW 2,46 kW 87 % 82 % 73 %