Title: 360.027 GOLD 25 FRXHC +- 7.500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Lydeffekt til kanal målt iht. ISO 5136 Innsettingsdempninger medregnet til kanal. Lydeffekt til omgivelsene målt iht. ISO 3741Frekvensband631252505001k2kTil tilluftskanal787374767371Til inntakskanal787678716763Til avtrekkskanal797779716763Til avkastkanal807577797675Til omgivelser716457624847GOLD - aggregat med integrert automatikkKomponenter ordnet etter luftretningenEffekt kW1,4835,101,574k69595973468k6959607345Dato: 04.01.2021 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 10000836641Trykk PaLydnivå dB(A)5074468714710720539719200791007428215510732538745082AlldB79dB(A)dB74dB(A)dB74dB(A)dB82dB(A)dB60dB(A)10/25AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.027 - GOLD25FRXHC +/- 7.000 m³/h - 90%AntallTilluft1Spjeld, TBSA-6-120-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærretur