Title: 2020 - Servicerapport automatikk, Nordomatic (6) .doc
21,3°C\set 20°C .RT401 Turvann radiator Turvann radiator  32,2°C\set 32,8°C .RT401 Temperaturkurs vent 36001\02 Temperaturkurs vent 36001\02  49,8°C .RT401 Temperaturkurs gatevarme Temperaturkurs gatevarme  22,3°C\set 20°C .RT501 Retemperaturkurs vent 36001\02 Retemperaturkurs vent 36001\02  47,3°C .JP401 Sirkulasjonspumpe gatevarme  Avslått, se komm .JP401 Strøm – Forbruk  Avslått, se komm - .JP402 Sirkulasjonspumpe gatevarme  Avslått, se komm .JP402 Strøm – Forbruk  Avslått, se komm .RT401 Turvann vent og varmluftsport Turvann vent og varmluftsport  49,8°C .RT501 Returvann vent og varmluftsport Returvann vent og varmluftsport  23,5°C .SB401 Shuntventil gulvarme Shuntventil gulvarme  Testet 0-100-0% .SB401 Shuntventil radiatorkurs Shuntventil radiatorkurs  Testet 0-100-0% .SB401 Shuntventil gatevarmekurs Shuntventil gatevarmekurs  Se komm 32060 VP Varmluftsport Varmluftsport  3,5°C\set -10°C -EF-rom EF rom EF rom  0,6°C\set 25°C