Title: Romkontroll Ventilasjon Plan 1.pdf
Se avvik på spjeld . ellers er testen uten feil og mangler. Spjeld til 136 kjøkken er montert feil vei. Venter på at vito sjekker ut avviketAvvikNrAvvikAnsvarligFristOppdatertStatusKommentarF01123SQ5136 måler 0 i luftverdi, mulig slanger som ikke sitter påVITO TEKNISK ENTREPRENØR AS2022-07-282022.07.14RegistrertVed registrering.F01130