Title: 31 OSO bereder Maxi Standard MS.pdf.pdf
JA = OK. Steng ventilen ved å slippe rattet (1) tilbake til lukket posisjon.NEI = IKKE OK. Bryt strømtilførsel / steng vanntilførsel. Kontakt installatør.13146. FEILSØKING6.1 Feil og løsninger Hvis det oppstår problemer med produktet under drift, sjekk mulige feilkilder i tabellen nedenfor.Dersom det er usikkerhet rundt problemet, kontakt installatør (se produktets merkeplate) eller OSO Hotwater AS - se pkt. 7.1.FEILSØKINGProblemMulig feilårsakMulig løsningTrykkreduksjonsventil, vannmåler eller tett tilbakeslagsventil på vanninntaket.Vanntrykket inn i anlegget er for høyt.Monter AX ekspansjonskar som tar opp ekspansjon under oppvarming og montér trykkreduksjonsventil for stabilt vanntrykk inn i anlegget. Trykkreduksjonsventilen justeres inn ift. eksp.karets fortrykk. Kon- takt aut. installatør.Det renner/drypper fra sikkerhetsventilen/det er ofte vann på gulvet ved bereder om morgenen