Title: Montasje-installasjon_smart.pdf
Kanalenefestes tilaggregatetsinn-ogutl øpsåpningermedgeidersomvist p å skissen. Vedfareforvibrasjonsoverf øringskalkanalen p åsettesfleksibelmansjett.Installatør må påseatkanalettervifteutl øpikkefor årsakerutilsiktet trykktap.Kondensavløp På batteriermeddryppanne m å detmonteres vannlås. Vannlåsenmonteresogfrautl øpetlegges rør til sluk.ELEKTRISKANSLUTNINGTilførsel hovedstrøm Elektrisk tilkoblingskalutf øresavelektriker. Styreskapiaggregatetinneholdersikringeroghovedbryterforanlegget. Strømart, strømstyrkeogeffektereroppgittielektriskkoblingsskjemaog i aggregatetsspesifikasjon. Tilførselskabelikobberdimensjoneresavinstalla tør ihhtforskriftene. SMART1har tavle p å toppenavaggregat. Aggregatermedplatevekslerharegetskapinnfeltifront.Sikringsautomatene har10kA sommaxkortslutningss trøm. Installasjonen må tilpasses stedlige forhold.HOVEDSTRØM SMART-2TIL SMART-5INTERN KABLINGNovemaaggregaterASarbeiderkontinuerligmedsinproduktutvikling.Dettekan f 18.01.05Side 3SMART-1