Title: V20-07-01 VVS-anlegg plan 7 - DM1.pdf
18 mm +c 2790WC 7-410Kjøkken/spiserom 7-006SF001T-125 100 m³/hOpp MA 110mm MA 110mmWISE IORE75mm sluk, luktfrittMagnetventiler kobles til bev. detektorø160 UK=2622SF001T-125 100 m³/hWC 7-4117 0 7 2 = K U 5 2 1 øø160 UK=2622 ø160 UK=2622Opp/ned 310.001: MA 135mmOpp MA 110mm MA 110mmOpp til slukCu 22mm Cu 28mm Cu 42mmø250 UK=2620PW tappepunktOpp ø250 UK=26201:60MA 58 +c 2794BK 7-412Pure water: DN 65 +c 2820SF001T-125 50 m³/h350x200 UK=2650350x200 UK=2650SF011T 600x600350x200 UK=2650SF011T 600x300WISE RTA WISE IAQForrom 7-408320.102: 18 mm +c 2615 320.102: 18 mm +c 26150 9 6 2 = K U 0 6 1 øø200 UK=2670ø250 UK=2595ST009T-314-400 450 m³/hSK001T Ø250ø250 UK=2595FordelerstokkBrannskapWC 7-406ø125 UK=2682SF001T-125 100 m³/hø160 UK=2665HCWC 7-407 ø250 UK=2620 ø125 UK=26820 6 : 1SF001T-125 100 m³/hø250 UK=2620ø250 UK=2315Opp/nedSpjeld ikke montert, ettermonteres hvis ustabil drift SQ001T Ø500 Q:1480 m³/h