Title: Lysberegninger Lager - SG.pdf
: Bøifot hovedavdeling : : : 13.01.20211Lager1.1 Sammendrag, Lager1.1.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x [m]150200300Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 3.00 m 0.80Total lysfluks for alle lyskilder Totaleffekt Totaleffekt per areal (133.59 m²)65850.00 lm 555.0 W 4.15 W/m² (1.16 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (5.7H 8.1H) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 358 lx 171 lx 0.48 0.40 <=26.4 0.75 mHovedoverflater m 1.7 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg) m 1.5 (Vegg) m 1.6 (Vegg)Em 77 lx 223 lx 123 lx 294 lx 197 lx 237 lx 195 lxUo 0.74 0.41 0.70 0.52 0.75 0.68 0.79SG Armaturen ASLagerSide 4/9Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: Bøifot hovedavdeling : : : 13.01.20211Lager1.1 Sammendrag, Lager1.1.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1Type Ant.\Prod.115