Title: +135.01=370.002-JP501T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
FORSIKTIG! Fare for materialskader! Fare for skader på grunn av usakkyndig håndtering.Løfteløkkene på motoren må bare brukes til å bære lasten av motoren og ikke hele pumpen (fig. 20).Løfteløkkene på motoren må bare brukes til å bære lasten av motoren og ikke hele pumpen (fig. 20).Pumpen skal bare løftes ved hjelp av godkjent løfteutstyr (f.eks. talje, kran osv., se kapittel 3 «Transport og mellomlagring» på side 5).Ved montering av pumpen må det overholdes en aksial minimumsav- stand til vegg/tak for ventilasjonshetten til motoren på min. 200 mm + diameteren på ventilasjonshetten. MERK: Det må monteres sperreinnretninger foran og bak pumpen for å forhin- dre tømming av hele anlegget ved kontroll eller utskifting av pumpen. Det skal monteres en tilbakeslagsventil på trykksiden i hver pumpe.