Title: FDV - kjolebaffler II.pdf
Kylkassetten LYRA II har två typer av anslutningsalternativ. Enkel luftanslutning till höger av vattenanslutningen sett i luftriktningen Se bild 1, sidan 3. Dubbla luftanslutningar, en på varje långsida, med avtagbart lock som ger möjlighet att välja vilken kanal som ska användas och vilken som ska täckas över. Se bild 2,sidan 3Bild 1: Enkel luftanslutningBild 2: Dubbel luftanslutningPi-funktion (tillval)För drift med behovsstyrd ventilation måste komponenten för Pi-funktionen vara monterad på kylkassetten. Tack vare denna funktion ändrar då ett ställdon automatiskt dysans position för att ändra det primära luftflödet.Kylkassettsystemet kan följa olika driftsekvenser beroende på vilken regulator som väljs. Det går att ställa in olika luftflöden beroende på närvaro av personer, eller reglera luftkvaliteten med hjälp av en CO2-givare som ansluts till styrsystemet. Tre parametrar kan ställas in i ställdonet: V0 vid ingen närvaro, Vmin vid normal närvaro och Vmax (Boost-läge) vid extra hög närvaro.