Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Kabler ≤ Ø80mm, singel eller i bunt, med eller uten kabelgateAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følgeav bruk med produkter som dette dokument beskriver.LINEÆRE FUGER BRANNMOTSTAND EI 90 (E 240)≥ 150MM BETONG - VEGGMaks 1200mm bred mellom toppen av veggen og undersiden av dekke-elementet, eller i/mellom vegger1 lag 60mm FR Brannplate 2-SAlle åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderKABLER BRANNMOTSTAND EI 90 (E 120)≥ 75MM BETONG - VEGGMaks utsparing ubegrenset bredde med 1200mm høyde