Title: +135.01=564.004-XS020T_02-A6Vxxx_UP28xD1x_UP117_FDV_Norsk.pdf
Kast enheten gjennom kanaler som er gitt for dette formålet. ● Følg alle lokale og gjeldende lover og forskrifter.Smart InfrastructureUnrestrictedTekniske dataFunksjons dataStrøm dataA6Vxxx_FDV_NO 2020-08-12KNX trykkbrytere, Delta Style, UP 28x/xx finnes i 3 størrelser, 1 kanals, 2 kanal og 4 kanal.De har en, to eller fire vertikalarrangerte brytereAlle typer kan typisk benyttes til styring av lys, solavskjerming og scener.De kommuniserer på KNX S-mode og KNX/PL-link.Bustilkoblingsmodul UP117/2 og ønsket ramme gir en komplett bryter.Bryter festes til bustilkoblingsmodul med de medfølgende festeskruene.StrømforsyningDriftsspenningKNX / PL-link DC 21…30VStrømforbruk UP28xx/xx, via bustilkoblingsmodulUP28x/xxUnrestricted9 mASmart InfrastructureKonformitetA6Vxxx_FDV_NO 2020-08-12KabeltilkoblingerTilkoblingSolid kobbertråd 1 x 0.8 mm ø til 1 mm2 2 x 0.8 mm ø til 1 mm2Avmantling6...7.5 mm (0.24...0.29 in)