Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
VänsterutförandeUteluftTilluftFrånluftAvluftElanslutning14ø 40038018ø 315==767628428445J4552Bottenbalk är tillval. * Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel. Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör).StorlekABCDFGHJLØVikt, kg0047438252403452304609205791499315234-271Inspektionsutrymme 800 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet och minst 200 mm ovanför kopplingshuven.Elanslutning 1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A eller 3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AMärkdata per fläkt Motoraxeleffekt 0,8 kW (0,41 kW)*, motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz *Motorstyrningen begränsar uttagets effekt till angivet värde.31Dimensionering, installation, mått och viktGOLD RX, roterande värmeväxlare, storlek 004, delat utförandeLuftflöde, m3/hSFPv2.52.01.5Frånluftsfläkta P,g n n k ö s k c y r t l a t o ti