Title: +038=360.022-#####._01-360.022 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Drifts- og vedlikeholdsanvisning.pdf
tene litt frem i avtrekksluftsinntaket (lukk dem). Ved full face-tilkobling (kanaltilbehør i isolert kabinett): Hvis innjusteringsplate/innjusteringsplater er helt stengt og undertrykket i avtrekksdelen fremdeles er mindre enn i tilluftsdelen, kan du plugge til et antall hull i inn- justeringsplaten med medfølgende plastplugg.– (blå)+ (hvit)3. Steng inspeksjonsdøren og start aggregatet.4. Mål trykkene.Gjenta til undertrykket i avtrekksluftsdelen er like stort eller opptil 20 Pa større enn undertrykket i tilluftsdelen (0–20 Pa).5. Hvis undertrykket i avtrekksluftsdelen er større enn 20 Pa sammenlignet med tilluftsdelen, til tross for at justeringsplatene er helt åpne, blir lekkasje- og renblå- singsluftmengden større enn nødvendig, og dette gir et økt energiforbruk for avtrekksviften.