Title: 725 VM Kabelplan P_teknikk.pdf
Ethernet: Elentrepenør må legge og terminere fiberkabel der avstanden overstiger 90m. Ethernet under 90m: El.entreprenør må terminere Ethernet i RJ 45 plugger i patchepanel teknisk rom og underfordelingsskap Fiber: Singelmodus. Fiber termineres med SC-connector og avsluttes i egnet patchepanel i skap og rack. Alle kurser til inn/utkjøringer, betalingsautomater, døråpnere og portåpnere skal ha egne kurser dersom ikke noe annet er avtalt. Alle kabler skal merkes i begge ender med kurs-/kabelnavn som benyttes på resten av el-anlegget. Kabel samt utstyr må merkes iht. NEK400. Elkabler skal innmåles og dokumenteres iht. NEK 400. Alle kabler hvor lengde ikke er spesifisert avsluttes med min 2,5m tamp. Elektroentreprenør må selv avgjøre hvilke type tilførselskabel som må benyttes ut fra antatt forbruk og lengde fra el. Tavle / underfordeler. Oppstår det kritiske problemstillinger oppfordres det å kontakte prosjektleder i Swarco Norge AS snarest.Side 1 av 1KommentarTermineres i RJ45 kontakt i bommen