Title: 36 FDV - VAV-spjeld.pdf.pdf
røyk. Ettersom denne løsningen ikke sikrer mot røykspredning i kanalsystemet, tilfredsstillesikke TEK17. Ved å benytte motoriserte spjeld med styring, kobles spjeldene opp motbrannvarslingssystemet. Dermed vil brannspjeldene stenge både ved røykutvikling og høytemperatur, og kravet i TEK17 tilfredsstilles. Gode aerodynamiske egenskaper sikrerenergieffektivitet og minimalt trykkfall og støy. Alle spjeld kan monteres både i vegg og tak/gulv.Massive vegger:EI 90 (ve i ‹-› o) S, avhengig av bruksområdeLettvegger:EI 90 (ve i ‹-› o) S,avhengig av bruksområdeVegger og tak:EI 120/90/60 (ho i ‹-› o) S, avhengig av bruksområdeProdusert i henhold til EN 15650, testet i henhold til EN 1366-2 og klassifisert i henhold til EN13501-3.Tekniske dataBrannspjeld 24Vac Driftsspenning Effekt i drift Gangtid motor Gangtid fjær Motor/regulator HVAC Endebrytere 2 stk. vekselkontakter Bryterpunkter stengt / åpent Kapsling Omgivelstemperatur Luftlekkasje iht. EN 1751 Luftlekkasje iht. EN 1751