Title: +175=300.001_KOMPONENT- OG FUNKSJONSKONTROLL - DRIFT.Drift.pdf
1M1M1M1M1M1M1MWSBlad 2AVT3 ANMERK.tNITTEDAL KOMMUNE DØHLI SYKEHJEMFDV-DOKUMENTASJONKap. 9FUNKSJONS. OG KOMPONENTKONTROLL GJELDER SYSTEMER MED BATTERIGJENVINNER D=Daglig 1U=1 gang pr. uke lM=hver mnd. etc.KOMP.NR KOMPONENTARBEIDSBESKRIVELSE NR.36.003 6 LU FTB EITANDLINGSANLE GG SYSTEM 36.02Spjeld luftinntakKontrollere at spjeld stenger ved stopp og åpner ved start.Filter luftinntak Trykkgiver tilluftKontrollere trykkfall.VarmegjenvinnerSe etter lekkasjer. Kontrollere for ulyder i pumpe. Kontrollere temperaturer.VarmebatteriSe etter lekkasjer. Kontrollere for ulyder i pumpe. Kontrollere temp eraturer.KjølebatteriSe etter lekkasjer. Kontrollere drenasje Kontro llere temperaturer.Vifte tilluftKontrollere for ulyder fralagre Kontrollere for vibrasj oner.Spjeld avtrekkKontrollere at spjeld stenger ved stopp og åpner ved start.Filter avtrekk Trykkgiver avtrekkKontrollere trykkfall.Vifte avtrekk