Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Luftvarmer el. Når det oppstår et ettervarmingsbehov, aktiveres reléut- gang (styreenhetens klemmer 20-21).Releutgangen kan brukes til indikering eller blokkering av ekstern funksjon.4.11.6 Xzone Temperaturreguleringen Xzone er beregnet til å styre maks. en ekstra temperatursone via ventilasjonsanlegget.XzoneXzone kan brukes til alle typer aggregater, og både etter- varme og kjøling kan styres i ekstrasonen.Se også funksjonsveiledningen for Xzone hvis du vil ha nærmere informasjon.Innstillinger:VerdiXzone Luftvarmer vann Periodisk pumpedrift Periodisk ventildrift Periodisk driftsintervall Periodisk driftstid Alarminngang, funksjonInnstillings- område On/OffOn/Off On/Off 0-168 h 0-60 min Ikke aktiv/Alarm ved åpen kontakt/ Alarm ved lukket kontakt/Kontaktor- funksjonFabrikk- innstilling OffOn On 24 h 3 min Ikke aktiv38www.swegon.comElektrisk luftvarmerTeksten etterkjøling vises i håndterminalen.Innstillinger:VerdiEtterkjølingInnstillings- område 1 - 25 min