Title: Innreguleringsventil.pdf
AMETAL® og rustfritt stål garanterer høy korrosjonsmotstand og reduserer risikoen for lekkasje.Teknisk beskrivelseAnvendelsesområde: Varme- og kjøleanleggFunksjon: Regulering Forinnstilling (Kvmax/maksimum vannmengde) Differansetrykkregulering (internt i ventilen) Måling (Δp, ΔH, T, q) Avstenging (ved systemvedlikehold – se også Lekkasjenivå)Vannmengdeområde: Gjennomstrømningen (qmax) kan innstilles innenfor områdene: DN 10: 21,5 - 120 l/h DN 15 LF: 44 - 245 l/h DN 15: 88 - 470 l/h DN 20: 210 - 1150 l/h DN 25: 370 - 2150 l/h DN 32: 800 - 3700 l/h qmax = l/h ved angitt innstilling og helt åpen ventilkjegle. LF = små vannmengderDimensjon: DN 10-32Trykklasse: PN 16Temperatur: Maks. arbeidstemperatur: 90°C Min. arbeidstemperatur: -10°C