Title: FDV-PRE-28871.pdf
FDV: PRE radiatorForinnstilling av integrert ventil 43662Rød beskyttelseshetteTrinnløs forinnstilling med nøkkel gradert 1-8Kan forinstilles i alle posisjoner mellom 1 og 8,også mellomposisjoner.(1)InnstillingKvl/tEffekt (W) ved: ΔT=10ΔT=15ΔT=20ΔT=25ΔT=301 2 3 4 5 6 7 80,06 0,06 0,08 0,09 0,11 0,15 0,18 0,2619 19 25 28 35 47 57 82221 221 294 331 404 552 662 956331 331 441 496 607 827 993 1434441 441 588 662 809 1103 1324 1912552 552 735 827 1011 1379 1655 2390662 662 882 993 1213 1655 1986 2868Oppgitt KV gjelder ved bruk av termostat (ΔT2K). Oppgitt vannmengde gjelder ved Δp=10kPa.Forinnstillingsdiagram basert på Δp=kPaWatt3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0ΔT=10ΔT=15ΔT=20ΔT=25ΔT=30Innstilling12345678Lyngson AS 2009, Side 5 av 76. VedlikeholdsinstruksDAGLIG VEDLIKEHOLD: Det er normalt ikke nødvendig med daglig vedlikehold.