Title: 360.027 GOLD 25 FRXHC +- 7.500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonenAnbefalt dim. trykkfallStarttrykkfallSluttrykkfall1Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G025FRXHCP011Roterende varmeveksler RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluft1Reversible trinn1Batteri RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluftAntall rørraderLamellavstandTrykkfallLufthastighet1VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.AvtrekksluftmengdeInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelseDimensjonerende statisk trykk (våte forhold)Statisk trykkøking i SFPv beregningTemperaturheving p.g.a. vifteMin. hastighetTurtall i SFPv beregningDimensjonerende hastighetMaks. hastighetDimensjonert eleffekt til motor(er)Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregning