Title: +038=360.012-#####._01-360.012 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Elektrisk koblingsskjema.pdf
Kursfortegnelse Hovedbryter/ lastbryter ventilasjon Hovedbryter/ lastbryter kjøling Tilluftsvifte Tilluftsvifte Avtrekksvifte Avtrekksvifte Styrestrøm / Rot.VVX / Stikk Pumpe vvb KjølekompressorSpenning(V)Frekvens3x400503x400 3x400 3x400 3x400 3x40050 50 50 50 501x230 1x230 3X40050 50 50Kabel (mm2)2,5 2,5 2,5 2,51,5 1,5 10Antall ledere4+jord4+jord 3+jord 3+jord 3+jord 3+jord2+jord 2+jord 3+jordMaks Strøm (A)10,0 10,0 10,0 10,040,8Sikrings- kurs (A)16 16 16 1610 10 50VifteTypeStyringK-faktor Maks rpmDim. Drifts- rpmMotor- effekt (kW)Merke- Strøm(A)Tilluft 1Tilluft 2RQM F6-5056-BI-YG-MRQM F6-5056-BI-YG-M0-10V0-10V46618001800173217324,34,310,010,0Avtrekk 1Avtrekk 2RQM F6-5056-BI-YG-MRQM F6-5056-BI-YG-M0-10V0-10V46618001800171317134,34,310,010,0VarmevekslerTypeMotorFrekvensomformerDiam./Skive/ RPMRotorVarmebatteri VannEnventusStyring 0-10vGearmotorShuntventil Belimo