Title: Kontrollplan BL.pdf
09.09.2021: Stillerom CR7 OV5 ‐ lys er montert usentrert i himling. Lys i korridor ved restaurant er litt bølgete og må rettes opp. Følge med på LED‐skinner bibliotek og Fun zone. Status 19.11.21: Fulgt opp i feil‐ og mangellister. Punkt lukkes. Status 01.03.21: KS møteromsvegg M1‐M3 (ingen avvik registrert) Status 28.05.21: Mye gjenstår, men ingen avvik avdekket foreløpig på det som er montert. Sporadisk KS gjøres. Status 25.06.21: Gått stikkontrollbefaring i plan 5 uke 25. Ingen avvik avdekket. Status 02.07.21: Uendret Status 09.07.21: Stikkprøver utført i plan 5 ‐ DMG. Ingen avvik avdekket pt. Status 20.08.21: Stikkprøver av gulvkanaler og gulvbokser, ingen avvik avdekket pt. Status 27.08.21: Stikkprøve stikk i fun zone utføres. Status 20.08.21: Fun zone: Stikk i tv‐nisje er to stk. stikk satt for lavt. Sendes til Tallberg. Creston: stikk i skap er OK. Status 09.09.21: Fun zone: plassert litt annerledes enn tegnet, men passer bra med møbler. Lar stå. Føringsrør til lys flyplassbenkene mot fasade OV5 nord