Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
iL w,tot70dB759080Tilluftsfläkt34L w,tot165dB702Ef f.-var. 2Eff.-var. 1758034L w,tot170dB752Ef f.-vEff.-var. 1ar. 28085Luftflöde, m3/sLuftflöde, m3/sUndre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering. Aggregatet motsvarar krav enligt Ecodesign 2016/2018.Undre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering.Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.Tillåtet driftsområde vid nedreglering. Undre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering, se svart streckad linje i diagram. Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).Min- och maxflöden Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handter- minalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.StorlekMinflöde (vid luftflödesreglering)Maxflöde011m3/h 720m3/s 0,20m3/h 3960m3/s 1,10