Title: +038=360.019-#####._07-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - quickguide.pdf
COMPACT Unit&Top UnitUnitHLWTopHLWCOMPACTL mmW mmH mmkgmmMin.≤SFPv 2.0/200 PaMax.m3/s m3/h m3/sm3/h m3/s m3/hMax. Ecodesignm3/sm3/hUnit 02 Unit 03 Top 02 Top 031246 1246 1107 1107792 792 788 788872 872 1318 1318160 160 200 200Ø 250 Ø 250 Ø 250 Ø 2500,08 0,08 0,08 0,08290 290 290 2900,20 0,20 0,18 0,18720 720 650 6500,23 0,36 0,23 0,36828 1296 828 12960,23 0,31 0,23 0,31830 1100 830 11001x230V, 10A 1x230V, 10A 1x230V, 10A 1x230V, 10ACOMPACT Air&Heat AirHeatHHWDWDCOMPACTW mmH mmD mmkgmmMin.m3/s m3/hMax./ SFPv /Pam3/sm3/hMax. Ecodesignm3/sm3/hAir 02 Air 03 Heat 02 Heat 031102 1102 1102 11022114 2114 2114 2114792 792 792 792331 331 345 345Ø 250 Ø 250 Ø 250 Ø 2500,08 0,08 0,08 0,08290 290 290 2900,23/1.0/20 0,36/1.7/20 0,23/1.2/20 0,36/2.1/20830/1.0/20 1300/1.7/20 830/1.2/20 1260/2.0/200,23 0,34 0,23 0,34830 1200 830 12001x230V, 10A 1x230V, 10A 3x400V, 16A 3x400V, 16A