Title: FDV-PRE-28871.pdf
1,129 1,000 0,923 0,873 0,824 0,775 1,004 0,936 0,861 0,812 0,763 0,715 1,000 0,973 0,799 0,751 0,703 0,656 0,936 0,812 0,739 0,691 0,645 0,598 0,873 0,751 0,680 0,633 0,587 0,542 0,812 0,691 0,621 0,576 0,531 0,486 0,751 0,633 0,564 0,520 0,476 0,4321,064 0,936 0,861 0,812 0,764 0,716 1,000 0,874 0,800 0,752 0,704 0,657 0,936 0,812 0,740 0,692 0,645 0,599 0,874 0,752 0,680 0,633 0,588 0,542 0,812 0,692 0,622 0,576 0,531 0,487 0,752 0,633 0,565 0,520 0,476 0,433 0,692 0,576 0,509 0,465 0,422 0,38010 15 18 20 22 24 10 15 18 20 22 24 10 15 18 20 22 24 10 15 18 20 22 24 10 15 18 20 22 24 10 15 18 20 22 24 10 15 18 20 22 24R o m t e m p e r a t u r0C858075706560555. DriftsinstruksDRIFTSSTOPP: Uteblivende sirkulasjon kan komme av luft i anlegget. Se Kap. 6. vedlikeholdsinstruks!KVALIFIKASJONSKRAV TIL OPERATØR: Monteres av godkjent rørleggerfirma. Vedlikehold kan utføres av ukvalifisert personell som følger vedlikeholdsinstruks.Lyngson AS 2012, Side 4 av 75. Driftsinstruks