Title: Utstyr for brannalarmanlegg.pdf
Adressering Den integrerte sokkelsummeren responderer pé sin egen adresse som setts med en DIL bryter i summeren.by Schneider ElcctricKombinert sokkelsummer og strobe Den sloyfe drevne summer/ strobe sokkelen kombinerer lydgiver og visuell giver i en og samme sokkel. StrobeDen akustiske selvtest funksjonen betyr at sirenen “herer pa seg selv” ndr den blir aktivert. Hvis det ikke detekte- res lyd vil det sendes et feilsignal til sentralen.aktiveres samtidig som summeren og kan ikke kontrolle-res individuelt.AdresseringDen integrerte sokkelsummeren responderer pé sin egen adresse som setts med en DIL bryter i summeren.Sleyfe drevet summer/ strobe har kortslutningsisolator og har en gul LED som lyser igjennom plast dekselet hvis denne aktiveres ved kortslutning pa sloyfen.Dette produktet tilbyr:to klangomrader 5575dB og 7591dBindividuell eller gruppe adresseringinnebygget kortslutnings isolatorunik akustisk selvtest