Title: +038=310.101-JP023._01-FDV-dokumentasjon - GRUNDFOS NORGE AS - VA_VVS 9045715 - SOLOLIFT 2 WC3 AVLØPSAUTOMAT FOR TOALETT, SERVANT OG DUSJ 1x230V.pdf
Dette afsnit indeholder et eksempel på en installation og redegør for installationskravene. Installationen er hurtig og nem takket være de fleksible slangesamlin- ger med adskillige adaptere der muliggør tilpasning af slangetilslutningen til næsten enhver rørdiameter.Ø22/25/28/32/36/40m 6x a MØ36/40Fig. 6 Eksempel på installationBemærk: Den første del af udledningsrøret skal altid være vertikal. Alle horisontale rør skal have et fald til hovedkloakrøret på mindst 1 %. Målene i fig. 7 skal overholdes.Max. 150 mmMin. 430 mmMin. 150 mm Min. 180 mmFig. 7 Målene skal overholdes