Title: 36 FDV - VAV-spjeld.pdf.pdf
med tall og farger. Ledning nr. 1 er rød, G og ledning nr. 2 er sort, G0.Blå kabel Modbus.Ledere er merket med tall og farge. Ledning nr. 8 er grå, GY+, ledning nr 9 er rosa, PK- ogledning nr. 6 er lilla, VT Ref.Micro Matic Norge AS, Nye Vakåsvei 28, 1395 Hvalstad, Postboks 264, 1379 NesbruTlf: 66 77 57 50, faks: 66 77 57 90, e - post: firmapost@micro - matic.no, www.micro - matic.noFDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge ASArt.navn: Art.nr: El.nr: GTIN:Micro-VAV-Modbus-Siemens-Ø200 KO5013GenereltRegulerer luftmengden etter forhåndsprogrammert minimum- og maksimumluftmengdeBenyttes også til å opprettholde konstant luftmengde Micro-VAV-MOD-S styres via Modbus RTUBeskrivelseMicro-VAV-MOD-S-Siemens er en volumregulator for ventilasjonsanlegg og leveres i allespirodimensjoner fra Ø100 mm til Ø630 mm. Produktet er trykk-uavhengig og vil regulere tilønsket luftmengde ut fra belastningen i rommet. Luftmengden reguleres lineært mellom min. og