Title: +038=360.000-NI001._71-DM1-3. 360.013 (5 etg) del 2 R&H - Målerapport.pdf
MÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01Blankett nr.: 68-091ANLEGG : SYSTEM :TILLUFT ROM NR.5-209 5-010 5-011 5-012 5-115 5-116Dronning Maud gt 1-3 360.013 5 etgTILLUFT Prosjektert Målt m3/h 79 414 403 197 429 936m3/h 80 420 400 200 420 880AVTREKKAvvik Prosjekt Målt m3/h m3/h%1 -1 1 -2 2 6Dato : Ref. :Avvik %12.01.2022 Harald Jensrud ANMERKNINGSentral avt2 4002 3960Total2 4002 45822 4002 3960KVALITETSHÅNDBOK Randem Hübert A/S - Stansevn. 11, 0975 OSLO - Telefon: 22 90 07 00 - Telefax: 22 90 07 10 E-mail: service@hybra.no