Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
In koelbedrijf wordt de luchtstroom, voor een zeer gelijkmatige menging met de ruimtelucht, naar het plafond gericht (Coanda effect). In verwarmingsbedrijf wordt de luchtstroom naar de vloer gericht om de vorming van warme luchtlagen bovenin de ruimte te voorkomen.Controleer of de plafondtegels kunnen worden verwijderd, zodat er voldoende vrije ruimte is voor onderhoudswerkzaamheden. Bij plaatsing in gestucte plafonds moet ervoor worden gezorgd dat deVoorafgaand aan de montage Transporteer de unit bij voorkeur in de verpakking naar de plaats van opstelling. Controleer op transportschade, zoals gebroken leidingen, losse onderdelen, losse bedrading, etc. Het uitblaasrooster en de accessoires zijn afzonderlijk verpakt (Zie fig.7642 GW(cid:20)(cid:21)(cid:28)(cid:43)(cid:28)(cid:23)(cid:66)(cid:49)(cid:47)(cid:16)(cid:23)(cid:17)(cid:76)(cid:81)(cid:71)(cid:71)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:26)(cid:25)