Title: 360 Eagle Ceiling.pdf
Anslutningslåda ALS finns med en eller två dimensions- förändringar mellan in- och utlopp samt även i lågt utfö- rande när låg bygghöjd krävs. ALS-lådan levereras då utan utloppsstos.Injustering Injustering skall göras med fronten monterad. Mätslang och spjällreglage dras ut genom fronten, därefter ansluts manometern till rätt mätslang. För tilluft används röd respektive blå slang för anslutningslåda ALS i en- eller tvåstegsutförande. För frånluft används alltid transparent slang. Med hjälp av luftdonets k-faktor kan önskat injuste- ringstryck beräknas. Slutligen justeras spjället till rätt läge och injusteringsknut knyts på spjällsnörena för att indikera spjälläget.)Brandklassad B-s1,d0 enligt EN ISO 11925-2Sarg: SAR K. För estetisk inbyggnad av nedsänkt spridardel.