Title: Wat2.v02.pdf
Side 16 av 36Ved sterk nedbør er det i dag et problem at nettet overbelastes og at spillvann kommer opp i sluk i kjeller (U1). Det må derfor etableres tilbakeslagssikring på eksisterende spillvannsuttrekk.Avløp fra kjølebatterier i ventilasjonsaggregater utstyres med "ping-pong"-vannlås.Armaturer for sanitæranlegg31.2.3 På alle hovedkurser og opplegg samt fordelingskurser i etasjene monteres avstengningsventiler. Foran hvert sanitærutstyr eller i fordelerskap for rør-i-rør monteres også avstengningsventiler. Utstyr skal kunne avstenges og skiftes ut med fullt trykk på anlegget.Tilbakeslagsventiler Det skal monteres ny tilbakeslagsventil iht. NS-EN 1717 på vannledning etter innvendig stoppekran, før første avstikker.