Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Korrektionsfaktorer KOK , dB. Fläkt i undre plan. Oktavband, nr/medelfrekvens, HzOmråde i diagramLjudväg12345678Till utlopps- kanalTill inlopps- kanal*Till aggregatets omgivning**1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 463 -6 0 6 5 -3 -4 6 3 -17 -11 -5 -6125 -16 -10 -3 -5 -6 -10 2 -1 -30 -24 -17 -19250 -1 -11 -5 -4 -17 -22 -13 -12 -24 -34 -28 -27500 1000 2000 4000 8000 -33 -17 -16 -23 -11 -3 -34 -15 -11 -31 -14 -8 -54 -39 -26 -49 -32 -13 -52 -37 -22 -48 -36 -19 -64 -50 -37 -54 -44 -24 -65 -48 -32 -62 -47 -2917 -9 -14 -12 -37 -30 -34 -33 -50 -42 -47 -4524 -15 -24 -22 -48 -40 -47 -43 -58 -49 -58 -56Korrektionsfaktorer KOK , dB. Fläkt i övre plan.LjudvägOmråde i diagram163Oktavband, nr/medelfrekvens, Hz2345678125250500 1000 2000 4000 8000Till utlopps- kanalTill inlopps- kanal*Till aggregatets omgivning**1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 42 -2 1 3 -5 -10 -6 -7 -13 -13 -10 -86 -7 -1 -3 -8 -16 -7 -9 -20 -21 -15 -173 -12 -7 -5 -17 -26 -20 -18 -26 -35 -30 -28