Title: 36 FDV - VAV-spjeld.pdf.pdf
Micro-VAV-MOD-S-Siemens er en volumregulator for ventilasjonsanlegg og leveres i allespirodimensjoner fra Ø100 mm til Ø630 mm. Produktet er trykk-uavhengig og vil regulere tilønsket luftmengde ut fra belastningen i rommet. Luftmengden reguleres lineært mellom min. ogmaks etter et 0-100% signal via Modbus RTU fra en regulator i rommet eller i avtrekkskanalen.Ønsket min./maks luftmengde programmeres på fabrikk eller legges inn ved hjelp av et verktøyfra Siemens, AST20.Micro-VAV-MOD-S kan også benyttes til å veksle mellom min./maks(av/på).Micro-VAV-MOD-S kan også benyttes som en konstantmengde (CAV) regulator.Enheten programmeres da med min. luftmengde lik ønsket konstantmengde. Ved lavtkanaltrykk vil spjeldet åpne, og ved høyt kanaltrykk vil spjeldet strupe for å regulere til enkonstant, ønsket luftmengde.Produktet har motor av typen Siemens GDB181.1E/MO.Ut fraMicro-VAV-MOD-S Siemens kommer det to 2-leder kabler:Svart kabel er tilførsel 24Vac, merket