Title: Dr M 1 og 3, ventilasjonsløsning - ikke aggregat i lokalene.pdf
8. Driftssikkerhet? Alternativ 2 (desentralisert) sluser servicefolk primært til tekniske rom i U2-U1, installasjoner for styring og fordeling i de enkelte brukerplan vil ha de samme behov for service og tilsyn i begge alternativ. Felles forsyning fra flere aggregat er en fordel mhp havari/feil fra ett av aggregatene – det påvirker kun totaleffekt, ikke totalstopp for en sone (scenariet er ikke veldig sannsynlig, erfaringer med begge alternativ er at driftssikkerhet er svært god), mens det for begge alternativ er behov for aktivt og fagkyndig tilsyn med styring, regulering og overvåking – som er den samme oppgaven i begge alternativ9. Formålsdelt energioppfølging og -fakturering? Erfaringer fra OV 5 hhv H 5, er atbegge alternativ gir de samme muligheter, det er målerstrukturen og konfigurering av dette som avgjør om vi klarer å plassere enegiregningen der forbruket tas ut. Det valgte alternativ forutsetter mer skjønn og timesavlesninger , men dette er løst tilfredsstillende en gang for alle i OV 5.