Title: FDV Simployer.pdf
Se separat beskrivelse for farge indikering.Verdi:ADRESSERING Spjeldmodulen tildeles en adresse via DIP-switchene. Modulene tildeles en fortløpende adresse mellem 0 - 99. Det er ikke nødvendig at modulerne plasseres i rekkefølge ved montasje.Hver av de 7 switche står for en verdi, som angitt til høyre. Summen av de aktiverte switchene gir modulen adresse. Som eksempel 1 viser, er switch 1, 3 og 6 aktiveret. De teller hver for 1 + 4 + 32, altså blir modulens adresse 37.Det må ikke bli gitt samme adresse til mer enn en spjeldmodul.VALG AV TEMPERATUR FOR ALARM Med DIP-switch 8 velges om alarmgrensen skal være 40 eller 72 °C.LED indikeringStatusGrønnOKRESET ETTER ALARM Modulet vil blinke grønt hvis det tidligere har vært en temperaturalarm eller inngangen har vært kortsluttet/avbrutt. Knappen holdes nede inntil LED lyset blinker raskt og modulen resettes.Grønn, langsomt blinkReset modulBlå, hurtig blinkPT1000 kortsluttetAlarm temperatur eller manglende PT1000Rød, langsomt blink