Title: +135.01=564.003-UK601T_02-Datablad P02 multibryter.pdf
2. Tryck på knapp 8 för att återgå till sidan "Projektering".Återställning till fabriksinställningarTryck på "Fact. Reset" (knapp 4). Enheten är blockerad och startar om inom 10 sekunder. Rumsautomationsstationen raderar rumsenheten från sin lista. Under denna tid, kan enheten säkert bortkopplas från nätverket. Om busskontakten är ansluten, fungerar rumsenheten som en ny insatt enhet, vilket kräver återigen en automatisk eller manuell konfiguration.STOP OBS! Denna procedur återställer samtliga användardefinierade dataoch konfigurationsinställningar till fabriksinställningar. Denna procedur går ej att ångra.Manuell idrifttagning (KNX PL-Link, utan display)Rumsenheterna är utrustade med en programmeringsknapp och en röd servicediod på baksidan (se sidan 5).Adressering1. Korttryckning av programmeringsknapp (<0,5 s).