Title: 68-513 Protokoll innregulering, ventiler_2 Etg AL.pdf
68-513Protokoll innregulering, ventiler - HjelpemiddelOrdrenr: 10013006Dato/Sign.: 8 Jan 2016Prosjektnavn: Pilotveien 2, TechnoportSystem:TilluftAvtrekkTegning nr.:Betjener: WC, Gang, Arkiv – 2 Etg.Utbalansering av: Hovedstreng Bistreng VentilerHovedstreng:Instrument type/nr.: Swema Air 300 / Swema Flow 300Bistreng:Innregulert av: Odd Arne Strand1 Ventil /streng2 Ventil type3 Rom nr.4 Prosj- ektertm³/h B5 Måltm³/h A6% A/B7 Innregulering av terminal% ventil% ref.8 Måling etter innreg.%9 Måling etter justert hovedluft -mengde m³/h10 Avvik%11 Anmerkn.V1KSO 160229 WC10073736565V2V3V4KSO 125KSO 160KSO 125231 ARKIV HC WC 227 230 ARKIV601006073916311691105707682707785V5KSO 160226 WC1006262(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)97982V6KSO 125225 BK6055929597593Anmerkninger:GK INNEKLIMA AS Org.nr.: 952 391 992 MVABankgiro: 8101.06.31491 IBAN: NO5481010631491