Title: DCV BL, RC, CF, MF.pdf
Val av funktion bestämmer vilken meny för snabbkonfigurering som aktiveras.Sätt börvärde (Ej aktuellt vid slavreglering) Balansoffset (Vid funktionsval balansering) Flödesbörvärde (Vid funktionsval konstantflöde)1 (1)Installationsanvisning Flödesstyrning – DCV-BL FBL Version A01/A02Montage & inkopplingDCV-BL – Cirkulärt(cid:116)(cid:1) Levereras fabriksmonteradoch kalibrerad på spjäll SPMF (cirkulärt Ø125-500)(cid:116)(cid:1) Cirkulärt Ø630 kan enbartDCV-BLlevereras som byggsats med ett rektangulärt spjäll 700x700 med cirkulär 630-anslutning och en cirkulär mätﬂäns.DCV-BL – RektangulärtSpjällmotor PAD med ﬂödesregulator FBL+(cid:116)(cid:1) Levereras som byggsats(cid:116)(cid:1) Kalibreras på platsFör montage: Se installations- anvisningen för FBL (Sida 2)Mätﬂäns SMRD+BHSpjäll JSPMSIDA1(2)1 MonteringRaksträcka före mätﬂäns3 , 5 x d ; [ 3 , 5 x d] e(cid:116)(cid:1) Raksträcka framför mätﬂäns cirkulär kanal: 3,5 x d mm. (d = aktuell kanaldiameter)