Title: +135.01=370.001-JP502T_01-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Monterings- og driftsveiledning Wilo-Stratos GIGA, GIGA-D, GIGA B (11-22kW)29Norsk30KlemmerSBMSSMFig. 25: KontrollpanelFig. 26: Effektklemmer (nettilkoblingsklemmer)A U XE x t .o f fM P1 0 V 2 0 m A/D D GLHN 2 G N DN 1G N D + 2 4 VSikring på nettverkssiden: Maks tillatt verdi fremgår av etterfølgende tabell. Overhold data på typeskiltet.Sikring på nettverkssiden: Maks tillatt verdi fremgår av etterfølgende tabell. Overhold data på typeskiltet.Effekt PN [kW]Maks sikring [A]1125153518,5 - 2250Ta hensyn til godkjent jording! • Vi anbefaler installasjon av skillebryter.LES DETTE: Utløsningskarakteristikken til skillebryteren: B • Overlast: 1,13-1,45 x Inom • Kortslutning: 3-5 x InomKontrollpanel (Fig. 25)(tilordning: se nedenstående tabell)Effektklemmer (nettilkoblingsklemmer) (Fig. 26)(tilordning: se nedenstående tabell)WILO SE 03/2018Norsk