Title: +039=335.001-NT001._01-2016_001.pdf
Vedlikehold av anlegget skal kun utfgres av personell som er sertifisert av Fire Eater DanmarkSliping, sveising, lodding pa rer eller rgrforbindelser md ikke forekomme.Reservedeler som ikke kommer fra godkjent leverandgr ma ikke brukes.Ventilrattet pa flasker skal vaere plombert i pen stilling nar anlegget er i drift.Ved testing eller arbeid pa anlegget ma den mekaniske aktuatoren samt den elektriske utlpsermekanismen alitid kobles fra utlgseventilen.Etterat vedlikehold er utfgrt skal det alitid utfylles en tilstandsrapport.4.2 Vedlikehold manedlig Det manedlige vedlikehold bestér i hovedsak av en visuell inspeksjon der fglgende bgr verifiseres:Trykkavlesning pa manometer. Dette trykket vil variere med omgivelsestemperaturen, se vedlegg til IMTberegning over trykk ved forskjellig temperatur. Trykket skal avleses og logges pa vedlagt skjema.