Title: Bruksanvisning_1436854.pdf
A continuación, coloque la carcasa protectora siguiendo la marca y la guía en sentido antihorario.4• PUESTA EN MARCHA Y AJUSTESEl detector se suministra con el ajuste Programación de fábrica y está listo para funcionar. Programa de fábrica PD 360/8 BASIC… MD 360/8 BASIC… Los ajustes individuales se pueden realizar manualmente de manera sencilla mediante los elementos de ajuste (fig. 6).Valor lumínico 500 Lux aprox. 100 Lux aprox.Tiempo de alumbrado 5 min. 5 min.Conectar la tensión de alimentaciónComenzará una fase de inicialización (calentamiento) de 30 seg. aprox. El ¡La iluminación conectada está activada durante este tiempo!LED rojo parpadea lentamente.Indicación LED después de la fase de inicializaciónLa luz ambiente está por debajo de la luminosidad preajustada después, el LED se activa para indicar el registro de movimiento = 1 parpadeo breve por cada movimiento registrado (LED rojo). Se activa la iluminación conectada.