Title: +038=453.004-LZ001._03-Installasjonsveiledning Varmematter Devi.pdf
Musí být dodržena minimální vzdálenost nejméně 50 mm mezi topnými kabely, topným kabelem a vodivými částmi nebo topným kabelem a dalšími zdroji tepla, např. trubkami pro teplou vodu a komíny.Na tenké rohože nepokládejte izolační ma- teriál, jiné zdroje tepla a dilatační spoje.Umístěte tenkou rohož do vzdálenosti mini- málně poloviny mezikabelové vzdálenosti od překážek.Tenké rohože musí být vždy zcela pokryty nehořlavým materiálem, např. betonové, stěrkové nebo lepidlové lepidlo nejméně 5 mm vč. dlaždice.Tenké rohože musí být vždy řízeny termostatem, který omezuje teplotu podlahy max. na 35 °C (DEVIreg™ Smart, DEVIreg™ Touch, DEVIreg™ Opti nebo DEVIreg™ 530M).Tenké rohože musí být vždy řízeny termostatem, který omezuje teplotu podlahy max. na 35 °C (DEVIreg™ Smart, DEVIreg™ Touch, DEVIreg™ Opti nebo DEVIreg™ 530M).Topné kabely se nesmí vzájemně dotýkat nebo křížit.Topné kabely se nesmí vzájemně dotýkat nebo křížit.Průměr ohybu topného kabelu musí činit alespoň šestinásobek průměru kabelu.