Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Obs! Överskrid inte den maximala driftstemperaturen. (1) Frysskyddslösning krävs. (2) Vid tillämpningar där kondensorns ingångstemperatur ligger under 15 °C rekommenderas en 3-vägsventil. Denna 3-vägsventil kan styras av den analoga 0-10 V-utgången på TouchPilot Junior-styrenheten.(3) Vid en flödeshastighet som motsvarar en maximal temperaturskillnad på 5 K påvattensidan.30WG + kylmedelkylareMin.Max.Förångare Ingående köldbärartemperatur vid uppstart Utgående köldbärartemperatur under drift Skillnad mellan ingående och utgående köldbärartemperatur°C °CK7,5(1) 5(2)2.527 207Kondensor utan pumpmodul Ingående lufttemperatur vid uppstart + under drift°C 10-15(3) 40-45(4)Kondensor med tillbehör 270V (sats med pump med varvtalsstyrning) Ingående lufttemperatur vid uppstart + under drift10(5)°C40-45(4)