Title: +038=360.019-#####._06-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Luftflöde, m3/sUndre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering.Aggregatet motsvarar krav enligt Ecodesign 2016/2018.Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.Tillåtet driftsområde vid nedreglering. Undre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering, se svart streckad linje i diagram. Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).Min- och maxflöden Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handter- minalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.Korrektionsfaktorer KOK , dBLjudvägOmråde i diagram163Oktavband, nr/medelfrekvens, Hz2345678125250500 1000 2000 4000 8000Storlek014Minflöde (vid luftflödesreglering)m3/h 720m3/s 0,20m3/h 6480Maxflödem3/s 1,80Till utlopps- kanalTill inlopps- kanal*Till aggregatets omgivning1 2 3 1 2 3 1 2 31 -1 -1 -2 -3 -2 -12 -12 -126 -5 -2 -5 -6 0 -20 -19 -166 -8 -6 -4 -9 -6 -29 -31 -29