Title: +135.01=564.005-XS107T_02-Datablad P30 termostat.pdf
Rumsautomationsstationen är i drift och laddad med en applikation.Nedladdning av applikation i rumsauto- mationsstationenApplikationen är inte laddad i rumsenheten utan i rumsautomationsstationen. Nedladdning av applikationen sker med installationsverktyget SSA-DNT (Pack & Go) eller ABT. ABT ansluts därför (eller för service) till rumsautomationsstationen (USB eller Ethernet).Manuell idrifttagning (KNX PL-Link)Allt idrifttagningsarbete görs via rumsautomationsstionen, genom att använda SSA- DNT eller ABT. ABT ansluts aldrig direkt till en rumsenhet.När mer en rumsenhet QXM3.P.. är ansluten till samma KNX PL-Link-trunkbuss, görs den manuella idrifttagningen enligt följande: 1. Anslut installationsverktyget SSA-DNT eller ABT till rumsautomationsstationenoch aktivera online-idrifttagningsfunktionen.2. Ladda ner webbsidan "KNX PL-Link-identifiering".Aktivera identifieringsfunktionen. Rumsautomationsstationen väntar nu på en signal från rumsenheten.