Title: IK-rapport Elektro 2018 - Økernveien 94 - NAV.pdf
6. Anbefalinger / DokumentasjonØkernveien 94 - NAVSønnico ASStian Danielssen18.11.2018Avvik0Kategori Registreringsdato17.11.2018Oversiktsbilde Avvik nr 016 433.06 Intet avvik registrert. Bildet er kun et oversiktsbilde for å dokumentere at tavlen er termografert, som avtalt.Type utstyr Utstyr Nominell last Faktisk last Målt last L1 / L2 / L3 / N. Referansetemp. Makstemp. Differansetemp.Oversiktsbilde27,4 °C 27,5 °CInternkontroll elektro6. Anbefalinger / DokumentasjonØkernveien 94 - NAVSønnico ASStian Danielssen18.11.2018Avvik0Kategori Registreringsdato17.11.2018Oversiktsbilde Avvik nr 017 433.07 Intet avvik registrert. Bildet er kun et oversiktsbilde for å dokumentere at tavlen er termografert, som avtalt.Type utstyr Utstyr Nominell last Faktisk last Målt last L1 / L2 / L3 / N. Referansetemp. Makstemp. Differansetemp.Oversiktsbilde26,7 °C 28,4 °CInternkontroll elektro6. Anbefalinger / Dokumentasjon