Title: 310-Aiwell controll.pdf
AC3000 Installasjon og Bruker ManualSide 27 av 4012. Aiwell TakslukMontering av Taksluk har egen monteringsanvisning og følger med taksluk leveranse.Note: Taksluk kan leveres med og uten vannsensor (WS)13. Set sensor adresserAlle Sensor Interfaces (Tiny, Mega og Maxi) må settes til riktig adresser før oppstart av anlegg.Se fig1 under hvor switcher er lokalisert og hvordan de er merket.SW2 representerer første tall og SW1 tall to. Eksempel: For adresse 13: SW2 skal da stå på 1 og SW1 skal stå til 3. Bruk en liten skrutrekker for å justere (dette er ikke gjort fra fabrikk).Adresser som skal brukes er beskrevet i følgeskjema vedlagt leveransen fra Aiwell (kontakt Aiwell hvis ark er mistet). Bildet under viser Mega og Maxi.Bildet under viser Tiny. Viser adresse 10.AC3000 Installasjon og Bruker ManualRevisjon 22Dokument: 300100AC3000 Installasjon og Bruker ManualSide 28 av 40