Title: 31 Legionella sikkring FDV.pdf.pdf
Når anlegget er installert er det ingen driftsrelaterte oppgaver som skal utføres med Bauer-enheten, men det bør besørges jevnlig bruk av tappevannspunktene i bygget. Dersom det ikke er automatisk spyling i dusjsoner så er disse også inkludert i tappepunkt og det enkleste er at driftspersonell eller vaskepersonell utfører dette. Det anbefales at alle tappepunkter åpnes med blandet vann (ikke hetvannspyling) i 30 sekunder hver måned.3. VedlikeholdStyringsenheten skal være tilkoblet 230V til enhver tid. LED-panelet gir indikasjoner på funksjon ved å gi grønt lys i blinkende intervaller.Dersom det i en eller flere LED-lamper gir rødt lys, skal støpselet trekkes ut og leverandør kontaktes.Styringsenheten har kapslingsgrad på IP54, men skal ikke utsettes for jevn påvirkning av vann.4. Vannanalyse og mulig legionellaforekomst