Title: +038=370.001-MV003._01-FDV-dokumentasjon - IMI Hydronic Engineering AS - VA_VVS 8551824 med flere - Zeparo.pdf
UtfellingseffektivitetTypisk kurveEffektivitet[%]3530252015105000,511,52[m/s]HastighetInstallasjonseksempelSystem med kjeleSystem med varmevekslerZUTZUTSTADSTADStatico SD/SUSTADHeat meterStatico SD/SUZeparo G-ForceZeparo G ForceZeparo G-Force slamutskiller skal monteres på returledning, og skal plasseres i forkant av enheten som skal beskyttes, eller i forkant av energikilden. Det er ingen minimum distanse foran eller etter pumper, rørbend eller liknende når du benytter Zeparo G-Force.Installasjon4HurtigvalgVarmeanleggEksempel: Varmeanlegg med rørdimensjon DN 100 og 31 m3/h gjennomstrømning. Trekk en linje fra punktet 31 m3/h og gjennom ønsket dimensjon på DN 100. Les av et trykkfall 9 kPa.DN 300DN 250DN 200DN 150DN 125DN 100DN 80DN 65For eksakt kalkulasjon vennligst benytt beregningsprogrammet HySelect.5IMI PNEUMATEX / Vannkvalitet / Zeparo G-ForceArtiklerL