Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
366465_b / 03.201730/44Czynności kontrolne po rozruchu Po kilku godzinach pracy wykonać następujące czynności kontrolne: 1. Zmierzyć pobór napięcia i natężenia przez agregat. 2. Wyregulować presostaty bezpieczeństwa. 3. Zmierzyć wysokie i niskie ciśnienie układu. 4. Sprawdzić, czy łopatki wentylatora agregatu skraplającegoobracają się swobodnie.■ 4.2. Opróżnianie podciśnieniowe Opróżnić podciśnieniowo układ za pomocą dostarczonej w tym celu pompy próżniowej, aby wartość ciśnienia szczątkowego wynosiła w przybliżeniu 200 mikrometrów słupa rtęci (0,27 mbar). Zaleca się opróżniać podciśnieniowo stronę zarówno wysokiego, jak i niskiego ciśnienia, aby uzyskać jednolite podciśnienie obiegu obejmującego także sprężarkę i skrócić czas cyklu.