Title: +038=310.101-JP023._01-FDV-dokumentasjon - GRUNDFOS NORGE AS - VA_VVS 9045715 - SOLOLIFT 2 WC3 AVLØPSAUTOMAT FOR TOALETT, SERVANT OG DUSJ 1x230V.pdf
312InstallationskravDette afsnit indeholder et eksempel på en installation og redegør for installationskravene. Installationen er hurtig og nem takket være de fleksible slangesamlin- ger med adskillige adaptere der muliggør tilpasning af slangetilslutningen til næsten enhver rørdiameter. Start-/stopniveauerne er beregnet til moderne flade brusekar.Ø22/25/28/32/36/40m 6x a MØ36/40Min. 80 mmØ36/40/50Ø36/40/50Fig. 14 Eksempel på installationBemærk: Den første del af udledningsrøret skal helst være vertikal. Alle horisontale rør skal have et fald til hovedkloakrøret på mindst 1 %. Målene i fig. 15 skal overholdes.Max. 150 mmMin. 430 mmMin. 150 mm Min. 180 mmFig. 15 Mål der skal overholdesSololift2 WC-3 skal installeres umiddelbart bag toilettet og i samme rum i henhold til EN 12050-3. Hvis det er nødvendigt med et overgangsstykke, må afstanden til toilettet ikke overstige 150 mm. Overhold minimumshøjden og målene i fig. 15 så det er muligt at foretage service på enheden.