Title: Ø94, Medistim - VVS.pdf
JET®-B/M-koblingen, kan ogsé brukes ved overganger mellom stepejern og forskjellige plastkvaliteter, PVC, PP og PEH ror. Konferer med de lokale myndigheter om det er krav til bruk av stottehylser, som finnes i DE 75 og DN 100 mm.SVIR eMontering av koblingerJET B og C koblingElektrisk og/eller trykklufts verktoy med slureeffekt og bits dim. 6 mm kan brukes. Boltene skal dras til vekselvis, men ikke til bunns. Skrumomentet er min. 8 Nm - maks 15 Nm.Til slutt ettertrekk boltene med fastnokkel. Ved helt innpressede rerender tillates en avvinkling p& maks 3°.JET®ReduxElektrisk eller hydraulisk verktoy med slureeffekt kan brukes ved montering, bits 6 mm. Boltene skal dras til vekselvis og ikke til de bunner. Anbefalt moment er min 8 Nm og maks 15 Nm. Fastnokkel kan brukes til ettertrekking som ogsé utfores vekselsvis. Er rarendene sentrerti gummimansjetten ma rerene ikke ha sterre awvinkling enn 3°.Ultrajet®/Jetett®kobling