Title: 360.04_Kjoring Aggregat.pdf
EU1253/2014 er oppfylt med SFPint : 512 < 1167 W/(m³/s) (E = 367 / F = 0) - og Eta : 85 > 73 %a) Produsentb) Modell identifikasjonc) Typologi iht. Artikkel 2d) Type frekvensomformere) Type varmegjenvinningf) Temperaturvirkningsgrad av varmegjenvinningg) Nominell strømnigshastighet (inn/ut)h) Effective electric power input (SUP/ EXH)i) SFPintj) Lufthastighet (inn/ut)k) Eksternt trykkfall (inn/ut)l) Internt trykkfall (inn/ut)m) Trykkfallstilleggn) Statisk vifte effektivitet Eo) Maksimal intern lekkasjep) Energi klassifisering filterq) Beskrivesle av filteralarmr) Lydeffektnivå (Lwa)s) InternettadresseAutronica BRV5920-04-2016 12:27VerdiErP 2016ErP 2018Exhausto A/SVEX4090NRVU, toveisTrinnløs regulering (VSD)Annet85,2 %3,889 / 3,889 m³/s3,005 / 3,005 kW512 W/(m³/s)1,52 / 1,52 m/s300 / 300 Pa190 / 190 Pa83 / 83 Pa67 / 67 %1 %A / A59 dBwww.exhausto.comside 13 av 13