Title: +038=542.001-OU007T_01-BSM-230-2 brannspjeldmodul Micro Matic - FDV-dokumentasjon.pdf
for tilkobling av ett brannspjeld, den har også inngang for eksterne signaler via digital inngangsom f.eks. røykdetektor for kanal UG-3-A4O (CA1055).MicroBrann BSM 24-2 (SM1011) er enkommunikasjonsmodul med 24V driftspenning og er laget for tilkobling av tobrannspjeld.MicroBrann BSM 230-2 (SM1013) er en kommunikasjonsmodul med 230Vdriftspenning og er laget for tilkobling av to brannspjeld.Alle MicroBrann BSM har valgfri kommunikasjon mot brannspjeldsentral eller SD-anlegg viaModbus eller BACnet, dette velges og adresseres via DIP-switcher som er lett tilgjengelig undervippelokket slik at man ikke trenger å demontere enheten for å endre på adresser ellerfunksjonalitet.Universal løsning MicroBrann BSM er en kommunikasjonsmodul for universellsystemforbindelse mellom brannspjeld og ethvert Modbuseller BACnet-system, eller analog 0-10V kontroll. En modul kan kontrollere, overvåke og teste inntil to spjeld og viser status på et