Title: +038=360.000-LC007T_04-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Manual.pdf
(cid:16)(cid:3)(cid:44)(cid:79)(cid:3)(cid:48)(cid:82)(cid:87)(cid:82)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:37)(cid:85)(cid:88)(cid:86)(cid:75)(cid:79)(cid:72)(cid:86)(cid:86)(cid:3)(cid:68)(cid:71)(cid:3)(cid:68)(cid:79)(cid:87)(cid:68)(cid:3)(cid:72)(cid:73)(cid:73)(cid:76)(cid:70)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:93)(cid:68)(cid:3)(cid:72)(cid:81)(cid:72)(cid:85)(cid:74)(cid:72)(cid:87)(cid:76)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:11)(cid:43)(cid:40)(cid:40)(cid:12)(cid:29) Dispone di un quadro elettronico di gestione delle velocità del motore mediante segnale di comando 0-10V o 3 velocità tutto o niente (a scelta del cliente, in base al regolatore o al termostato montato con l'unità). - Con un regolatore o termostato che gestisce 3 velocità tutto o niente: - Mettere l'unità sotto tensione e selezionare la velocità di ventilazione da modificare utilizzando il termostato. - Con l'aiuto dell'accessorio "modulo di controllo di velocità CIAT" fornito come opzione, procedere alla regolazione di ogni velocità (g/min) in base al libretto