Title: FDV - VAV spjeld.pdf
Kan användas som konstantflödesspjäll. (Qmax=0 och Qmin= önskat konstant flöde) • Levereras för 0 - 10 V bör- och ärvärdessignal. • Omställbar till 2 - 10 V bör- och ärvärdessignal. • Möjligt att koppla REACT analogt till överordnat styrsystem (DUC). Dataundercentral (DUC) är ett elek- troniskt styrsystem för fastighetsautomation. • Möjligt att erhålla REACT med Modbusstyrning. • Möjlighet att erhålla REACT med fjäderåtergångsmotor.R = RTC eller DETECT Q M = Spjäll K = RegulatorBF = FlödesgivareREACTKRBFMREACTKBFMElektriska data OBS: För att få rätt funktion på styr- och reglerutrust- ningen är det av största vikt att all inkopplad reglerutrust- ning har samma polaritet.Figur 5. Luftflödesstyrning med temperaturgivare alternativt CO2-givare (till- och frånluften parallellstyrs av temperaturgivaren).Matningsspänning24 V AC/DC ±20%, 50/60 HzREACT CUREACTEffektförbrukning, dimensionering av transformator:BFKKMREACT 5 Nm2,5 W4 VAREACTBFREACT 10 Nm