Title: Innstallasjons manual PS2500.pdf
3,3 2,2 13,3 7,4 23,6 15,6Pressure drop[kPa] 4,8 3,2 19,6 10,8 34,6 22,8Pressure drop[kPa] 3,4 2,3 14,1 7,8 25,0 16,5Pressure drop[kPa] 2,2 1,5 9,3 5,2 16,7 11,117PA2500Output charts water PA2500TypePA2510WPA2515WPA2520WFan positionMax Min Max Min Max MinAirﬂow[m3/h] 1300 900 2100 1250 2600 1800Supply water temperature: 60 °C Room temperature: +18 °C Outlet air temperature: +32 °C OutputWater ﬂowPressure dropReturn water temp. [°C] 50,0 45,0 45,0 40,0 45,0 40,0[l/s] 0,16 0,07 0,17 0,08 0,21 0,11[kW] 6,4 4,5 10,5 6,6 13,1 9,1[kPa] 7,1 1,8 11,3 3,0 20,3 6,5TypePA2510WPA2515WPA2520WFan positionMax Min Max Min Max MinAirﬂow[m3/h] 1300 900 2100 1250 2600 1800Supply water temperature: 55°C Room temperature: +18 °C Outlet air temperature: +29 °C OutputWater ﬂowPressure dropReturn water temp. [°C] 50,0 44,0 46,0 39,0 46,0 39,0[l/s] 0,34 0,09 0,28 0,09 0,34 0,13[kW] 6,4 4,2 10,3 6,1 12,7 8,5