Title: +039=310.000-NI002._04-7-415 Trykkprøvingsskjema for en seksjon – Kopi (2).docx
7-415 Trykkprøvingsskjema én seksjonSjekkpunkter OK Avvik I.A. Målt verdi / tilleggsinformasjon Tegningsnummer og revisjon x v-362040 rev a05 Dato tegning x 06\23\21 Ved trykkprøvning med luft: Pass på at alt trykket er ute før slangen skrus fra; det er lett for at det blåses ut stålspon og støv som kan skade øyne! x x Seksjon 4etg rør net til kjøle baffle, untagen baffelen Alle anlegg trykkprøves med min 1,3 x driftstrykk x Sprinkler: 15 bar (vann) - Type matr x 54-42-28-18-15 mm vsh galv press rør og deler mannesmann Dimensjon x 54-42-28-18-15-mm press rør og deler BAR ved trykksetting x 4,7 bar vann og 3 bar luft Påsatt klokken X 21-11-21 klokken 1200 BAR ved avlesing etter minimum 2 timer X 21-11-21-klokken 1500 samme tryk som påsat Avlest klokken X Annet x .