Title: 5177454 Smestad Skole - Fraviksdokumentasjon Z04.pdf
Prosjektert løsning blir for skoledelen tilnærmet lik en tr2 løsning med to barrierer mot trapperommet, men det er byttet om mellom røykskillet og brannskillet (røykskiller ut fra branncellene og brannskille inn mot trapperommet). For dør fra flerbrukshallen blir det en ren tr1 løsning med dør direkte til trapperom. Det vurderes to tilfeller for branntilløp enten brann i skoledelen eller i flerbrukshallen.6.2KORRESPONDERENDE FORSKRIFTSKRAVKorresponderende forskriftskrav : §11-13 første ledd; Fra branncelle skal det minst være en utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige rømningsveier eller en utgang til rømningsvei som har to alternative rømningsretninger som fører videre til uavhengige rømningsveier eller sikre steder.6.3BEGRUNNELSE FOR FRAVIKETFraviket er ønskelig av praktiske og planmessige grunner. Det ønskes i utgangspunktet en mer åpen løsning enn å lukke det helt ned til brannceller med tilhørende rømningskorridor.6.4KVALITATIV ANALYSE