Title: MA rør.pdf
her kan et brennbart rør kobles på dersom installasjonen er bak en installasjonsveggSolid eller lett vegg minst 100 mm tykkrockwoolmatter i mineralullrockwoolmatter i mineralulltak med brannvernskravy n a m r e G ndüker brannvernskobling BSV 90 skal installeres med en tredjedel i taket (del med svellende materiale skal være øverst); to tredjedeler under taket. det må ikke installeres rør eller festeanordninger i plast i en rett linje under BSV 90-koblingen.ie d a M 0 N DIbetong eller sementmørtel (MG II, IIa, III)casolid taktykkelse på minst 150 mmfor SMlrør opp til dn 100: a ≥ 80 mm b ≥ 333 mm c ≥ 100 mmby n a m r e G ne d a M 0 N DIrockwool rørkapsling i mineralull, smeltetemp. >1000 °C, tetthet > 150 kg/m3for SMLrør DN 125 og DN 150: a ≥ 80 mm b ≥ 500 mm c ≥ 320 mm (dvs. at grenens vertikale del må isoleres helt)Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner.