Title: 542 Brannalarm- Projektanvisning_FireSCAPE_SE_103.pdf
SOLISTA-LX-WALL är ett konventionellt EN54-23 godkänt blixtljus. Blixtljuset är rött och blinkar med rött ljus. Levereras med U/djup sockel för utomhusbruk (IP65). Kan användas som blixtljus på utsidan av angreppsväg för räddningstjänsten.ROLP-LX-WALL är ett konventionellt EN54-23 godkänt siren/blixtljus. Larmdonet är rött och blinkar med rött ljus. Levereras med sockel för utomhusbruk (IP65).Hedengren Security AB : 08-23 16 0013Detektorer / larmdon / modulerTak monterade larmdonYBO-BS (Base Sounder) är en adresserbar sockelsiren som normalt installeras ihop med en detektor på den analoga slingan. Sockelsirenen vrids på standard sockel och sedan vrids en detektor eller täcklock på sockelsirenen. När sockelsiren och detektor monteras tillsammans tar sockelsirenen ingen extra adress. Valbar ljudstyrka och karaktär. Max volym 98dB @ 1m = 16mA