Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
(1) Maximal momentan startström vid driftsgränsvärdena (maximal driftsström hos den/de minsta kompressorn/kompressorerna + startström eller begränsad startströmhos den största kompressorn).(2) Maximal tillförd eleffekt vid enhetens driftsgränser. (3) Värden uppmätta vid Eurovent-standardvillkor: ingående/utgående vattentemperatur för förångare 12 °C/7 °C, ingående/utgående vattentemperatur för kondensor 30 °C/35 °C. (4) Enhetens maximala driftström vid maximal tillförd eleffekt och 400 V. (5) Enhetens maximala driftström vid maximal tillförd eleffekt och 360 V.304 - TEKNISKA OCH ELEKTRISKA DATA, 61WG/30WG/30WGA30WG utan pumpmodul2025303540455060708090KraftmatningNominell spänningV-fas-Hz400-3-50SpänningsområdeV360-440Manöverkretsens matning Maximal strömförbrukning vid start (Un)(1) StandardenhetA24 V, via intern transformator98,0 142,0 142,0 147,0 158,0 197,0 161,0 162,0 170,0 183,0 226,0