Title: +135.01=332.001-RF001T_01-FDV_BA_Turbo-Lux_3_FM_VdS_SV.pdf
Bild 5 Förkortad in- och utloppssträckaMonteringen kan ske i allt slags rördragning, från horisontellt till vertikalt (Bild 6). Man måste docksäkerställa att flödesriktningen motsvarar pilriktningen som markeras på instrumentet ochdifferenstryckprovröret (Bild 9/10, Pos. 7) äri horisontelltläge. För monteringen avsidoflödesmätaren krävs tillräckligt fritt utrymme. En centrerad montering i rörledningen är viktigför att säkerställa mättoleranserna. Avvikelse från centrum får inte överskrida 0,5 mm.Montering av sidoflödesmätarenSidoflödesmätaren kan endast användas för den medföljande mätflänsen. Kontrollera föremonteringen, med hjälp av typskyltarna, att sidoflödesmätarens beställningskod och mätflänsensbeställningskod överensstämmer. Innan skyddslocket lossas (Bild 9/10, Pos. 10) måsterörledningen tömmas för att förhindra att vätska rinner ut. Sidoflödesmätaren monteras ochskruvas fast med en kopplingsmutter (Bild 9/10, Pos. 9).