Title: +038=360.002-#####._02-360.002 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
KOMPONENT, FABRIKAT, TYPE, MERKEDATAMENGDEElektrisk styreskap for automatikk: Fabrikant Type: Hybra Modul a/Elektromontering : Moduloppbygget1 stkKondensatorbatteri CD: Fabrikant Type Materialer: TTC Norge AS : Lamellvarmeveksler luft/væske : Kobberrør med aluminiumslameller, ramme av1 stkMontasje Effekt Lufttemp. inn Lufttemp. ut Trykkfall luft Kuldemedie Kondenserings- temperatur Trykkfall væske: : : : : : ::galvanisert stål I aggregatkabinett kW 42,0 oC/ 26 oC 42,1 Pa 99 R407c 45oC89,5kPaFraluftsvifte: Fabrikant Type: NicotraGebhardt : Enkeltsugende, direktedrevet aksiradialvifte1 stkmed bakoverbøyde skovler, kammervifter med hus og PM-motor for trinnløs regulering med påbygd frekvensomformerBetegnelse Materialer Montasje: RQM F3-4550-BI-YG-M : Hjul og fundament av galvanisert stål :I aggregatkabinett. På felles fundament med viftemotor, vibra- sjonsdempet med mansjett mot trykkvegg