Title: +135.01=542.002-OS002T_02-Delta OP Brukerhåndbok 2016 - Norsk.pdf
Seks programmerbare membrantaster. Tre av dem er programmert på forhånd for:  FORSINKELSE (når én eller flere utganger er forsinket, trykk denne tasten for å oppheve forsinkelsen midlertidig, trykk tasten én gang til for å aktivere forsinkelsen igjen).  AVSTILL SUMMER (i alarmmodus, trykk denne tasten for å avstille den interne summeren), og  SCROLL DISPLAY (bla gjennom aktive feil- og brannalarmer i displayet).Pulserende gul LED-lampe indikerer en alarm fra en teknisk styring (brannspjeld, branndør, rulletrapper osv.).2 ALARMSENDER UTKOBLET Gul LED-lampe PÅ indikerer at alarmsenderutganger er utkoblet.13 FEILPulserende gul LED-lampe indikerer en feil i systemet. Den lyser fast ved systemfeil.3 TEST14 SYSTEMFEILGul LED-lampe PÅ indikerer at systemet er i Testmodus.Gul LED-lampe viser til en systemfeil. Årsaken kan være en programfeil, lav 5 V DC-spenning eller feil i kommunikasjonen med andre enheter.4 DRIFT15 ALARM FORSINKET