Title: +038=30.001-NI002._02-320.000 Forenklet DV instruks Varme - DrM.pdf
Anlegget omfatter nødvendige utstyr og varmesentral for forsyning av radiatorer, parasoller, varmebatterier i ventilasjonsaggregater. Videre omfattes et komplett rørsystem for distribusjon av varme på sekundærside med tilhørende pumper, reguleringskretser osv.Varmeanlegget er utført som et konvensjonelt to-rørs-system.320.001 Forvarming tappevann 40/20 °C – 92kW, 1,1 l/s Egen pumpe som forsyner forvarmet tappevannsveksler i fra varmepumpe.320.101 Ventilasjonskurs 60/30 °C – 488kW, 3,95 l/s Ventilasjonskursen betjener samtlige ventilasjonsanlegg. Hovedpumper forsyner varmebatteriet med varmtvann. Varmebatteri har egen internpumpe og to-veis reguleringsventil for varmepådrag.320.102 Bafler 45/35 °C - 235 kW, 5,66 l/s