Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
2 lag 50mm FR Brannplate 1-S monteres med 50mm overmål på begge sider. Kantene males med FR Dekkmaling32-50mm gjennomgående elastomerisk eller PE skum isolasjonAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderStålrør ≤ Ø324mmPlaten limes mot veggen med FR Dekkmaling og festes med ≥ 5x80mm skruer og skiver i hvert hjørne, 25mm fra kant og med c/c ≤ 300mmISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 60)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 900mm bredde og 1200mm høydePlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderProtecta Rørstruper 1 lag 50mm bredde på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-S montert i senter av veggStålrør ≤ Ø273mm25-100mm gjennomgående fenolisk isolasjonAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider