Title: 330-TY323 stående_ hengende sprinklerhoder.pdf
VIKTIG Les alltid “INSTALLATØRADVARSEL” i teknisk datablad TFP700, som gir advarsler for håndtering og installasjon av sprinklersystemer og komponenter. Uriktig håndtering og installasjon kan gi permanent skade på sprinklersystemet og komponentene, og kan forårsake at sprinklerne ikke fungerer ved branntilløp eller at de aktiveres for tidlig.K- faktor K=5,6 GPM/psi1/2 (80,6 LPM/bar1/2)Temperaturgraderinger 57 °C (135 °F) 68 °C (155 °F) 79 °C (175 °F) 93 °C (200 °F) 141 °C (286 °F)Side 1 av 4JANUAR 2013TFP172_NOTFP172_NO Side 2 av 4Komponenter: Components: -1 Frame 1- Ramme 2 - Button 2- Knapp -3 Sealing 3- Tetningsenhet Assembly4 - Bulb 4- Kolbe -5 Compression 5- Kompresjons- Screw -6 Deflector 6- Deflektor*skrueTemperaturinnstillingen er * Temperature rating is angitt på deflektoren indicated on Deflector.** Gjengede rørkoblinger etter ISO 7-1 kan ** leveres på etterspørsel.Pipe thread connections per ISO 7-1 can be provided on special request.DEFLECTOR * DEFLEKTOR*