Title: +135.01=564.003-UK601T_02-Datablad P02 multibryter.pdf
2. Ladda ner webbsidan "KNX PL-Link-identifiering".Aktivera identifieringsfunktionen. Rumsautomationsstationen väntar nu på en signal från rumsenheten.3. Tryck samtidigt på knappen längst upp till vänster och knappen längst ner tillAdresseringhöger under minst fem sekunder (knappar 1 och 8). visas.4. Sidan "Projektering" 5. Tryck på "Prog. Mode" (knapp 2).Displayen ändras från "DISA" till "EnAB". Verktyget identifierar att den aktuella rumsenheten är i drift och tilldelar den.6. Efter idrifttagningen, återställ enheten från programmeringsläget till “Deaktiverat” genom att trycka på knapp 2.6. Efter idrifttagningen, återställ enheten från programmeringsläget till “Deaktiverat” genom att trycka på knapp 2.Anm.: Vid varje omstart av enheten återställs programmeringsläge till “Deaktiverat”.8 / 16Siemens Building TechnologiesVäggmonterade givare och rumsenheter QMX3.P..CM2N1602sv 2017-08-29Displayen visar resultatet av anslutningstestet.