Title: +038=360.014-#####._03-360.014 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
galvanisert stål og bunnkar i rustfritt stål I aggregatkabinett kW 40,0 oC/% RF 25/60 oC 17,6 58 Pa R407c 7oC26,8 0,003kPa l/sFraluftfilter: Fabrikant Type Filterklasse Montasje FiltermodulerTrykkfall rent: Camfil AB : Moduloppbygget : ePM1-60% (F7 i henhold til EN 779:2002) : : Sammensatt av følgende celler: HI-FLO PL7 50+ 592/892/520-10 :I aggregat kabinett, klipset i separate rammer.60Pa1 stk3 stkElektrisk styreskap for automatikk: Fabrikant Type: Hybra Modul a/Elektromontering : Moduloppbygget1 stkKondensatorbatteri CD: Fabrikant Type Materialer: TTC Norge AS : Lamellvarmeveksler luft/væske : Kobberrør med aluminiumslameller, ramme av1 stkMontasje Effekt Lufttemp. inngalvanisert stål : I aggregatkabinett kW : oC/ :52,0 26KvalitetssystemRandem & Hübert A/S, Stansevn. 11, 0975 Oslo - Tlf.: 2290.0700 - Fax.: 2290.0710NR.PROSJEKT NR : FDV NORM FOR BYGNINGER NR373029/ABU MATERIALSPESIFIKASJON M36.