Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Åpning mellom plate og vegg fuges med FR Akryl, deretter med 100mm treskruer og stål skiver i hjørne og c/c ≤ 300mm, 50mm fra kantALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 20 C/C (E 120)≥ 100MM MASSIVTRE - VEGGERMaks utsparing 600mm bred og 1200mm høy50mm FR Brannplate 1- S monteres med 100mm overmål, plate- kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderAlupex rør ≤ Ø75mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderÅpning mellom plate og vegg fuges med FR Akryl, deretter med 100mm treskruer og stål skiver i hjørne og c/c ≤ 300mm, 50mm fra kantISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 120)≥ 100MM MASSIVTRE - VEGGERMaks utsparing 600mm bred og 1200mm høy50mm FR Brannplate 1-S monteres med 100mm overmål, plate- kanter må males med FR Dekkmaling på begge sider25-60mm gjennomgående glass eller steinull ≥ 75 kg/m3Alle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderAlupex rør ≤ Ø75mm