Title: +175=562.001_UK001_SC-9100 Easy DDC.Drift.pdf
Ventilen bör monteras inom 90o av vertikalt läge. Tillräckligt utrymme måste lämnas så att ställdonet kan tas bort för service av ventilen. De elektriska kabelan- slutningarna måste utföras enligt gällande ftireskrifter.Att tänka påStälldonet måste sþddas mot droppande vatten som kan komma in i huset och skada mekanism och motor. Slälldonet får inte övertäckas med värmeisolerande material.Varning:VA-7153 liknar VA-7150 i arbetssättet men har en årer- kopplingspotentiometer med 0 till 2 kO nominellt värde. Detta intervall är proportionellt till slaglängden och kan ställas in på platsen. (50% slaglängd:50% värde).Vid service av ställdonet måste man kontrollera att spän- ningsforsöq'ningen till ställdonet är frånslagen fär att undvika eventuell skada på utrustningen eller persons- kada. Vidrör ej och lcirsök inte koppla till eller från led- ningar när spåinningen är inkopplad.