Title: 542 Brannalarm- Systembeskrivelse brannalarmanlegg og nødlys.pdf
443 Nødlys Nødlysanlegg/ledestystem er prosjektert som høyt sittende elektrisk ledesystem. Systemet er Sentralisert adresserbart nødlyssystem med desentralisert sikkerhet (Batteri ute på komponent) Markering og ledelys leveres på samme sokkel som brann og driftes av kombinert brann og nødlyssentral. Nødlys programmeres på samme måte som brannalarmkomponenter og har samme prioritet ved feil. Nødlys tennes ved utløst brannalarm, nettutfall fra lokal lyskurs og bortfall av strøm på sentral.I tavlene er det montert fasevakter som overvåker spenning på lyskurs lokalt. Skulle strømmen gå på anlegget eller ved lokale lyskurser vil brann/nødlyssentral aktivere nødlys i spenningsløs sone ved hjelp av inngangs- moduler.PLC-RPT-230UC/21 FasevaktrelèFS-PM IO for fasevakterNødlysene er overvåket av brannsentral og ved feil på komponent vil feilmelding vises i brannsentral. Ta kontakt med service personell.