Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Ved lave luftmengder senkes turtallet på den rote- rende varmeveksleren til egnet nivå for at en kor- rekt renblåsing skal skje gjennom varmeveksleren.Innstillinger:VerdiCarry over controlInnstillings- område On/OffFabrikk- innstilling Off4.13.3 Virkningsgradmåling Her aktiveres virkningsgradmåling for varmeveksler til RX/ PX/CX.Funksjonen krever tilbehøret virkningsgradmåling TBLZ-1- 83 (se separat instruksjon), som inneholder tre givere. To av giverne måler fukt/temperatur i avtrekksluft henholds- vis avkast, den tredje måler temperatur i uteluften.Målte verdier vises under funksjonen luftfuktighet.Innstillinger:VerdiVirkningsgradmålingInnstillings- område On/OffFabrikk innstilling Off46www.swegon.comVarme-/kjøle- gjenvinningStatusCarry over controlVirkningsgradmålingNO.GOLDSKFFI.200320Med forbehold om endringer.4.13.4 Avfrosting