Title: 31 Legionella sikkring FDV.pdf.pdf
Alle bygg skal ta vannprøver og få disse analysert av tredjepart, med intervall utfra driftsrutiner. Dersom det i et bygg med Bauer installert får påvist legionella over tillatte verdier skal det foretas en gjennomspyling av varmtvann med 70℃ for deretter å ta nye og flere vannprøver. Dersom disse også gir utslag av legionella utover tillatte verdier bør anlegget desinfiseres med for eksempel hypokloritt eller annen klorbehandling. Forslag til utførende firma som gjør dette er: http://www.mitco.no/ eller www.norkjemi.no5. VernetiltakVed tilkobling til strøm, vil rørspolen være varmere enn 40°C, selv om det ikke er væske i anlegget.6. Behandling av ødelagte enheterDersom rørspole eller styringsenhet blir ødelagt og må kasseres, skal importør kontaktes. Rørspole avfallhåndteres som metall og styringsenheten som elektronisk avfall.7. Teknisk serviceProdusent: Bauer Watertechnology Importør: Lime Vannteknologi AS Telefon: +47 4682 2876 E-post: post@limevannteknologi.no