Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 300x300mm eller Ø504mm30-80mm tykk gjennomgående steinull ≥ 80kg/m3Steinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge siderFR Akryl dybde ≥ 15mm på begge siderStålrør ≤ Ø324mmSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 240 C/U (E 240)≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 18mm≥ 20mm tykk rørskål av steinull densitet ≥ 80kg/m3 ≥ 100cm på begge siderFR Akryl dybde ≥ 15mmStålrør ≤ Ø40mmSteinull dybde ≥ 20mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarendewww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0046 & 21/0035Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 20 (37) 2020 12 7Detaljtegninger Protecta® FR AkrylSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 240)≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 300x300mm≥ 30mm tykk rørskål av steinull densitet ≥ 80kg/m3 ≥ 100cm på begge siderFR Akryl dybde ≥ 25mmStålrør ≤ Ø219mmSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarendeSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/U (E 240)