Title: ksu.pdf
[tp Δ50Ød nomVentil monterad iMittfrekvens [Hz]20100 125 160 200Kanal Kanal Kanal Kanal63 -6 -7 -3 -5125 250 500 -3 -3 -6 -5 -6 -7 -5 -7 -3 -8 -7 -51K 2K 4K 8K -27 -4 -28 -8 -29 -2 -30 -29 -4 -12 -913 -12 -16 -1310520Tolerans±3±2±2±2±2±2±2±3Ø 125 200Ljuddämpning, ΔL, [dB]100]Ød nomVentil monterad i63Mittfrekvens [Hz]125 250 5001K2K4K8Ka P[tp Δ50100Kanal2318141212145620125Kanal21171211121176160Kanal19141211111457200Kanal1513111113127710520Tolerans±6±3±2±2±2±2±2±3Mätning av luftflöde Data anges i en separat broschyr.Ø 160 200100]a P[50p Δ20101040Rätt till ändringar förbehålles1515101020121050q2050q103040100qKSU50a [mm] 510403530LWA [dB(A)]20304050 [l/s]100180 [m3/h]1050a [mm] 510403530LWA [dB(A)]3040 50