Title: +175=325.001_IK001_FDV luft_vann varmepumpe teknisk rom terapibasseng Manual-P-serien.Produktinformasjon.pdf
3. Varmepumpen er for liten for bassenget.3. Varmepumpen er for liten for bassenget.avsnitt 3.3. Større varmepumpe er nødvendig.4. Utetemperaturen er for lav.4. Sesongen er over. Større varmepumpe er5. Bassengets isolasjon er ikke tilstrekkelig.5. Bassengets isolasjon er ikke tilstrekkelig.nødvendig.5. Overdekning kreves.Varmepumpen iser igjen.1. Vanntemperaturen lavere enn 15 °C.2. Uvanlig høy luftfuktighet.3. Utetemperaturen lavere enn 5 °C.Still om parametere for avriming til høyere stopptemperatur og/eller lavere avrimingstid. Ved behov kjør i kjølemodus for å smelte isen. Se avsnitt 3.1. Kontroller at renseanlegget er i gang.Gjennomstrømningsvakten alarmerer E03.Gjennomstrømningen er for lav.2. Kontroller sandfilteret – spyl gjennom i motsatt retning ved behov.2. Kontroller sandfilteret – spyl gjennom i motsatt retning ved behov.3. Kontroller bypass-innstillingen.54Vedlikehold, service og feilsøkingFeilkodetabellDriftsforstyrrelseFeilmeldingÅrsak