Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Ligações eléctricas • Ligar o comando ambiente seguindo as instruções relativas aocomando utilizado.ATENÇÃO: Fazer passar os cabos no interior da caixa eléctrica conforme indicado na Fig.37Conectar as válvulas conforme as instruções a seguir, utilizando os diagramas eléctricos contidos na documentação da máquina.Conectar as válvulas conforme as instruções a seguir, utilizando os diagramas eléctricos contidos na documentação da máquina.Devem ser utilizadas válvulas que em presença da falta de tensão de alimentação fechem a entrada da água no aparelho.Devem ser utilizadas válvulas que em presença da falta de tensão de alimentação fechem a entrada da água no aparelho.Válvulas com tensão 230V de duas posições (ON-OFF) • Neste caso a válvula de água refrigerada deve ser pilotada pelo sinal on-off de 230V que sai do borne V e a válvula de água quente pelo borne H.