Title: +135.01=542.002-OS001T_02-Delta OP Brukerhåndbok 2016 - Norsk.pdf
Hvis du trenger annen betjeningsinformasjon – for eksempel hvordan du kobler ut eller kobler inn detektorer og utganger, hvordan du får fram systeminformasjon og så videre – kan du lese kapittelet «Betjeningsmenyer» eller «Systeminformasjon».14Brukerhåndbok Delta OPArt.nr. 351204.011Brannalarmtest Kontrollpanelets sonetest lar deg teste om alle detektorene i en brannsone virker tilfredsstillende, for eksempel ved å bruke egnet testgass.Utfør følgende trinn:1. Sett sonen som detektoren hører til, i testmodus (fra Delta OP-panelet). 2. Spray detektorhodet med egnet testgass. 3. Panelet varsler visuelt en brannalarm fra detektoren som testes. 4. Ingen alarm- eller styreutgang aktiveres. 5. Systemet tilbakestiller detektoren etter cirka 20 sekunder.Dersom du trykker tasten AVSTILL KLOKKER før du starter testen, vil alarmklokkene aktiveres i ett til to sekunder for hver test du utfører. Trykk tasten én gang til for å deaktivere denne funksjonen.