Title: Lockzone Ceiling - tilluftsventil Produktdatablad.pdf
Förhållande, anslutningsdimensioner. A = kanalanslutning, B = luftdonsanslutning. Förklaring av stegmodell: • Ett steg = En dimensionsförändring mellan A och B, t ex A = Ø160 mm och B = Ø200 mm. • Två steg = Två dimensionsförändringar mellan A och B, t ex A = Ø160 mm och B = Ø250 mm.LOCKZONE C 315-500+ALS 250-315 – Ett stegpt Papt Pa20020040 dB(A)40 dB(A)1003510035303050 40 302550 40 30202520202010105304050100200 l/s5304050100200 l/s100200300400500 m3/h100200300400500 m3/hLOCKZONE C 250-600 + ALS 200-250 – Ett stegLOCKZONE C 315-600 + ALS 250-315 – Ett steg300pt Papt Pa pt Papt Pa300pt Papt Pa pt Papt Pa200100253040 dB(A)35200100253040 dB(A)35202050 4050 40303020201010304050100200l/s300304050100200l/s300200300400500m3/h200300400500