Title: +135.01=370.001-JP503T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Fukt o-ringen (fig. 6, pos. 1.13) før montering (ikke monter o-ringen i tørr tilstand).MERK: Pass på at o-ringen (fig. 6, pos. 1.13) ikke monteres dreid eller blir klemt under montering.Fyll pumpen/anlegget før oppstart og kontroller tettheten med sys- temtrykk på. Hvis lekkasje på o-ringen kommer det først luft ut avWILO SE 11/20177.2InstallasjonForberedelsePosisjonering/justeringFig. 20: Transport av motorenMonterings- og driftsveiledning Wilo-VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-EFor å montere differensialtrykktransmitteren igjen, bøy trykkmåle- ledningen minimalt og jevnt i nødvendig eller egnet posisjon. Ikke misform områdene ved kabelskjøten.For optimal føring av trykkmåleledningene kan differensialtrykk- transmitteren kobles fra holdeplaten (fig. 6, pos. 6), dreies 180° rundt lengdeaksen og monteres igjen.For optimal føring av trykkmåleledningene kan differensialtrykk- transmitteren kobles fra holdeplaten (fig. 6, pos. 6), dreies 180° rundt lengdeaksen og monteres igjen.