Title: +135.01=370.001-JP503T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
±Symbol Verdier/forklaringerVisningsbetingelserTilgangssperre inaktiv (endrin- ger mulig) (for ytterligere informasjon, se kapittel 8.6.7 «Aktivere/deakti- vere tilgangssperre» på side 28)Tilgangssperre aktiv (ingen end- ringer mulig) (for ytterligere informasjon, se kapittel 8.6.7 «Aktivere/deakti- vere tilgangssperre» på side 28)FARE! Livsfare! På grunn av ikke monterte verneinnretninger på elektronikkmodu- len og motoren kan strømstøt eller berøring av roterende deler føre til livstruende skader.Før oppstart og etter gjennomførte vedlikeholdsarbeider, må demonterte verneinnretninger, slik som moduldeksel og vifte- deksel, monteres på igjen.Ved oppstart må man holde avstand til pumpen. • Koble aldri pumpen til uten elektronikkmodul.Før oppstart må pumpen og elektronikkmodulen ha omgivelsestem- peratur.Fyll og luft anlegget på sakkyndig måte.FORSIKTIG! Fare for materialskader! Tørrgang ødelegger den mekaniske tetningen.