Title: +135.01=744.001-UP001T_03-O80 LED brukermanual.pdf
Sikringer og fejlstrømsafbrydere Det anbefales at MCB’er (Miniature Circuit Breaker) med type-C drift egenskaber anvendes til belysningskredsløb. Information om antallet af armaturer/forkoblinger/ drivere der kan tilsluttes en MCB sikring kan findes på vores hjemmeside. På et belysningskredsløb må der ikke kombineres induktive belastninger (magnetisk forkobling) og elektroniske apparater. Standarden for armaturer (IEC/EN 60598) tillader en maksimal jord lækstrøm på 3,5mA fra et armatur. Elektronisk udstyr genererer en højere jordstrøm end gammelt konventionelt udstyr. Der skal derfor anvendes en fejlstrømsafbryder, der er forberedt til elektroniske belastninger. Fejlstrømsafbryderen skal være tidsforsinket, og kunne modstå høje indkoblingsstrømme uden at slå fra.