Title: Dokumentasjon Tavler - ved utbygging 2008-2009.pdf
Lys med elektronisk forkoblingut. =12A Glødelamper =14A Moment hoved / hjelpekl.=3Nm / 1,2Nm BxHxD = 45x85x97.5DILL Maks kondensator last 470mikroF IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA. 3-pol kontkator kun for belysningsanleggOmgivelse temp Åpen utførelse -25/60 C Kapslet utførelse -25/60 C Lagring -40/80 CEL.nr.8 34 . 0 61 75 84.54.84.517.76.5(6.4)11.611.610.697.445138.7FDV-dokumentasjonSide 2Jordfeilautomater PKPM2/PKP62-.....-A C - kar. A-type 2p (IT/TT/TN - nett)10 A - rød jordfeilautomat - 30mA 10kATekniskinformasjon:PKPM2-10/2/C/003-A -1654704 16 A - grå jordfeilautomat - 30mA 10kAPKPM2-16/2/C/003-A -1654706Ik max : 6-10kA Utløsergrense : 30mA / 100mA Støtstrømssikker : 250A (8/20) Un : 230V, 50/60Hz pulsstrømsikkerXpole Jordfeilautomater 10 - 40 Ampèr 2 pol Tilpasset samme samleskinne som elementautomat - PLSMMålskisse: 2 modulerRammeklemme for 1-25mm² Cu Tiltrekkingsmoment 2,4NmTilleggsutstyr:TypeEL.nr.Moeller Electric AS