Title: RIBfys02_rev05 - Autronica - Energinotat.pdf
Rev01: Inndata er gjennomgått og oppdatert etter innspill fra RIV og HENT.Rev02: Revidert isoleringsprinsipp parkeringskjeller.Rev03: Oppdatert planløsning kontor (plan 1), samt vindusoppbygning og tetthetskrav til kontordelen.Rev04: Oppdatert teknisk inndata.Rev05: Oppdatert til «som-bygget» og endelig energimerking for opplasting.x:\nor\oppdrag\trondheim\515\34\5153488\5 arbeidsdokumenter\52 ribfys\ribfys02 - energinotat\rev05\ribfys02_rev05 - autronica - energinotat.docx2016-10-27 | Side 1 av 14Norconsult AS | Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika | Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 | Fax: +47 67 54 45 76NOTAT Notat nr.: RIBfys02_rev05 Oppdragsnr.: 51534881.1Forskriftskrav til energieffektivitet og energiforsyning i TEK10TEK 10 gir to alternative metoder for å dokumentere forventet energibruk for et bygg:Energitiltaksmetoden: Det er stilt krav til U-verdi for ytre bygningsdeler, totalt areal for