Title: +038=310.000-NI017._03-7-415 Trykkprøvingsskjema blomster.docx
7-415 Trykkprøvingsskjema én seksjonSjekkpunkter OK Avvik I.A. Målt verdi / tilleggsinformasjon Tegningsnummer og revisjon x Egen tegning. Dato tegning x Ved trykkprøvning med luft: Pass på at alt trykket er ute før slangen skrus fra; det er lett for at det blåses ut stålspon og støv som kan skade øyne! x 20.01.2020 Seksjon x 11etg akse 8-16 akse blomstervann Alle anlegg trykkprøves med min 1,3 x driftstrykk x Ikke fult med vann pga. frostfare kun luft. Sprinkler: 15 bar (vann) Type matr x 25 PEH plast rør Dimensjon x 54-42-28-15 mm rør BAR ved trykksetting x 2 bar luft Påsatt klokken Kl 10 BAR ved avlesing etter minimum 2 timer ok 2bar luft Avlest klokken ok Kl 12 Annetok