Title: DM1-3 Målerliste RIE og El.entreprenør-1.xlsx
433.U2.01- Underfordeling VVS/Teknisk U2 Underfordeling XP010 Aggregat 360.012 Vifter 30806822 433.U2.01 B,M,S,T ja ja 08.09.2022 Søk opp måler på nytt; 31.05.22 Er måler byttet? 20.04.22 Elektro Var opprinnelig feil målernr. men vi får ikke kontakt med måleren på radio. Bytt måleren. 09.11.2022 - Mulig antenne problemer, flytt antenner ut av rom. XP011 Aggregat 360.012 Kjøl 30806825 433.U2.01 B,M,S,T,O ja ja ja 19.12.22 Fungerer = OK 09.01.11 - Visuelt OK - antennner ser ikke ut til å være tilkoblet eller kan være i klem på kabelstige. mulig målere bør flyttes ut av rom.\n14.09.2022 Målerinnsamlingen fungerer. 13.09.2022 Byttet målernr. til 30806825, sjekk dette 14.09.2022 Fra 31.05.22 Fungerte ikke etter nytt søk 20.04.22 Entro Byttet målernr. Fra 30806025 til 30806825, må søkes opp på nytt. XP012 Res 30806821 433.U2.01 B,M,S,T ja ja 08.09.2022 Søk opp måler på nytt; 31.05.22 Fungerte ikke etter nytt søk 20.04.22 Entro Byttet målernr. Fra 30806021 til 30806821, må søkes opp på nytt. 09.11.2022 - Ingen last