Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Krävs det mer olja på grund av att nivån i kompressorn är låg från början, får du bara fylla på med den typ av smörjolja som anges på kompressorns märkplåt: polyolesterolja (ref: POE 160SZ).OBS! Använd endast olja som är godkänd för dessa kompressorer. Återanvänd aldrig olja som exponerats för luften.VIKTIGT: Oljor av typ R22 får inte blandas med R410A och vice versa.19.3 - Förångare och vattenkylda kondensorerFörångarna och kondensorerna är plattvärmeväxlare med enkel krets. De är testade och stämplade för ett maximalt arbetstryck på 5 000 kPa, 4 500 kPa på köldmediumsidan och 1 000 kPa på vattensidan.Dimensioneringen av värmeväxlaren för hela intervallet säkerställer en mättad förångningstemperatur på 4,5 °C och en kondenseringstemperatur kring 38 °C med faktiskt underkylning vid omkring 4 K på kondensorns utloppssida, baserat på nominella Eurovent-villkor.