Title: +038=360.001-#####._09-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Trykkfall, avtrekk96 PaEkstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje303 m³/hTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(86,0% ved samme luftmengde) Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter86,0 %83,7 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer77,8 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold100,0 %Årsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)100,0 %LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkUteluftTilluftAvtrekkAvkastSFPeSFPvEtaTAndelm³/hm³/hPaPaPaPakW/ (m³/s)kW/ (m³/s)%1004 4104 410011911901,020,9186,0Tilluftsside, vinterInnUtLufttemperatur20,014,4°CRelativ fuktighet8537%Varmeeffekt62,41kWAvtrekksside, vinterInnUtLufttemperatur20,014,4°C