Title: +038=360.000-NI001._74-DM1-3. 360.013 (7 etg) R&H - Målerapport.pdf
KONTROLLPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01Blankett nr.: 68-091ANLEGG : SYSTEM :TILLUFTROM NR.kontor 7-105 møterom 7-106 Stillerom 7- 107 Stillerom 7- 108 møterom 7-109 Kjøkken/spiserom 7-006 oppvask/oppbevaring 7-007 møterom 7-008 lager 7-423 Åpent kontor landskap 7-110Dronning Maud 1-3 +07= 360.013 TILLUFT Prosjektert Målt m3/h 133 313 115 126 328 677 230 965 97 1 426m3/h 160 400 150 150 400 800 220 1 200 100 1 540Avvik %3,91 -2,19 -4,17 5,00 2,50 5,78 30,68 0,52 -3,00 15,75AVTRE Prosjek Målt m3/h m3/hTotal5 1204 4107,6700KVALITETSHÅNDBOK Randem Hübert A/S - Stansevn. 11, 0975 OSLO - Telefon: 22 90 07 00 - Telefax: 22 90 07 10 E-mail: service@hybra.noDato : Ref. :Avvik %06.07.2021Didrik AlmANMERKNINGMålt ved 80% pådrag Målt ved 80% pådrag Målt ved 80% pådrag Målt ved 80% pådrag Målt ved 80% pådrag Målt ved 80% pådrag Målt ved 80% pådrag Målt ved 80% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 80% pådrag