Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
Steinull dybde ≥ 20mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarendeSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/U (E 240)≥ 35MM DT-ELEMENTER ELLER LIGNENDELysåpningsbredde 10mmStålrør ≤ Ø219mmFR Akryl dybde ≥ 15mm overside≥ 30mm tykk rørskål av steinull densitet ≥ 80kg/m3Steinull dybde ≥ 20mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarendewww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0046 & 21/0035Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 13 (37) 2020 12 7Detaljtegninger Protecta® FR AkrylKOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)≥ 73MM DT-ELEMENTER ELLER LIGNENDEMaks utsparing 300x300mmKobberrør ≤ Ø6mmFR Akryl dybde ≥ 25mm oversideSteinull dybde ≥ 48mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarendeKOBBERRØR BRANNMOTSTAND E 120 C/C≥ 73MM DT-ELEMENTER ELLER LIGNENDEMaks utsparing 300x300mmKobberrør ≤ Ø54mmFR Akryl dybde ≥ 25mm oversideSteinull dybde ≥ 48mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarendeISOLERTE KOBBERRØR BRANNMOTSTAND EI 180 C/C (E 240)≥ 73MM DT-ELEMENTER ELLER LIGNENDEMaks utsparing 300x300mm