Title: +038=360.000-ST027T_03-Colibri Ceiling Ventil Swegon - Produktdatablad.pdf
Miljö Byggvarudeklaration finns att hämta på www.swegon.com.3MonteringFigur 1. Quick Access.Figur 3. Montering av don och anslutningslåda med låg bygghöjd.0xD / ±5%0xD / ±5%2xD / ±10%Figur 2. Monteringsalternativ.Figur 4. Demontering av spjäll.4DimensioneringLjudtrycksnivå dB(A) gäller för rum med 10 m2 ekvivalent ljudabsorptionsarea.Ljudtrycksnivå dB(A) gäller för rum med 10 m2 ekvivalent ljudabsorptionsarea.Ljuddämpning (DL) redovisas i oktavband. Mynningsdämpning är inkluderat i värdena. • Kastlängd l0,2 är mätt vid isotermisk inblåsning. • Rekommenderad max undertemperatur är 14 K. • För beräkning av luftstrålens utbredning, lufthastig- heter i vistelsezonen eller ljudnivåer i rum med andra dimensioner hänvisas till våra beräkningsprogram som finns på www.swegon.com.