Title: 230928Tungasletta 2 bygg A 2023.pdf
Tilfluktsrommet i kjelleren blir brukt som klasserom/lab. Der henger det 4 markeringslys på en nødlyssentral. Denne sentralen mangler batteri.RØKLUKER:2 stk røykluke sentraler: Hoved trapp :BB-Q117,12v/1,2A ,ladespenning 13,84v Kontrollert utløsningskrets ved måling over utgang. BI trapp: BB-Q117,12v-1,2Ah, ladespenning 13,74v. Kontrollerte utløsningskrets ved måling over utgang.NB! Batterier må skiftes neste år! 2x12v-2,3AhSide 2 av 3