Title: 320-Reguleringventil STA-F.pdf
Innstillingen av en ventil for et visst trykkfall som eksempelvis motsvarer siffer 2,3 omdreininger i diagrammet skjer på følgende måte: 1. Steng ventilen helt (Fig. 1) 2. Åpne ventilen 2,3 omdreininger (Fig. 2 ) 3. Med umbraconøkkel skrues innerspindelen med klokka til den stopper. 4. Ventilene er nå forinnstilt.For å kontrollere forinnstillingen på en ventil stenger man den først. Indikeringen skall da stå på 0,0. Deretter åpner man ventilen til stopp. Indikeringen angir da forinnstillingstallet, i dette tilfelle 2,3 (Fig .2).Fig. 1 Helt stengtFig. 2 Åpen 2,3 omdreiningerMÅLENØYAKTIGHETRattets nullstilling er kalibrert og skal ikke endresAvvikelse av mengde ved forskjellige innstillinger Kurven (ﬁ g 3) gjelder for ventiler montert med spesiﬁ sert strømningsretning og korrekte avstander (ﬁ g 4), og med normale røranslutninger.Fig. 3 ± % 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0Fig. 42 D5 D2 D10 D020406080100 *)) Innstilling (%) av helt åpen ventil.5STAFINNREGULERING