Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
kommunikationsmodul, CIM Hvis du ønsker at overvåge en slavepumpe, skal du også montere et kommunikationsmodul på slavepumpen.De følgende eksterne forbindelser skal monteres på både masterpumpen og slavepumpen:Relæer (fra model B)Pumperne har følgende fælles anlægsparametre:Driftsform, reguleringsform og sætpunktVarmeenergimonitor:Begge pumper viser varmeenergien for hele anlægget og ikke kun for den enkelte pumpe. Bemærk at alle beregninger fore- tages i masterpumpen. Hvis strømmen til masterpumpen afbrydes, holder varmeenergien op med at stige. Se også afsnit 7.9.5 Varmeenergimåler.For yderligere information om indgangs- og udgangskommunika- tion i flerpumpesystemer, se afsnit 7.9.2 Relæudgange, 7.9.3 Digitale indgange og 7.9.4 Analog indgang.7.9.2 RelæudgangePumpen har to signalrelæer med en potentialfri skiftekontakt til ekstern fejlmelding. Se afsnit 3.9 Forbindelsesdiagrammer.