Title: 2020 Årskontroll sprinkler Smestad_skole - ESS_76425.pdf
Sprinklersentral212 AuditoriumLiten alvorlighetsgrad3.4.5.6.7.U.et. Stollager. Et sprinklerhode skjermes av et rør. For riktig sprinklerdekning må sprinklerhodet flyttes/senkes, eventuelt kan røret flyttes. Plan 0: 017 Lager. En 11/4" kuleventil for avtapning av anlegget mangler plugg. Utilsiktet åpning av denne vil resultere i vannsøl og uønskede alarmer. Plugges med godkjent plugg. Plan 0: 017 Lager. Det er noe begrenset beskyttelse på grunn av vannrør nær sprinklerhoder. For tilstrekkelig dekning må sprinklerhoder føres ned under andre rørføringer. Plan U del 1: 001 Ventilasjonsrom. Mangelfull dekning under ventilasjonskanal og kabelføring ligger ubeskyttet. 2 stk sprinklere under ventilasjonskanal. Plan 1 del 1: 130 Vestibyle/kantine- Sprinklere nærmest dekkekant er montert 2.0m fra dekkekant. Iht. regelverket skal det være fortetting av sprinklerhoder ved slike åpninger i dekket. Sprinkler skal monteres med innbyrdes avstand på maks 1,5 m og maks 0,5 m fra dekkekanten.U.etg. stollager