Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Maks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-SStålrør ≤ Ø63mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-SStålrør ≤ Ø63mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderRøret må males 200mm på begge sider med 1150μ WFT Protecta FR Kabelmaling