Title: Kontrollplan BL.pdf
ventilasjon er montert. Gjenstår kanal akse 15. R&H melder at de har påbegynt innregulering. Status 09.09.21: R&H melder at innregulering er utført 09.09.21. R&H setter sukkerbit‐rist inn i to små wc OV5 for å utligne trykk når dør slås igjen. Punkt lukkes når dette er utført. Status 19.11.21: Utfordring med støy fra vifte akse 14‐15 korridor. R&H forsøker å isolere vifte. Noe utfordringer med "småsusing" fra baffel akse 14‐15. Status 25.11.21: R&H har isolert vifte uten at resultat ble særlig bedre. Det kommer støy fra ventilasjon ved resepsjonen ved enkelte tider (McK har notert seg tider). R&H har sett på dette, men har ikke blitt klokere av det. R&H er bedt om å ta en befaring. Status 02.12.21: Ikke noe utvikling i saken. Status 09.12.21: Ikke noe utvikling i saken. Det er diskutert noen løsninger som må prøves i praksis. RIV og R&H må gå sammen om å finne en løsning. Status 07.01.22: Ukjent Status 07.01.22: R&H har gått i gang med å omprogrammere avtrekk fra aggregat 21 til aggregat 22. Skal videre