Title: +038=370.001-NT014._01-Statico_NO_low.pdf
Spesiﬁkk vannvolum, tabell 4. Installert varme effekt i kW. Systemdesign, beregning av innhold. Systemdesign, beregning av innhold.VeEkspansjonsvolumEN 12828 Ve = e · (Vs+Vhs) Kjøling Ve = e · (Vs+Vhs)SWKI HE301-01 Oppvarming SWKI HE301-01 KjølingVe = e · Vs · X1) + ehs · VhsVe = e · Vs · X1) + ehs · Vhse, ehs e, ehs e ehs e, ehsEkspansjonskoefﬁsient for tmax , tabell 1 Ekspansjonskoefﬁsient for tmax , tabell 1 7) Ekspansjonskoefﬁsient for (tsmax + tr)/2, tabell 1 Ekspansjonskoefﬁsient for tmax , tabell 1 Ekspansjonskoefﬁsient for tmax , tabell 1 7)VwrVannreserveEN 12828, Kjøling Vwr ≥ 0,005 · Vs ≥ 3 LSWKI HE301-01 Vwr er hensyntatt i Ve medcoefficienten Xp0Minstetrykk 2) Nedre grenseverdi for trykkvedlikeholdEN 12828, Kjøling p0 = Hst/10 + 0,2 bar ≥ pz SWKI HE301-01 p0 = Hst/10 + 0,3 bar ≥ pzHst pzStatisk høyde Minimum nødvendig trykk for pumper eller kjelerpa Min. driftstrykkpa ≥ p0 + 0,3 barLaveste grense for optimal trykkvedlikeholdpe