Title: +038=621.001-NI009T_01-1. Brukerveiledning for heis_Jan. 2018_N_br.pdf
(*10) Når heisen skal tilbake til normal drift slås bryter(*3) Valgt etasje er bestemt, og er spesisfisert i detRETURN–OFF–CONT. til OFFIndividelle prosjektinformasjonsbladet.(*4) Om Nødstrømsoperasjonen er overvåket av Mitsubishi Elevators & Escalators Monitoring and Control System (MelEye), vil statusen vises i displayet. For detajer, referer Operation Manual for Mitsubishi Elevators & Escalators Monitoring and Control System (MelEye).© Uniheis AS – 202091 -(B0329-332 Dronning Mauds gt. 1 - 3)D50102(No)-b Utgitt Nov. 2019c) Blokkskjema for operasjon av Emergency Power Source – Automatic (OEPS-A)StrømutfallStolen stanser.Stollys slukker og nødlys tenner.Etter noe tid koples nødstrømmen inn og strøm leveres til heisen.(*1)Er AUTO–MANUAL bryteren for nødstrøms- kilde(*2) på AUTO?NeiJaADReferer c)-1 for automatisk aktivering av OEPS-A (page 110).Referer c)-2 for manuell aktivering av OEPS-A (page 111).© Uniheis AS – 202092 -(B0329-332 Dronning Mauds gt. 1 - 3)