Title: 360.002 Teknisk underlag.pdf
InspeksjonsvinduRundDiameter [mm]200,0LampeETLED HIDDENNominell data12 V3 W0,35 AIP44With cableJa17.12.2021 07:46Side3 / 8CoventAir v11.07Kunde:Bjerke VentilasjonProsjektnr.:200690Gate :Systemnummer: 02By:Tegning-ID:02Ansvarlig:Jon E. JamesonBygg prosjekt:RavinenSystem mark:360.02Dato:17.12.2021Konstruksjons-gate:Revisjon:1Kontruksjons-by:Side:4 / 8VarmebatteriL4Tilluft353 mm2 m2124 kg41 PaLuftmengde [m³/h] Lufthastighet [m/s] Luft inn [°C] Luft ut [°C] Kapasitet [KW] Lufttrykkfall [Pa] Utbygd batterikasse [mm]10 439 2,35 12,7 22,0 32,8 41 NeiFuktighet [%] Fuktighet [%]41 22Medium Volum [l] Med. strømning [L/s] Med. hastighet [m/s] Med. inn [°C] Med. ut [°C] Med. trykkfall [KPa]Vann/Etylengl 13,67 0,41 0,53 40,0 20,0 9HW-ES-3,0-1606-767-3R-7-V2-Cu/Al [49402]Materialer:Rør Kretser Finneavstand [mm] Tilkobling inn Tilkobling ut Lomme for frostføler3 7 3,00 1 0/0" 1 0/0"