Title: Pos. 09 Koketopp_700 serien_Bruksanvisning.pdf
Utrusta apparat av typ ”B11” med en skorsten som ﬁ nns tillgänglig hos apparatens tillverkare. Följ installationsanvis- ningarna för skorstenen .Anslut skorstenen till ett rör vars diameter är 150/155 mm och som klarar av temperaturer på upp till 300°C.Anslut skorstenen till ett rör vars diameter är 150/155 mm och som klarar av temperaturer på upp till 300°C.Led röret ut eller till en fungerande skorsten. Rörets maximi längd är 3 m .Led röret ut eller till en fungerande skorsten. Rörets maximi längd är 3 m .9 ANSLUTNINGAR Anslutningarnas dimensioner och placeringar framgår av in- stallationsritningarna i början av denna manual .9.1 GASANSLUTNING Försäkra före anslutning att gasanslutningen på installa- tionsplatsen överensstämmer med de värden som anges på apparatens typskylt. Konvertera vid behov apparaten för att passa gasen på installationsplatsen, se ”Byte av gastyp” .