Title: CoolDX.IN.G.pdf_201811991420.pdf
FelsökningschemaSymptomMöjlig orsakÅtgärdKompressor ej i driftSpänning bruten.Kontrollera manöver-/arbetsbrytare. Kontrollerasäkringar.Fel fasföljd.Kontrollera och ändra fasföljd.Kompressor brutit på säkerhetskretsen.Kontrollera, återställ vid behov.Defekt kompressor.Byt ut kompressor.För låg kyleffektSpänning bruten.Kontrollera manöver-/arbetsbrytare. Kontrollerasäkringar.Fel fasföljd.Kontrollera och ändra fasföljd.Inget eller för lågt luftflöde över förångare.Kontrollera luftflödet.Termostat/reglerutrustning fel inställd eller defekt.Justera inställning eller byt felaktiga komponenter.Kompressor bryter på grund avBrist på köldmedie.Anläggningen läcker. Täta och fyll på köldmedium.att lågtrycksgivare mäter ett förInget eller för lågt luftflöde över förångare.Kontrollera luftflödet.lågt värdeExpansionsventil defekt.Kontrollera, bytut.Lågtrycksgivare defekt.Kontrollera, bytut.Kompressor bryter på grund av