Title: +038=542.001-OS011._01-Previdia Max Brannsentral Nortek Brukermanual.pdf
Seksjon for betjening av timere for valgt brannsentral. Status for hver timer er kategorisert med fargekode: -Grønn, timer er i standby. -Rød, timer er aktiv. -Blå, valgt timer. Ved å velge en gruppe og trykke Aktiver/deaktiver er det mulig å manuelt endre status på timeren. Ved å trykke Utkobling kan man utføre inn- og utkobling av timeren. Seksjon for betjening av alarmoverføring for valgt brannsentral. Ved tilfeller av feil, vil dette opplyses i seksjonen til venstre. Seksjonen til høyre inneholder følgende: -Utkoble Anrop, for utkobling av alarmoverføringer. -Stopp Anrop, for å stanse aktive alarmoverføringer. Seksjon for visning av enheter tilkoblet inn- eller utganger for valgt brannsentral. Status for hver linje er kategorisert med fargekode: -Grønn, Linje er i standby. -Gul, Linje er i feil eller utkoblet. -Rød, linje har alarmstatus. -Blå, valgt linje. Ved å velge en linje og trykke Aktiver/deaktiver er det mulig å manuelt endre status på linjen. Ved å trykke Utkobling kan man utføre inn- og