Title: Philip_Pedersensvei_20_Aggregat_Norsk_Teknisk_Installasjon_AS_1000646_20201207154912206_SDS_816.pdf
1,50 kW/(m³/s)Tilluftens torra temperaturverkningsgrad85,6 %Eurovent energieffektivitetsklassA+ 2016Kontroll mot kommissionens förordning (EU) nr 1253/2014Kompatibel 2018HöljeKonstruktion Paneler med mellanliggande isolering av mineralullPaneler 56mm med 1mm stålplåt på insidan och utsidan. Utsida med lackad grå metallic.Isoleringsklass T2Kondensisolering TB2Läckageklass L1(M) / L2(R) enligt EN 1886:2007 vid -400 Pa och +700 PaHöljesstyrka D1(M)Hygien Kompatibel med kraven enligt VDI 602211/29AHU Design Teknisk specikationObjekt: Philip Pedersensvei 20 (1000646) Aggregatnamn: 360.006 - GOLD RXF 35. +/- 10.000m³/h - 80% SamtidighetElanslutningGOLD F 3-fas, 5-ledare, 400 V-10/+15%, 50Hz, 20AKylmaskin, DX 3-fas, 4-ledare, 400 V±10%, 50Hz, 40ALuftvärmare, el, i hölje 3*400V+N+PE, 32AFunktionsdelar i luftriktningenHastighet m/sTemp. vinter °CTemp. sommar °CUteluftskanalIntagsdelAnslutningsramLjuddämpare1,31SpjällKylmaskin, DX1,6326,0/14,1Filter