Title: +038=360.027-#####._04-360.027 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsramme, TilluftStatisk trykkfallDato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000572045InnUt26,016,0°C5083%27,19kW0,133l/minInnUt26,041,1°C5021%6 300 m³/h529 Pa484 Pa0,7 °C280 omdr/min1 502 omdr/min1 542 omdr/min1 890 omdr/min1,46 kW1,33 kW2,40 kW1DOMEL 748.3.492163,6 %95,0 %7266,7 %0,76 kW/(m³/s)2 PaSide: 13/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.027 - 360.027 GOLD25FRXHC +/- 7.000 m³/h - 90%1Varmebatteri, vann, TBLA-5-140-060-2-2Ventilsats varme/kjøleInkl.motor, ventil, frostvakt og hurtigkobling (kvs = 4)EffektvariantAntall rørraderAntall kretserAnslutningsnummerLamellavstandTrykkfallLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighetØnsket batterieffektBatteriets overkapasitetVæsketemperatur