Title: Sjekkliste Hande 2.pdf
Dersom temperaturen i konstruksjonen ved måle- tidspunktet avviker fra brukstemperaturen, må man korrigere måleverdiene for temperaturdifferansen, se for eksempel fig. 67 for betong. Denne temperaturkor- reksjonen kan ikke benyttes for å kompensere tempe- raturforskjell mellom sensor og omgivelser som er be- skrevet i pkt. 632.656 Enkel måling av RF i betongoverflater. Der man for eksempel vil undersøke om det er fuktig betong under blærer i et tett belegg, kan man gjøre en forenklet RF- måling ved at man stikker en liten RF-føler inn mellom belegget og underlaget, se fig. 656. Alternativt kan man fjerne en del av belegget og plassere RF- sensoren inni en tett kasse.