Title: V20-07-01 VVS-anlegg plan 7 - DM1.pdf
500x200 UK=2640Opp MA 110mmTrykkavl. 7-505.3-sNed 360.012: ø400 360.013: ø630 360.012: ø400Opp MA 110mmHovedtrapp 1 7-308Motorisert åpne/lukke- spjeld 700x1200. Normalt stengt. Åpner på detekert røyk i sluse.Heislobby 7-307ST009T-125-160 120 m³/hOpp/ned MA 75 Purewater: DN 65 310.302: 22 mm 310.202: 22 mm Heis 310.102: 35 mm 1-7-h2 320.101: 54 mm 320.101: 54 mm 310.003: PE100 75 310.001: MA 110Fancoil 2 kW Tilknyttes kombibaffelkurs5 2 1 - T 2 0 0 F SSZ001T Ø630SZ001T Ø400SF002T-125ø125 UK=2684Heis 1-7-h1SZ001T Ø400Ned 360.021: ø500SZ001T Ø125SZ001T Ø125Pure water: DN 65 +c 2820SF002T-125SK001T Ø125 Q:120 m³/hVifte og filter ifm. kjøkkenhette Mckinsey350x200 UK=2650ø125 UK=2628ø100ø125ø125ø125ø125ø125 UK=2722Garderobe 7-401ST008T-125 50 m³/hDN25 0,16 L/sOpp til slukMA 75SK001T Ø100 Q:50 m³/hSjakt 7-503-s2 2 7 2 = K U 5 2 1 øEL/Tele 7-502-sOpp 360.021: ø500 Kanal brannisoleresKorridor-6 7-303-6ø100