Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
x 28.87 m 33.32 m 33.99 m 29.54 mVegg 1 2 3 4 Gulv Himling Romhøyde Referanseplanets høydey 6.12 m 5.45 m 9.90 m 10.57 m3.50 m 0.75 mUnilamp Ravinen v50.81.31.82.3Lengde 4.50 m 4.50 m 4.50 m 4.50 mReflektans 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 20.0 % 80.0 %Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGAN2.83.33.8 x [m]Side 107/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202261.536 Tv stue6.2 Sammendrag, 1.536 Tv stue6.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10.70.31.32.33.3x [m]100150200Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 3.50 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (20.23 m²)7041.60 lm 71.6 W 3.54 W/m² (1.95 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (2.2H 2.2H) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 181 lx 114 lx 0.63 0.51 <=17.3 0.75 m