Title: +038=360.000-ST027T_01-Colibri Ceiling Ventil Swegon - Bruksanvisning.pdf
Montering För att demontera fronten förs ett tunt föremål, exempel- vis Quick Access-kort eller liknande, in mellan fronten och mellanlådan för att lossa fjädrarna. Kortet förs från mitten ut mot hörnen, se figur 2.Mellanlådans stos fixeras mot anslutande kanal med skruv eller popnit. Vid infällt montage i fasta undertak skruvas luftdonet fast i byggnadskonstruktionen genom mellanlå- dans sidor eller tak. Luftdon och anslutningslåda med låg bygghöjd centreras vid varandra med medföljande karos- serilist. Luftdonet fixeras i rätt position med skruv eller popnit i anslutningslådans undersida, se figur 4.XXXX (DIFFUSER NAME)Tomelilla SwedenXXX-XXX (Diffuser Size) +ALSx XXX-XXX / XXX (ALS Size)k = XX,X / XX,Xqp(cid:31)= k p q =( )2 kFigur 1. Injustering.qpq = uppmätt flöde l/s p = aktuellt mättryck (Pa) k = injusteringsfaktor