Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
1082820157411088391574121892615741270964157413019861574Maximalt driftstryckkPa400400400400400400Vattenfilter (minsta bortfiltrerade partikeldiameter) Expansionstankskapacitet (3)mml1.2251.2251.2251.2351.2351.235Köldbäraranslutningartum2,52,52,5333(1) Vikten som visas är endast en riktlinje. (2) Längd- och breddmåtten är desamma som för standardenheten. (3) Vid leveransen är det standardinställda förtrycket i tankarna inte nödvändigtvis det optimala värdet för systemet. För att kunna ändra vattenvolymen måste du ändra uppblåsningstrycket så att det hamnar nära systemets statiska lyfthöjd. Fyll systemet med vatten (avlufta) upp till ett tryck som ligger 10 till 20 kPa över trycket i tanken.4.3 - Elektriska data 30WG/WGA61WG utan pumpmodul2025303540455060708090KraftmatningNominell spänningV-fas-Hz400-3-50SpänningsområdeV360-440