Title: FDV Simployer.pdf
MANUELL RESET AV RØYKDETEKTOR Ved hjelp av resett-knappen er det mulig å utføre en manuell reset av en tilkoblet røyk-detektor. Knappen holdes nede inntil LED lyset blinker raskt og utgangen resettes.GrønnOKGrønn, langsomt blinkReset røykdetektorBlå, langsomt blinkService detektorRød, langsomt blinkAlarm998TX-FEP1AURASAFE mini FeilpanelTX-FEP1 SPESIFIKASJONERTekniske dataAdresseringFast adresseFeil/Alarm IndikeringGul LEDAkustisk alarmBuzzer > 50 dB(A)Fjærklemmer, max. 2,5 mm2Terminaler66x66x32 mm. Opus66 innsats m. 23 mm underlagDimensjonerKLEMMEOVERSIKTA. LED indikator, gul B. Knapp til å avstille akustisk alarm C. 24 VDC forsyning/Bus inngangLED indikeringStatusADRESSERING Feilpanel skal ikke tildeles en adresse (fast adresse 127).GulVentilasjon feil/alarm