Title: +038=433.000-NI003._12-Testrapport elektriske anlegg - DM1.E5=433.06.04, Pareto_SB1 Markets plan 06.pdf
TEST RAPPORTBruker:Teststed:Tallberg Elektro A/S Stanseveien 4+DM1.E5=433.06.04 Dronning Mauds gate 1-3Instrument dataType:EUROTEST COMBOSer.Nr.:13250825Modell:MI 3125BTProdusent:Metrel d.d.Nr. 11ResultatDM1-3. Plan 6 / DM1.E5=433.06.04 / XF000 FAZ-C63/4 23.12.2020 10:10 (Elektriker)ISOLASJON: ALLERln: >30.0MΩ Um: 254V Rlpe: >30.0MΩ Um: 254V Rnpe: >30.0MΩ Um: 254VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩ22DM1-3. Plan 6 / DM1.E5=433.06.04 / XF001 16C2/003 30.11.2020 12:00 (ELEKTRIKER)ISOLASJON: ALLERln: >30.0MΩ Um: 254V Rlpe: >30.0MΩ Um: 255V Rnpe: >30.0MΩ Um: 254VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩ33DM1-3. Plan 6 / DM1.E5=433.06.04 / XF001 16C2/003 30.11.2020 09:50SPĆNDINGUln: 233V Ulpe: 234V Unpe: 0V f: 50.0Hz44DM1-3. Plan 6 / DM1.E5=433.06.04 / XF002 16C2/003 30.11.2020 12:01 (ELEKTRIKER)ISOLASJON: ALLERln: >30.0MΩ Um: 254V Rlpe: >30.0MΩ Um: 255V Rnpe: >30.0MΩ Um: 253VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩ55