Title: +038=310.000-NI002T_02-teknisk-handbok-sanipex-web2.pdf
SPIKERAVVISERE M/FIKSERING Benyttes til beskyttelse av 18 mm, 25 mm og 29 mm varerør der det er fare for gjennomspikring/skruing. Ved benyttelse av spikeravvisere reduseres risiko for punktering av vannrør som ligger skjult i bygningskonstruksjonen. Spikeravviserne er testet av SINTEF Byggforsk, og bestått mot gjennom- trengning av spikerpistol, hammer og varmforsinket spiker 2,5 x 65mm og gipsplateskrue 3,9 x 41 mm med drill. Av- viseren monteres mot uttrekksretningen på røret.TETTING Tettehylse for tetting mellom varerør og PEX-rør skal benyt- tes der hvor det er fare for at lekkasjevann ikke dreneres via varerøret tilbake til fordelerskap.MERKING AV RØRKURSER Det anbefales at det benyttes merkeklips og merkelapper (inkl. i fordelerskapet) som tilhører systemet ved merking av kurser i fordelerskapet. Dette gir god oversikt over de18 | Armaturjonsson AS | TEKNISK HÅNDBOK JRG SANIPEXforskjellige kursene og sikrer at en raskt kan stenge ut en kurs ved en eventuell vannlekkasje.