Title: MA Norsk FDV 2014 LR.pdf
elektrisk, hydraulisk eller pneumatisk skruverktøy med slureeffekt. Bits skal være 6 mm. (Rør og rørdeler skal klamres)Ved rett montering kan maksimalt 5 mm forskyvning tillates på hver side av senterlinjen på gummipakningen. Avvinkling ved helt innskutt rørende er 3°.Bruksområdet for JET®-B koblinger, klasse B JEt-koblinger for bygg kan brukes til alle typer montering av rør og deler for avløpsinstallasjoner i boliger, kontor og offentlige bygg samt industribygg. I sykehus, spesial industri og laboratorium kan spillvann inneholde emner som kan angripe EPDM gummi- mansjetten. (Se resistensliste side 43/46) Ved enkelte tilfelle kan det også i bygg være behov for koblinger av syrefast stål om miljøet inneholder substanser som kan angripe det rustfrie stålet.JET-kobling, klasse B kan også brukes ved over- ganger mellom støpejern og forskjellige plastkvali- teter, PVC, PP og PEH rør. Konferer med de lokale myndigheter om det er krav til bruk av innstikkhylse/ støttehylser, som finnes i DE 75 og DN 100 mm.