Title: Manual - Styrecentral SV.pdf
For SV 48V-8A er den maximale tilladte belastning 8A, f.eks. 1 x 8A eller 2 x 4A.Strømbegrænser Type LIP funktion og indstilling (hvis monteret) Strømbegrænser type LIP (monteret ved åbningssystemet) anvendes som strømbegrænser mellem 48/24V DC forsyning og 1 eller 2 aktuatorer. Når den indstillede strømgrænse er nået, reduceres aktuatorernes hastighed. Når den maksimale belastning på aktuatoren overskrides, stopper aktuatoren. På 24V/48V typer (type LIP5 el. LIP6) tillades der maks. 5 gange udkobling ved maksimal belastning i samme retning. Derefter kan først igen køres i denne retning efter motor har kørt modsat retning, dette for at beskytte aktuatorgear. Bemærk at ved åbning skal rød LED lysdiode i lastafbryder type LIP lyse, når vinduer åbner, hvilket indikerer, at polaritet til aktuator er korrekt.For SV 48V-8A er den maximale tilladte belastning 8A, f.eks. 1 x 8A eller 2 x 4A.Oversigt over LIP indstillingerJ4Jumper oversigt Antal tilkoblede 27Kohm endemodstande for Aktuatorudgang 1