Title: Innstallasjons manual PS2500.pdf
0,11 0,09 0,20 0,15 0,25 0,20TypePA2510WPA2515WPA2520WFan positionMax Min Max Min Max MinAirﬂow[m3/h] 1300 900 2100 1250 2600 1800Supply water temperature:90 °C Room temperature: +18 °C Outlet air temperature: +35 °C*1 OutputWater ﬂowPressure dropReturn water temp. [°C] 50,0 46,0 43,0 36,0 41,0 36,0[l/s] 0,04 0,03 0,07 0,03 0,08 0,05[kW] 7,4 5,2 12,5 7,2 15,1 10,6[kPa] 0,7 0,4 1,9 0,6 3,1 1,5Water temperature: 90/70 °C Room temperature: +18 °COutput *2Outlet air temp.Water ﬂow[kW] 10,8 8,7 19,8 14,3 24,4 19,3[°C] 42,5 46,3 45,8 51,5 45,6 49,6[l/s] 0,13 0,11 0,24 0,18 0,30 0,24TypePA2510WPA2515WPA2520WFan positionMax Min Max Min Max MinAirﬂow[m3/h] 1300 900 2100 1250 2600 1800Supply water temperature:80 °C Room temperature: +18 °C Outlet air temperature: +35 °C*1 OutputPressure dropWater ﬂowReturn water temp. [°C] 52,0 47,0 44,0 38,0 44,0 38,0[kPa] 1,4 0,6 3,0 1,0 5,5 2,2[kW] 7,4 5,2 12,0 7,3 15,2 10,4