Title: +038=30.001-NI002._02-320.000 Forenklet DV instruks Varme - DrM.pdf
Side 1 av 2DV INSTRUKS, Dronning Mauds gate 1-3320.000 SysteminformasjonKapasitet 320.000 Veksler fjernvarme: 600 kW; 60/35 °C sekundær; 5,6 l/s og 92 kW varmepumpe.Røranlegg Ledninger for distribusjon av varmt vann til radiatorsystem er av Mannesmann Pressfittings t.o.m. 54 mm og sømløse stålrør iht. NS 5585 for større dimensjoner.Anlegget er utstyrt med stengeventiler slik at anlegget kan oppdeles og avstenges hensiktsmessig med hensyn til drift og vedlikehold.Ventiler Det er benyttet kuleventiler type CIM opp tom. DN 50, og type EGO Spjeldventil over DN 50.For hver kurs er det montert strupeventiler type TA-STAD (opptil DN 50) og STAP.Isolering Røranlegget er isolert med mineralullsfibrer.Isolasjonsdimensjoner:Rørdimensjon inntil 28 mm: 30 mm skåler • Rørdimensjon fra 35 til 54 mm: 40 mm skåler • Rørdimensjon fra DN-50: 50 mm skåler320.000 Driftsinformasjon32-36 Varmeproduksjon, hovedføringer, ventilasjon mm.