Title: +038=370.101-OE001T_07-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Installerings- og brukerveiledning.pdf
LON brukes ofte i systemer for bygningsautomasjon og industrielle bruksområder. LON-modulen er kompatibel med EN 14908/EF. Modulen leveres med strekkoder som viser LON Node-ID for bruk ved igangkjøring. For å aktivere LON servicepin må du aktivere ”CALL”-funksjonen på måleren. Modulen støtter en fri topologi basert på ”Twisted Pair”-kabler med hastighet på opp til 78 125 baud. Kablene kan legges i en sløyfe i terminal 55 og 56. $ Modulen krever at måleren er koblet til strømnettet med High Power strømforsyning.8.17 LON TP/FT-10, inputs (In-A, In-B),type HC-003-66BACnet brukes ofte i systemer for bygningsautomasjon og industrielle bruksområder. Modulen er BACnet-sertifisert, og registrert på BTL-listen. Modulen kommuniserer over RS485 med en hastighet på opptil 115 200 baud. De skjermede ”Twisted Pair”-kablene er koblet til klemme 137, 138 og 139. " Modulen krever at måleren er koblet tilstrømnettet.8.18 Modbus RTU, inputs (In-A, In-B),type HC-003-67