Title: 10 FR Grafitt - Montasjeanvisning.pdf
Alupex rør ≤ Ø75mmISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/C (E 90)≥ 100MM TREVEGGERFugebredde 10mmFR Grafitt dybde ≥ 25mm på begge siderSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge sider25mm tykk gjennom- gående elastomerisk skum, minimum klasse D-s3,d0Alupex rør ≤ Ø75mmISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/U (E 120)Maks fuge- bredde 30mmBETONG DEKKERStålrør ≤ Ø324mmFR Grafitt dybde ≥ 45mm på begge sider50mm tykk gjennom- gående cellegummi, minimum klasse B-s3, d0Protecta Mineralfiber BIO dybde ≥ 30mm eller tilsvarende på begge siderMontasjeanvisning iht. ETA 21/0040www.protecta.noPolyseam AS Tlf.: 3330 6700 5 (9) 2021 1 1Detaljtegninger Protecta® FR GrafittPVC RØR BRANNMOTSTAND EI 240 U/U (E 240)Maks fuge- bredde 30mmBETONG DEKKERPVC-U eller PVC-C rør ≤ Ø40mm med vegg- tykkelse 1.8-3.7mmFR Grafitt dybde ≥ 25mm på begge siderSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge sider