Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
80082523839323710855791600315295Inspektionsutrymme 800 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet och minst 200 mm ovanför kopplingshuven.Elanslutning 1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A eller 3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AMärkdata per fläkt Motoraxeleffekt 0,8 kW (0,41 kW)*, motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz *Motorstyrningen begränsar uttagets effekt till angivet värde.35Dimensionering, installation, mått och viktGOLD RX, roterande värmeväxlare, storlek 005, gemensamt höljeLuftflöde, m3/hSFPv2.51.52.090Frånluftsfläkta P,g n n k ö s k c y r t l a t o til e b n o p s i Di341L w,tot70dB4Eff.-var. 1Eff.-var. 228575809590TilluftsfläktEff.-var. 2Eff.-var. 18531L w,tot70dB27580Luftflöde, m3/sUndre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering.