Title: Lysberegning.pdf
IP 24L50-830 EWR ISARO PRO S - 24 x Warm White 3000K LED CRI80 500mA - EWR Optic - CL2Armaturdata Armaturvirkningsgrad Armaturens lysutbytte Klassifisering CIE Flux Codes Blending Effekt Lysfluks: 100% : 128.58 lm/W : : 29 59 96 100 100 : G*3 / D5 : 38 W : 4886 lmA20 ¯ 100.0%  0.0%Bestykket med Antall Betegnelse Farge Lysfluks Fargegjengivelse: 1 : LEDs : 3000 : 4886 lm : 80Dimensjoner: 570 mm x 224 mm x 114 mmZG Lighting Norway AS Bygdøy alle 4, NO 0257 OsloRelux1Side 4/8Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :Parkering Belysning20.10.20222Utendørsanlegg 12.1 Beskrivelse, Utendørsanlegg 12.1.1 Armaturdata/RomobjekterProduktspesifikasjoner:Type Ant.\Prod.14 xTHORN Lighting Bestillingsnr. ArmaturnavnBestykning: IP 36L50-830 EWR : ISARO PRO S - 36 x Warm White 3000K LED CRI80 500mA - EWR Optic - CL2 : 1 x LEDs 55 W / 7265 lm22 xBestillingsnr. ArmaturnavnBestykning