Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
Montasjeanvisning iht. ETA 21/0070www.protecta.noPolyseam AS Tlf.: 3330 6700 9 (47) 2020 12 30Detaljtegninger Protecta® FR RørmansjettKOMPOSITTRØR BRANNMOTSTAND EI 0 - 120≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGER≤ 8mm åpning mellom rør og konstruksjonPlastrørTett åpninger med Protecta FR Akryl på begge sider≥ 8mm åpning mellom rør og konstruksjonPlastrørTett åpninger med 25mm dyp Protecta FR Akryl på begge siderProtecta FR Rørmansjett på begge siderFestes med Ø 4mm gips-, tre- eller betongskruerProtecta FR Rørmansjett på begge siderFestes med Ø 4mm gips-, tre- eller betongskruerKomposittrørBeskrivelse av rør & rørmansjettBrannmotstandRørAquatherm Green SDR9BluePowerGeberit Silent-PPPolo-Kal NG pipesRehau Raupiano PlusUponor DecibelWavin SiTechRørdiameter [mm]32 40 – 50 63 – 110 32 – 50 75 – 110 125 160 32 – 50 75 – 110 32 – 50 75 – 110 125 160 40 – 50 75 – 110 125 – 160 50 – 110 32 – 50 75 – 110