Title: TA-FUSION-P_NO_low (2).pdf
8.5 13 600 19 400 39 500 66 600 113 0009 15 900 23 800 46 000 80 600 137 000TA-MC100 FSR3-punkt0-10 VDC230 V Trekkes sammen (åpner)111032 111040 111050 112065 113065 112080 113080 112100 113100 112125 113125 112150 1131509 3 730 5 410 10 20010 4 210 6 190 11 1009.5 19 500 29 500 56 500 98 500 170 00010 24 200 36 800 68 000 120 000 207 0007IMI TA / Reguleringsventiler / TA-FUS1ON-PInstallasjonInstallasjonseksempel 2-veis direkte reguleringTA-FUSION-PInjeksjonskretsTA-FUSION-PNormale røranslutninger Montering av armatur og pumper rett foran ventilen bør unngås. Installasjonsanbefalinger for optimal måling som følge av stabilt turbulent strømningsbilde.2D5D2D10DStrømningsretning DN 32-50DN 65-1508Montering av aktuator Det kreves ca. 140 mm klaring over aktuatoren.~140~140Kapslingsklasse Automatisk drift: IP 54 (Manuell drift TA-MC55: IP 30) NB: Les monteringsanvisningen for aktuatoren nøye.TA-MC55Y, TA-MC55, TA-MC100