Title: +038=360.014-#####._03-360.014 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
Kapasitet Luft Data Barometrisk trykk Tetthet Luftmengde Luft hastighet Lufttemperatur inn Lufttemperatur utTrykkfall luft34,23101,325 1,225 3,472 2,4 14,0 22,030kWkPa kg/m³ m³/s m/s °C °CPaVæskedata Medium : Vann Væske inn Væske ut Væskemengde Væskehastighet Spesifikk vekt Spesifikk varme Varmeledningsevne Viskositet Trykkfall væskeFysiske dataRør Samlestokk Prelim. Utv.[B" x H" x L'] Innløp dim. Design PressureCu, 0.40 Cu1 860 x 930 x 1001 x 1" 10BSP barOverflate Internt volum Finner Ramme Utløp dim.Med vennlig hilsenRepresentantVersjon 7.7.2 Dato 04.12.2019, Side 160,0 30,0 0,28 0,63 988,000 4 182,00 0,644 0,547 7,87°C °C l/s m/s kg/m³ J/kg/K W/m/K mPa.s kPa37,84 5,94 Al, 0.20 - 0,0mm 1 x 1"m² dm³BSPTTC NORGE AS, P.O. Box 54, N-1851 Mysen. Tlf. +47 69 84 51 00Kunde Attention TilbudR&H AS Dronning Maudsgt. 1-3 373029 / ArildReferanse : Produktkode :4 - 360,014 DXB DX-ES-2,5-1616-867-3R-13-S-Cu/Al