Title: 2209 Elektro - NEK 405-3 Næring Oppdelt Lofotsenteret.pdf
Kommentar Q31 i UF1 lagt ut og tapet over.Id: 1756Merking er ikke i samsvar med sikringskurser/vern.TiltakMerking må utføres i samsvar med sikringskurser/vern (FEL §§ 32). LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar UF126.09.2022 08.06.06 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres33/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 FordelingerId: 1757Utstyr har ikke tilstrekkelig kapslingsgrad (berøringsfare).TiltakDet må monteres utstyr med tilstrekkelig kapslingsgrad.LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar UF1Id: 1758Utstyr har ikke tilstrekkelig kapslingsgrad (berøringsfare).TiltakDet må monteres utstyr med tilstrekkelig kapslingsgrad.LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar Fordeler 28 ved jordbærpikene. Tavle er utformet for å stå i egen branncelle. Det skulle også ha blitt montert avdekking rundt tavle ved installasjon for å opprettholde IP2X26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres34/103Avvik