Title: +175=311.001_KN001_KIMA System.Produktinformasjon.pdf
Stående ledning klamres minst hver 6. meter -Liggende ledning klamres minst hver 3. meterhver 3. meterFiksering minstStående fellesledning for dagvann i bygg, utføres med fikseringspunl<t hver 6. meter. Av montasjehensyn er det enklest å feste rørene på veggkonsoller med stamrørstøtte.Ved bruk av kombinasjonen Ultrajet'-koblingen og -kraven trenger man kun å bruke klammer på stående respektive liggende ledning om ikke innvendig trykk overskrider det tillatte trykk.31@/YIAFrs=*Anvendelsesom råder for KJ-MA-systemetDimensjonering av avløpsledninger.Normalstrømmen for disse enheter viss spillvann føres til gulvsluk eller annen avløpsenhet behøver ikke medregnes.KJ-MA- systemet er et avløpssystem som er godkjent for bruk innen følgende områder: - Rørsystem for avløp i bygg der vanntemperaturenkortvarig er maks 95"CTabell for normalvannmengder i nstal lasjoner med vannlâs.Bidet(avløpsvann mengder) for aktuelle0,3Rørsystem for avledning av overyann.