Title: FDV - VAV spjeld.pdf
500*6958227058421. Cirkulärt VAV-spjäll REACT 2. Fästsvep FSR 3. Ljuddämpare med baffel eller centrumkropp Installation, Équilibrage, Maintenance1. Cirkulärt VAV-spjäll REACT 2. Fästsvep FSR 3. Ljuddämpare med baffel eller centrumkropp Installation, Équilibrage, Maintenance630*12001220Storlek 500, 630 har installationsmått A+20 mmMontering – rektangulärt utförande Mått B i figur och tabell nedan hittas på sidan 9, i tabellen "Luftflöden och mått – rektangulärt utförande".Raksträcka före REACT i rektangulära kanalerTyp av störningEn 90°-böjE (m2=5%) E = 3 x BE (m2=10%) E = 2 x BT-styckeE = 3 x BE = 2 x BE EFigur 7. Raksträckekrav cirkulära kanaler.1. Regulator/ställdon alltid på sidan på rektangulärt spjällE EE = Racksträcka. B = Bredd, kanal. H = Höjd, kanal.Figur 8. Raksträckekrav på ≥3 x ØD vid ljuddämpare med baffel eller centrumkropp.Figur 10. Raksträckekrav rektangulära kanaler.Raksträcka före/efter REACT – ljuddämpare med baffel321