Title: +038=360.000-NI001._53-DM1-3. 360.024 (6 etg) R&H - Målerapport.pdf
MÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01Blankett nr.: 68-091ANLEGG : SYSTEM :ROM NR.6-101 6-102 6-103 6-104 6-106 6-105-2 6-307-2 Korridor FellesDronning Mauds gt 1-3 360.024 6 etg TILLUFT Prosjektert Målt m3/h 338 76 79 133 331 1 386 76 155m3/h 440 110 110 170 440 1 760 80 160AVTREKK Avvik Prosjek Målt m3/h m3/h%4 -14 -10 -2 -6 -2 -5 -33 4302 617Dato : Ref. :Avvik %527.11.2020 Harald Jensrud ANMERKNINGMålt ved 80% pådrag Målt ved 80% pådrag Målt ved 80% pådrag Målt ved 80% pådrag Målt ved 80% pådrag Målt ved 80% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 100% pådrag Målt ved 80% pådragTotal3 2702 57423 4302 6175KVALITETSHÅNDBOK Randem Hübert A/S - Stansevn. 11, 0975 OSLO - Telefon: 22 90 07 00 - Telefax: 22 90 07 10 E-mail: service@hybra.no