Title: as200_cn.pdf
På grunn av den kunstige intelligensen, ClassiFire, krever ikke detektoren kompleks og kostbar kalibrering for å tilpasses miljøet. Den justerer seg automatisk, og vil hele tiden ha optimal følsomhet i forhold til miljøet.AutroSense 200 er fleksibel og kan tilpasses ethvert miljø og enhver anvendelse.Dataskap  Fengselsceller  Maskinrom  Luftbehandlingsenheter  Utstyrskabinetter  Datarom  Ventilasjonskanaler  Verneverdige bygg  Kritisk utstyr  Overvåking av områder med røyking forbudt  MotorromDetektoren kan benyttes som selvstendig enhet eller som del av et større system med inntil 127 detektorer som kommuniserer opp til et overordnet system via RS485‐ kommunikasjon.116‐P‐AS200/CN, rev. A, 2014‐12‐08 Vi verner liv, miljø og verdierHøyfølsom aspirasjonsdetektor ‐ AutroSense 200ProduktnavnArtikkelnummerBeskrivelseAutroSense 200116‐5861‐018.2000AutroSense 200, standard detektorTekniske spesifikasjonerSELV‐klassifisering (EN 60950)Klasse IIITilførselsspenning21,6 V ‐ 26,4 VDC