Title: +038=360.019-#####._09-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Lufthastighet i filterseksjonenAnbefalt dim. trykkfallStarttrykkfallSluttrykkfallDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-100005346788 IArtikkelbenevningTBLZ-1-27-12412,5 mm83 Pa95 Pa2,52 m/sInnUt26,617,0°C4882%17,56 kW20,40 kW26 %0,059 l/minR410a6,0 °C13 I2 Pa1,27 m/s50 Pa25 Pa75 PaSide: 22/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.019 +/- 8.640 m3/h - 63% samtidighet1Batterivarmeveksler, GOLD030F2SDP01Antall rørraderAntall kretserAnslutningsnummerLamellavstandTrykkfall, tørrTrykkfall, våtLufthastighetTilbehør og øvrige tekniske data, se tilluftTilbehørAntallProduktArtikkelbenevning1VannlåsTBXZ-1-40-11VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.Avtrekksluftmengde