Title: +135.01=370.001-JP503T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Monterings- og driftsveiledning Wilo-VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E1516Godkjente monteringsposisjoner med horisontal motoraksel12Fig. 18: Godkjente monteringsposisjoner med horisontal motorakselGodkjente monteringsposisjoner med vertikal motoraksel4 x 90°Fig. 19: Godkjente monteringsposisjoner med vertikal motorakselEndring av komponentplasseringenDe godkjente monteringsposisjonene med horisontal motoraksel og elektronikkmodulen oppover (0°) er fremstilt i fig. 18. De godkjente monteringsposisjonene med elektronikkmodul montert på siden (+/– 90°) er ikke avbildet. Alle monteringsposisjoner med unntak av «Elektronikkmodul nedover» (-180°) er tillatt. Lufting av pumpen er bare garantert hvis lufteventilen peker oppover (fig. 18, pos. 1). Bare i denne posisjonen (0°) kan oppsamlet kondens føres målrettet bort via en tilgjengelig boring, pumpelaterne samt motor (fig. 18, pos. 2).