Title: 365 R›ykmeldere i ventilasjon monteringsveiledning.pdf
Återställ genom att trycka på den svarta resetknappen i locket över kopplingshuset.VIKTIGT!Återmontera "testhålspluggen".Borra EJ hål i plastlocket för skyltar eller dylikt. Detta kan ge läckage som allvarligt nedsätter detektorns funktion.Montering av olika rör i olika kanalbredder.8Håltagning Ø 38 mmHåltagning Ø 38 mmDrill a hole Ø 38 mm.Max kanalbredd 0,6 m. Använd venturirör 0,6 m. Kapa eventuellt till rätt längd.Drill a hole Ø 38 mm.Max diameter of the duct 0,6 m. Use the venturi pipe 0,6 m. Shorten the pipe, if necessary.OBS! Håltagning Ø 51 mm.För kanaler mindre än 0,6 m används venturirör 0,6 m, standard. För kanaler mellan 0,6 m och 1,4 m används venturirör 1,5 m. För kanaler större än 1,4 m används venturirör 2,8 m.NOTE! Drill a hole Ø 51 mm.For ducts with a ø of less than 0,6 m use the 0,6 m pipe, standard. For ducts with a ø of between 0,6 m and 1,4 m use the 1,5 m pipe. For ducts which are larger than 1,4 m use the 2,8 m pipe.