Title: DCV BL, RC, CF, MF.pdf
1 st modular jack för RJ45 (anslutning för användar- panel).Effekt 1,5 VA1 st IR-enhet.CE-märkning Uppfyller EMC och lågspänningsdirektivetReglering av luftflöde Flödesgivare RCC är utrustad med 1st flödesgivare, integrerad i regulatorn.Intervall Rekommenderat intervall: 0.5–6.0 m/s Maximalt intervall: 0.2 - 8.0 m/sTolerans ± 5 % eller minst ± x l/s (x = kanalarean i dm2)Prestanda Hastighet: Förändring reglerad inom 4 s (95% inom 3 s)I system som baseras på en serverlösning med LINDINTELL kan RCC liksom övriga anslutna noder i nätverket övervakas och administreras via webbgränssnittet LINDINSPECT.Rumsklimatstyrning DCV-RC finns i serien av smarta spjäll. Enheten är ett montage där rumsklimatsregulator RCC ingår.8(18)29Exempel på produkter som kan förekomma i installationer tillsammans med RCC. Tillbehör beställs separat. För teknisk specifikation, se respektive produktbeskrivning.Frånluftsbalansering • Flödesstyrning DCV-BL.Styrboxar • Belysningsstyrningsbox CBR