Title: Energirapport for Ello-bygget.pdf
Det anbefales å installere varmepumpe som grunnlast, og bruke elkjelen til spisslast og backup. Det er allerede en buffertank i varmeanlegget, som er en fordel for effektiv og driftssikker varmepumpedrift, om den kan brukes videre.Av kostnads- og effektivitetshensyn bør man unngå overdimensjonering av varmepumpen, og at varmepumpen leverer høyere turtemperatur enn nødvendig. Det er derfor en fordel å ha gode målinger eller beregninger av byggets varme- og temperaturbehov. Planlagte tiltak som reduserer varmebehovet bør gjennomføres før dimensjonering, eller beregnes og inkluderes i grunnlaget for dimensjoneringen.Enova støtter per dags dato væske-vann varmepumper med 1 600 kr/kWh.Avdeling Ålesund Trippevegen 1 6009 Ålesund Mobil: 98259010Epost: post@energirad.no Org.nr. MVA 894882492 NOAvdeling Kristiansund Kronullveien 1 6521 Frei Mobil: 915851866Enøkrapport Ello-bygget, Kurs i Digital Eiendomsdrift 2020