Title: +038=66.009-##003._02-5DB - Brukermanual.pdf
time. Time-out de dégivrage; détermine la durée maximum du dégivrage. defrost (at) Power On. Détermine si, au moment de la mise sous tension, l’instrument doit entrer en dégivrage (à condition que la température mesurée sur l’évaporateur le permette. y = oui; n = non. ALARMES Permet de sélectionner le paramètres HAL et LAL comme valeur absolue (Att=0) ou relative (Att=1). Alarm Fan differential. Différentiel de fonctionnement des alarmes de température. Higher ALarm. Alarme de température maximum. Valeur de température (exprimée comme valeur relative) dont le dépassement vers le haut entraînera l’activation de la signalisation d’alarme. Lower ALarm. Alarme de température minimum. Valeur de température (exprimée comme valeur relative) dont le dépassement vers le bas entraînera l’activation de la signalisation d’alarme. Power-on Alarm Override. Temps d’exclusion alarmes à la mise sous tension de l’instrument, après un manque de tension. defrost Alarm Override. Temps d’exclusion alarmes de température après le