Title: 543 Innbrudd- Blue Line Gen2 PIR_NO.pdf
Strømforbruk (hvile/alarm):< 10 mA vid 12 VDCSpenning:9-15 VDCMiljøMiljømøter EN50130-5Klasse II Relativ fuktighet: 0-95%, ikke-kondenserendeDriftstemperatur:For UL-installasjoner 0-85%, ikke-kondenserende -30 °C til +55 °C For UL-installasjoner, 0 til 49 °CMekaniske spesifikasjonerFarge:Dimensjoner:Materiale:Radiofrekvensstö r- ningsskydd (RFI): ImmunitetHvit 105 mm x 61 mm x 44 mm Slagsikker ABS-plast Ingen alarm og ingen installasjon på nøkkel frekven-ser i området 150 MHz til 2 GHz ved feltstyrke mindre enn 30 V / m.UtgangerRelé:Halvledere, overvåkede normalt lukkede kontakter (NC) i ≤100 mA, 25 VDC, 2,5 W, <20 Ω lukketSabotasj e:Normalt lukkede kontakter (NC) (med lokket på) for maks. ≤100 mA, 25 VDC, 2,5 W Koble sabotasjekretsen til den 24-timers delen.BeställningsinformasjonBlue line Gen2 PIR- Blue Line Gen2 PIR-detektor med husdyrimmunitet Blue Line Gen2 PIR-detektor for Kina For KinaISC-BPR2-W12ISC-BPR2-WP12 ISC-BPR2-W12-CHI