Title: 11002342-146190-08-Manual-Maxi-Standard-MS-600-NO.pdf
Varmtvann ut PT-ventil 3/4” (600-3000 l.) PT-ventil 1” (5000-10 000 l.) Varmtvann sirkulasjon / Termometer Anode (fabrikkmontert) Termometer Kaldtvann inn Avtapning PT-tuuletin 3/4” (kun 10 000 l.)Anslutninger for 2000-10 000 liter bestemmes et- ter avtale med kunde.5000 l. leveres med 1 stk. 1” PT-ventil. 10 000 l. leveres med 1 stk. 1” og 1 stk. 3/4” PT- ventil. Se tabell over for plassering i tank.3.5.1 Inngående vanntrykk Produktets effektivitet avhenger av inngående kaldtvannstrykk. Vanntrykket bør være minimum 2 bar og maksimum 6 bar over hele døgnet. For høyt vanntrykk kan justeres ved å installere en trykkreduksjonsventil.3.5.2 Montering av rør A) Rør i egnet dimensjon legges frem til viste anslutninger og tilkobles med egnet tetn-ingsmiddel. Anslutninger som ikke benyttesmå plugges forsvarlig. B) Produktet kan seriekobles for økt kapasitet i anlegget. Benytt OSO prefabrikerte SRS samlerør. Se illustrasjon. NB: Kun tilgjengelig for 600 og 1000 l.