Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Hele bygningen kan være i samme brannseksjon, da bygget fullsprinkles og det etableres heldekkende brannalarm (kategori 2) med direktekobling til 110-sentral.Det etableres røykventilasjon i åpen branncelle over 3 plan. - Det etableres ledesystem og nødbelysning i bygget. - Brannvesenets innsats frem til bygget er innenfor 10 minutter. Det må etableres to nye brannkummer for tilstrekkelig tilgang til slokkevann for brannvesenet.Det etableres røykventilasjon i åpen branncelle over 3 plan. - Det etableres ledesystem og nødbelysning i bygget. - Brannvesenets innsats frem til bygget er innenfor 10 minutter. Det må etableres to nye brannkummer for tilstrekkelig tilgang til slokkevann for brannvesenet.Rev. ADato 24.8.2015Revisjonen gjelder Implementering av FM-globals retningslinjer, samt andre justeringer blant annet etter KPR.Sign.B2.5.2016Avklaringer med TBRT og brannkumplassering, dokumentasjon av lengde rømningsvei i kjeller, kulvert fjernes, vanntåke utgår etc.C