Title: +175=364.001_MR001_Jethette.Produktinformasjon.pdf
Diagram 7. Dimensjon 200-250lPal 1125 30 40 50100 1s0fl/sl 100 150 200 300 400 500 lnf/hlDiagram 9. Dimensjon 250-315lPal 150usu10050302010550 60 80 100 150 200240lllsl lnf/hl200 300400 500 600 750Diagram 6. Dimensjon 200-2G0lPal 1us'I110 150200300 350lusl tm3/trlDiagram L Dimensjon 250-250IPal 100S50 403020151030 40 50 100100 150 200 [/s] tnP/hl200 300500Diagrarn 10. Dimensjon 315-3I5lPal 150's'10050 40 3020dB(A)1080 90 100 300tSO rzo !/sl 400 500 600 trn3/hl5'2.5r0r-sRluTFig.3. LøV vist montert etter bend og eventuelt lyddemper/sþjeld.Tabell4. KorreksjonsfaKor (KO) ¡ dB (u/kammer)Dim H2125 2505001K2K100 125 160 200 250 31514 I 0 I I 713 7 I 0 I I4 5 o 5 4 o.)2 2 0 -2 -22 -þ -8 -7 -v -84K13 -11 -9 -7 -8 -88K15 -10 -9 -5 -7 -7