Title: Ø94, Medistim - VVS.pdf
Skrumomentet for Ultrajet® er min. 8 Nm,maks 12 Nm.Skrumomentet for JETETT® er min. 10 Nm,maks 15 Nm.Ultrajet®-koblingen kan pa grunn av sin konstruksjon oppta sterre aksialle krefterEnn de vanlige JET® B/C koblingene.Ultrajet®kravenMonter Ultrajet®/Jetett® koblingen som anvist. Monter kravens ene halvdel med &pning over Ultrajet®/Jetett® koblingens, boltefeste.Monter kravens andre halvdel p4 motsatte side. Skru fast de fire boltene for hand, deretter skuboltene til vekselsvis, skrumoment min.20 Nm. Maks 25 Nm. Ultrajet®-kraven brukes der man forventer hoye statiske vanntrykki spilleller overvannsledninger.i3Elektrisk ellerhydraulisk verktaykan benyttes .Plasser koblingen paden ene rerenden.Skyv den andre rorenden/delen inn igummi mansjetten.Elektrisk ellerhydraulisk verkteykan benyttes.Skyv den andre rerenden/delen inn igummi mansjetten.Plasser koblingen paden ene rgrenden.Skru sammen medelektrisk drill ellerannet h&ndverktoy,bits pa 6 mm.