Title: V20-07-01 VVS-anlegg plan 7 - DM1.pdf
ABXCDSTAP/STAD DN40Opp/nedLD018T Q: 220 m³/h Varme: 275 W 0.007 L/sOpp/ned 320.102: 54mmSTAP/STAD DN15 8+07 = 320.102 - OE 072 0.079 L/sLD018T Maks:200 m³/h Kjøling: 510 W 0.041 L/s Varme: 240 W 0.006 L/sLD018T Maks:200 m³/h Kjøling: 510 W 0.041 L/s Varme: 240 W 0.006 L/sLD018T Maks:200 m³/h Kjøling: 510 W 0.041 L/s Varme: 240 W 0.006 L/s9LD018T Maks:200 m³/h Kjøling: 510 W 0.041 L/s Varme: 240 W 0.006 L/sAlle overstrømningsventiler toalettkjerne: SF002T-125 og kanal ø125 legges så høyt som muligLD024T Q: 200 m³/h Varme: 680 W 0.016 L/s10Skap tørroppleggOpp/nedInntak 1150x2050 UK=182 850x2050 UK=19211LD022T Q: 160 m³/h Varme: 825 W 0.020 L/sLD018T Maks:140 m³/h Kjøling: 280 W 0.022 L/s Varme: 200 W 0.004 L/sLD022T Maks:100 m³/h Kjøling: 170 W 0.013 L/s12Opp/ned 370.101: DN 100mm 370.101: DN 100mmLD018T Maks:200 m³/h Kjøling: 340 W 0.027 L/s Varme: 210 W 0.005 L/s+07 = 370.101 - OE 073 0.586 L/s