Title: 432 HOVEDFORDELING.DOC
Hovedfordeling inngår i byggets årlige IK-kontroll hvor eventuelle avvik blir registrert. Vær oppmerksom på varme komponenter, da dette kan være et feilsignal. Det beste er å termofotografere tavlen hvert år. Hovedfordeling bør rengjøres hvert tredje år. Dette gjøres ved å kople ut fordelingen og støvsuge. Nedstøving skal normalt ikke skje. Hvis det oppstår, er det et tegn på at fordelingen har stått unødig åpen, eller at den ikke lenger holder kapslingsgrad i forhold til ytre påvirkning. (eks. nye kabelinnføringer er ikke tettet).Ved visuell kontroll vær oppmerksom på unormal lyder, ”brumming”, og lignende. Se etter fargeendring på kabelisolasjon, tilkoblinger og ledere.Vær spesielt oppmerksom på varme komponenter, da dette kan være varsel på unormale tilstander.Revisjon av effektbrytere i.hh.t. indtruks fra bryterleverandør.Kontroller spenningen med tavlemontert voltmeter (tavlerom).Tidsplan:Vedlikehold utføres hver 6. måned.Sist skrevet ut