Title: Philip_Pedersensvei_20_Aggregat_Norsk_Teknisk_Installasjon_AS_1000646_20201207154912206_SDS_816.pdf
1,31Roterande värmeväxlare1,7920,0/14,214,1/14,1FläktLuftvärmare, el, i hölje1,7814,9/20,0Ljuddämpare1,21GavelTilluftskanalFrånluftskanalGavelLjuddämpare1,21Filter1,21Roterande värmeväxlare1,7920,0/-14,225,0/25,0Extra tryckfallFläktKylmaskin, DX1,6826,0/45,4SpjällLjuddämpare1,31GavelAvluftshuv för utomhusmontageAvluftskanalLjudeffekt till kanal uppmätt enligt ISO 5136 Insättningsdämpningar medräknade till kanal. Ljudeffekt till omgivning uppmätt enligt ISO 3741Effekt kW1,8013,661,79Datum: 2020-12-07 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 10000824583Tryck PaLjudnivå dB(A)05317181258810751017525068250564741116047031185507112/29AHU Design Teknisk specikationObjekt: Philip Pedersensvei 20 (1000646) Aggregatnamn: 360.006 - GOLD RXF 35. +/- 10.000m³/h - 80% SamtidighetFrekvensband631252505001k2kTill tilluftskanal756659625962