Title: +135.01=370.003-OE401T_03-320 Datablad Energimåler UH50.._1.PDF
Förutom möjligheten att få strömförsörjning från M-bussen, är WZU-MI-modulen utrustad med ett batteri. Batteriet övertar matningen av modulprocessorn och pulsingången, när ingen spänning tillförs från M-bussen. Som pulssändare för pulsingångarna, kan man använda antingen isolerade kontakter (t.ex. reläer eller Reed-kontakter) eller elektroniska sändare (öppen kollektor). Om en krets med öppen kollektor används som sändare för pulsingångarna, måste kablarna alltid vara galvaniskt frånskilda från M-bus-ingångarna på MI-modulen.Ultraljudsmätare för värme och kyla UH50..CE2N5324sv 2015-09-16TariffstyrningSiemens Building TechnologiesAnm.För tariffstyrning står följande möjligheter till förfogande:Fortlöpande addering av värmemängd och volym i standardregistren sker oberoende av tariff- situationen!Tröskelvärdetariff (tariffs T2, 3, 4, 5, 6)