Title: BRV59_310.001 Funksjonsbeskrivelse.pdf
Regulering av forbruksvannskurs, settpunkt er fast, 70°C. Reguleringsføler for ventil er RT401, via forutsetninger beskrevet under funksjon, pådragsorgan er -SB501 (1/3) og -SB502 (2/3). –SB501 skal primært ivareta regulering av settpunkt vanntemperatur gitt ved –RT401. Dersom denne ikke klarer å opprettholde settpunkt, skal –SB502 bidra. Forholdet mellom ventilene er reguleringsmessig, 1/3 og 2/3.MELDING KOMPONENTERJP501 SIRKULASJONSPUMPE, start og feil indikeres.RT401 VANNTEMPERATUR, melding kan gis ved lav og/eller høy temperatur.RT402 VANNTEMPERATUR, melding kan gis ved lav og/eller høy temperatur.RF401 VANNMÅLER inntak, puls for registrering.LEGIONELLA STYRINGFunksjon styres fra systembilde i AV-PÅ-AUTO. Vender skal normalt stå i AUTO. Legionellaspyling er da urstyrt. Starter kl. 0200 og står på i den tid uret er innstilt. Ventilene SC502 åpner og SC501 stenger. Motsatt sekvens etter endt spyling.GK as