Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16.pdf
NEK 400:2014400 V TN-SSørumsandvegen 931921 SØRUMSANDVer.5.5.06Side17(31)Tel: 63825575Dato.29.04.2015av42BeregningsresultaterKurs nr.F18Kombinert vernIk [kA]cos phiî [kA]Kabel t=k²S²/I² [s]t utkobling [s]Ik3p max7,3000,8010,7160,2710,040Ik3p max ende4,6480,906,7200,6680,040Ik3p min3,3170,954,7851,3120,040Ik2p max6,3210,809,2780,3610,040Ik2p max ende4,0250,905,8190,8910,040Ik2p min2,8730,954,1451,7490,040Ik1p max3,5000,805,1381,1790,040Ik1p max ende2,2690,903,2802,8050,040Ik1p min1,9530,952,8173,7860,040Ij max3,4990,805,1360,4160,040Ij max ende2,0130,932,9051,2560,040Ij min1,6760,972,4181,8120,040@ = Vernet tilfredsstiller ikke alle krav i forskrift/norm # = Ikke forskriftsstridig, men vær oppmerksom på løsningenAnleggets adresse:Beregningsresultater for anlegget: Døli Pleie og OmsorgshjemSørum Elektriske AS