Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
(cid:19)(cid:25)(cid:18)(cid:20)(cid:21)(cid:18)(cid:20)(cid:20)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:19)(cid:28)(cid:29)(cid:20)(cid:22)Renovação do ar (Fig. 46) • O eventual ventilador suplementar para a aspiração do ar externo (a cargo do instalador) deve estar ligado ao painel de terminais como indicado no esquema anexado. O ventilador funciona paralelamente com a válvula electrotérmica de regulação, de modo que páre durante o fecho da mesma.Para o funcionamento invernal com ar externo, é aconselhável montar um termóstato antigelo calibrado a 2°C, com o tubo colocado na tubagem de saída da água, que intercepta o ventilador suplementar. O fluxo do ar externo deve ser menos de 10% do ar total, a fim de evitar inconvenientes de funcionamento ou ruído.