Title: Referat ITB 03 Gjennomføring - 25.03.2019 .pdf
320 Varmeanlegg 11.03.2019 RIE avklarer med BH om det skal installeres last- kontroller eller tilsvarende som legger ut effekt på el.kjel når kurven for samlet effekt uttak for bygget nærmer seg grensen for makseffekt 25.03.2019 RIE utarbeider et notat og avklarer med BH om det skal installeres last- kontroller eller tilsvarende som legger ut effekt på kjølemaskin, Elbil-ladere etc. Effekt på el.kjel er ikke tilrådelig å legge ut. Lastkontroller skal ikke tilknyttes SD332 Sprinkler 11.03.2019 Rør avklarer med BH om eksisterende sprinklersentral skal tilknyttes SD. 25.03.2019 Eksisterende sprinkler anlegg skal tilknytte SD, dvs. B-alarmer tilknyttes SD RIV skriver funksjonsbeskrivelse fro sprinkleranlegg. System 332 sprinkler legges inn i Systemoversikten4SAT- EGENKONTROLL Det er utarbeidet Systemoversikt for SAT / egenkontroller. Systemoversikten består av kolonner med frister for egenkontroll (SAT) for delsystemer.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheim