Title: +038=360.027-#####._04-360.027 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
716763Til avtrekkskanal797779716763Til avkastkanal807577797675Til omgivelser716457624847GOLD - aggregat med integrert automatikkKomponenter ordnet etter luftretningenAntallTillu(cid:756)1Spjeld, TBSA-5-120-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfall1Anslutningsgavl, UteluftStatisk trykkfall1FilterEffekt kW1,4635,101,574k6959597346Dato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000572045Trykk PaLydnivå dB(A)50744687147205292152007910074282155325387450828kAll69dB79dB(A)59dB74dB(A)60dB74dB(A)73dB82dB(A)45dB60dB(A)4 Pa6 PaSide: 10/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.027 - 360.027 GOLD25FRXHC +/- 7.000 m³/h - 90%Dato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000572045Filterklasse ePM1 50% (F7)