Title: FDV - Døli Pleie- og Omsorgssenter (2).pdf
Energy Watch:Varmevekslerens gjenvunnede energi/effekt og virkningsgrad vises i håndterminalen. Viftenes tilførte energi/effekt samt SFP-verdi vises i håndterminalen. Luftmengden måles og densistetskorrigeres. Varme- og kjølebatteriets tilsatte energi og effekt beregnes, hvor det utløses alarm ved eventuell lekkasje i batteriet. Alle verdier kan avleses ved modbus i eventuell DHC.Side 6Postboks 304 1377 BillingstadDøli Pleie- og OmsorgssenterFDV-DOKUMENTASJON 36 VENTILASJONSANLEGGTemperaturregulering:Temperaturmåler, GT1, holder tillufttemperaturen konstant via sekvensregulering. Tilluftsverdien justeres etter innstilt kurve. Om tilluftstemperaturen avviker fra utregnet verdi etter innstilt tid, aktiveres en alarm.Reguleringssekvens: