Title: +175=737.001_IL001_Beskrivelse av varmepumpe anlegg - V.2017.06.21.Beskrivelse.pdf
Pumper Vedlikeholds beskrivelse i produktdatablad skal følges. Allikevel så er det noen enkle ting som kan kontrolleres fortløpende; det er om det er støy fra motor/skovler, om det surkler/bobler i pumpen (da er det gjerne lavt trykk på sugeside), alarmsignal i display for de som har det. Pumpene trimmes regelmessig av SD-anlegget slik at de ikke setter seg i løpet av perioder uten drift, slik som sommeren.Motorventiler Ingen vedlikehold påkrevet.Varmepumpe Kuldemediet i denne varmepumpen er over 4 kg og varmepumpen må derfor gjennomgå lovpålagt service iht F-gass direktivet. Dette vedlikeholdet utføres av sertifisert personell og blir i oppfølgingsfasen administrert av AF. Etter utløpt oppfølgingsfase må vedlikeholdskontrakter overtas av Nittedal Kommune. Vedlikehold ut over dette er ikke påkrevet, men ved unaturlig støy/vibrasjon eller andre ting som indikerer havari så må servicepersonell kontaktes. Det er alarmer på varmepumpe i SD-anlegg.Energimålere Ingen vedlikehold påkrevet.