Title: 5177454 Smestad Skole - Fraviksdokumentasjon Z04.pdf
det vesentlige. Ved sprinklersvikt vil manglende I-kapasitet være en svekkelse kontra en utførelse med fullstendige brannceller. Men sammenlignet med en helt åpen branncelle vurderes det allikevel at kombinasjonen med røykskiller og sprinkler gir en høyere sikkerhet. En helt åpen branncelle i referanse bygget vil betinge at de ulike områdene i branncellen ikke har ulik risiko for liv og helse og/eller fare for at brann oppstår. Dette vil ikke være tilfellet fullt ut for det aktuelle tiltaket. Eksempelvis vil garderobene sannsynligvis ha en større brannenergi enn et grupperom/samtalerom. Garderobene vil skilles fra resten av arealene med branngardin og ha rømning direkte til trapperom. Det er prosjektert med E30 gardin. I Praksis vil denne ha tilnærmet funksjon som EI30 så lenge sprinkleren utløser. For de øvrige rom som arbeidsrom, baserom, grupperom etc er bruken så vidt lik at disse vurderes som ok å sammenligne med en åpen branncelle. Ved at veggene oppføres som branncellebegrensende, med røykskillende