Title: 2209 Elektro - NEK 405-3 Næring Oppdelt Lofotsenteret.pdf
26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no2 - Må utbedres38/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 FordelingerId: 1710Fordelingen/sikringsskapet er ikke ryddig og rengjort.TiltakFordelingen/sikringsskapet må ryddes og rengjøres (FEL §10, §17). LukkingsfristPrisoverslag20.12.2022Kommentar 432.01/01 Mye støv og rusk i tavle.26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no1 - Bør utbedres39/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 FordelingerId: 1736Utstyr har ikke tilstrekkelig kapslingsgrad (berøringsfare).TiltakDet må monteres utstyr med tilstrekkelig kapslingsgrad.LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar UF 433.21Id: 1737Fordelingen/sikringsskapet er ikke ryddig og rengjort.TiltakFordelingen/sikringsskapet må ryddes og rengjøres (FEL §10, §17). LukkingsfristPrisoverslag20.12.2022Kommentar UF 433.2126.09.2022 08.06.06 - www.norik.no1 - Bør utbedres1 - Bør utbedres40/103AvvikCoop Nord Sa Lofotsenteret