Title: Hea8.v05.pdf
2019-04-12 | Side 11 av 23CFD analyse Dronning Mauds gate 1-3 BREEAM Hea 8 Oppdragsnr.: 5191019 Dokumentnr.: CFD-01 Versjon: 012.4 BREEAM-referanseløsningFor å kunne analysere de utvalgte avkastløsningene (Figur 5) sammenlignes løsningen med en tilsvarende referanseløsning som tilfredsstiller BREEAM. Oppsett for referanseløsningen er vist i Figur 8. For systemet med avkastrist blir konsentrasjonen av luft fra avkast ved inntaket målt for å se om kravet i BREEAM kan tilfredsstilles.Avkastluften settes til «diffust» i et område med samme posisjon som opprinnelig jethette. Dette blir som om luften blir sluppet fra en avkastrist med lav hastighet (dvs. lav impuls/kastelengde).Istedenfor å plassere inntak ved hvert avkast, noe som ville medført at resultatene var avhengig av hvor disse inntaket ble plassert, leser en av gjennomsnittlig konsentrasjonen langs en sirkel rundt avkastet med radial distanse 10 m.