Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
■ 3.7. Przyłącza chłodnicze W celu zapewnienia najwyższej jakości naszych produktów, obieg chłodniczy agregatu został osuszony. Jest on dostarczony napełniony sprężonym azotem.Momenty dokręcenia zaworów do sprężarek i zbiorników■ 3.3. Wybór miejsca instalacji Urządzenie WINTSYS® nie powinno blokować przejść, utrudniać ruchu personelu ani otwierania drzwi lub żaluzji. Powierzchnia, na której urządzenie zostanie ustawione musi być wystarczająco mocna, by utrzymać urządzenie wraz ze wspornikiem.SPRĘŻARKICAJ/TAJFH/TFHZAWÓR SSAWNYod 70 do 85 Nmod 114 do 126 NmZAWÓR TŁOCZNY/od 70 do 85 NmMasy agregatów przedstawiono w tabeli załącznik 1ZBIORNIKIZAWORY WYJŚCIOWE CZYNNIKA CIEKŁEGOod 0,75 l do 3,9 lod 70 do 85 Nm366465_b / 03.201729/44R FN EE DS ET IU RS E X E N N AStosować tylko czynnik chłodniczy przeznaczony do danej sprężarki.