Title: NOT-RIEN-01-Energiytelse - as-built.pdf
NOTAT N-RIEN-01-ENERGIYTELSE – AS-BUILTENERGIYTELSE DRONNING MAUDS GATE 1-3 TEK10, Energimerke og BREEAM 01.12.2021erichsen-horgen.noNOTAT N-RIEN-01-ENERGIYTELSE – AS-BUILTOppdragsnavn:Dato:Dronning Mauds gate 1-308.01.2017Oppdragsgiver:Oppdragsnummer:Dronning Mauds gate 1-312154Utarbeidet av:Sign:Ragnhild Haukland LøgeRevisjonsnummer:Revisjonsdato:201.12.2021Sidemannskontroll:Sign:Elin Kristina TangenSAMMENDRAG Formålet med notatet er å dokumentere energiytelsen til kontoretasjene ved Dronning Mauds gate 1-3 ved normerte energianalyser. Energiytelsen vurderes opp mot forskriftskrav, energimerkeforskriften og kriterier for oppnåelse av poeng på BREEAM emner Ene 1 og Ene 23. Notatets hovedkonklusjoner er:TEK17o Bygget oppfyller rammekrav for netto energibehov (§ 14-2), minstekrav (§ 14-3) og kravtil energiforsyning (§ 14-4)o Det er gjort et estimat av byggets virkelige energibehovEnergimerke