Title: Konfigurasjon8512-5025 36.01.pdf
Døli SykehjemProsjektnavnDøli SykehjemInstallasjonsadresseKundenTelefonnummerDato fabrikkstestSignVESettpunkter (1) Navn Børv.TV trinn1 Børvl.TV trinn2 Børv.TV trinn3 Børv.TV Maks forsering Børv.FV trinn 1 Børv.FV trinn 2 Børv.FV trinn 3 Børv.FV Maks forsering Børv.komf.varme Viftetrinn 1 Viftetrinn 2 Viftetrinn 3Settpunkter (2) Navn Till.temp. branngr. Fral.temp. branngr. Powerup forsinkelse Ekst.styring.tid SFI-A SFI-K SFI-Exp Sply.Corr. Alarm limit EFI-A EFI-K EFI-Exp Exh. Corr. Alarm limit Rotor dimension Supplyfan(1) PT1 filter Supplyfan 2 PT1 filter Exhaustfan(1) PT1 filter Exhaustfan 2 PT1 filter SFP PT1 filter Atmospheric pressure Corr. Hrec efficiency StoppTilbst.Tid StoppTilbst.TidPå Slå av.forsinkel. Åpne tidRekkevidde 0 - 40000 0 - 40000 0 - 40000 0 - 40000 0 - 40000 0 - 40000 0 - 40000 0 - 40000 -64 - 99 °C 0 - 100 % 0 - 100 % 0 - 100 %