Title: 230928Tungasletta 2 bygg A 2023.pdf
Brannsentral funksjons og belastningstestet – ok Skiftet batteri i brannsentral pga alder(4år) Testet manuelle meldere – ok Lest av verdier på alle detektorer med analyseverktøy AS2000 – ok Testet adresserbare detektorer ihht NS 3960. Testet overføring til TBRT – ok. Kommer frem som NINA (HiST) på skjermen til TBRT. Testet alle klokker og sokkelsummere - ok Testet dørholdemagneter – ok(Justerte 2stk dørpumper 1etg-3etg) Testet brann, forvarsel og feilsignal SD-anlegg – ok Heisstopp – ok. (Heis gikk ned i 1etg og åpnet dør som lukket etter 5sek. Jeg gikk inn i heisstol og dør lot seg ikke åpne utenfra eller innenfra så lenge sentral sto i alarm!! Man kan åpne den fysisk med hendene Kommunikasjon med sentral i bygg B- okNØDLYS: Funksjons testet og belastningsprøvd samtlige nødlys 2 stk armaturer sviktet under test.(3etg korridor,hovedtavle rom kjeller,) Disse ble skiftet. 2stk batteri i nødlys ble skiftet(1etg-Auditorium-1etg korridor audiograf. 4,8v-1,2Ah)