Title: +175=560.001_JV001_Johnson Controls Norden AS.Produktinformasjon.pdf
scgt00Version:4FunksionsbeskrivelseRom kom pensert tilluftsreg ulerin g (kaskade) aktiveres av internt ur (DAG). Ved varmebehov avtar kjølebatteri, så øker gjenvinn er, d eretter varm ebatteri. Ved kj ø lebehov blir sekvensen motsatt. Avising gjenvinner aktives av trykkvakt og pådraget overstyres til innstilt verdi.StarUstopp av anlegget styres av internt ur Kritisk feil (Dl2) stopper anlegget.Betjeningspanel SC91 80 gir adgang til urfunksjonen og "Min. tilluft".scg100Versjon:4FunksjonsbeskrivelseRom kompensert tilluftsregulerin g (kaskade) aktiveres av internt ur (DAG). Ved varmebehov avtar kjølebatteri, så øker gjenvinner, d eretter varrn ebatteri. Ved kj ø lebehov blir sekvensen motsatt.Utetemp. skifter viftehastig het.StarUstopp av anlegget styres av internt ur Kritisk feil stopper anlegget.Betjeningspanel SC9180 gir adgang til urfunksjonen og "Min. tilluft".sc9100Versjon:4Funksionsbeskrivelse