Title: Hea8.v02-1 (3).pdf
83,0 % 83,0 %6 08084,6 %2 38583,0 %SFP80%21,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,5 1,51,5Vifter [kW]8,08,64,810,010,010,010,010,08,04,84,817,226,013,08,013,08,68,08,08,03,23,23,23,23,23,2 8,08,0?El-dataKjøling [kW]Kommentar5,6 R/phase: 0,294 Ohm, RLA=23,2A, MMT=29A, LRA=139A6,5Tilluft øverst | Ikke del av BREEAMInntak nederst, tilluft øverst. Tilluft øverst | Ikke del av BREEAMTilluft nederstTilluft nederstTilluft nederstTilluft nederstTilluft nederst7,6 Tilluft nederst6,6 Tilluft øverst6,6 Tilluft øverst21,5 Tilluft nederst21,3 Tilluft nederst16 Tilluft nederstGold RXHCTilluft øverst | Ikke del av BREEAM16 Tilluft øverst12,5Tilluft øverst | Ikke del av BREEAM7,6 Tilluft øverst7,6separate aggregater som settes samenn på plass8 Tilluft øverst3,4 Tilluft nederst3,7 Tilluft topp3,4 Tilluft nederst