Title: Inst. veil MC62 55121070_DK.pdf
MULTICAL® 62 kan udbygges med en lang række ekstra funktioner vha. indstiksmoduler. Nedenfor findes en kort beskrivelse af de enkelte moduler.5.1 Bundmoduler5.1.1 Data + pulsindgange, type 67-00-10 Dataklemmerne anvendes f.eks. ved tilslutning af PC. Signalet er passivt og galvanisk adskilt vha. optokoblere. Konvertering til RS232 niveau kræver tilslutning af datakabel 66-99-106 (D-Sub 9F) eller 66-99-098 (USB) med følgende forbindelser:62 63 64Brun Hvid Grøn(DAT) (REQ) (GND)Pulsindgangene kan anvendes ved tilslutning af elmåler eller ekstra vandmåler. Vær opmærksom på den maksimale pulsfrekvens samt på korrekt pulskodning (l/imp. og Wh/imp.), som vælges vha. FF og GG konfigureringen.65 - 66 67 - 68Input A Input B