Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Inbetriebnahme nach längerem Gerätestillstand • Ehe das Gerät in Betrieb genommen wird:Den Luftfilter des Geräts reinigen und austauschen. - Die Kondensatwanne des Geräts prüfen. Alle Verunreini gungen beseitigen.Den Luftfilter des Geräts reinigen und austauschen. - Die Kondensatwanne des Geräts prüfen. Alle Verunreini gungen beseitigen.Die elektrischen Anschlüsse auf Festigkeit prüfen.Außergewöhnliche Wartungsarbeiten • Zugang zur Regeltafel bietet sich durch Entfernen derAbdeckplatte. Inspektion oder Austausch von internen Bauteilen wie Ventilatormotor, Wärmetauscher, Kondensatablauf-Pumpe, Schwimmerschalter, Wärmetauscher-Sensoren, Elektroheizung (falls vorgesehen) umfassen den Ausbau der Kondensatablauf-Pumpe.Ausbau der Kondensatwanne • Den Fußboden durch eine Plastikfolie schützen, da beim Ausbau derKonden satwanne Wasser nach unten laufen könnte