Title: Rapport trykktesting NS 9972.pdf
Krav til lufttetthet Henviser til TEK17, §14 angående gjeldende luftvekslingstall. Kravene gjelder ved trykkforskjell på 50 Pa (n50) mellom ute og inne. I henhold til prosjekterte ytelser har tiltaket følgende definerte krav til luftvekslingstall.I henhold til krav i energiberegning I henhold til krav i BREEAMNor manual 2012n50 ≤ 1,0 luftvekslinger per time. n50 ≤ 1,5 luftvekslinger per time.Volum som er benyttet i denne testen er 31405 m³. Volumet er beregnet fra tegningsgrunnlag.Resultat Det ble målt et gjennomsnittlig luftvekslingstall ved n50: 0,6 luftvekslinger per time.Ved tetthetsmåling ble det benyttet mottrykk, arealene hvor det ble etablert er vist på vedlagte plantegninger.Se også vedlagt måleprotokoll, rutine og sjekkliste for ytterligere detaljer.Konklusjon Basert på ovennevnte krav i § 14, tilfredsstiller måleresultatet gitt grenseverdi til lufttetthet.Ta gjerne kontakt med oss ved eventuelle spørsmål.Med vennlig hilsen Omega Akerholdt ASJoachim Hellstrøm