Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
AJEH p:\166\15466001 bromstadveien 59\08 rapporter\rapporter\15466001_bromstadveien 59_pro-rapport_rev c_25.20.2016_x.docx3 DOKUMENTASJON AV FRAVIK FRA VTEK3.1Analysens forutsetninger og begrensningerDet vurderes som tilfredsstillende at det kan prosjekteres med følgende fravik fra VTEK10:Fravik 1: Prosjektet prosjekteres i brannklasse 2  Fravik 2: Flere bruksområder i samme branncelle.  Fravik 3: Det benyttes røykskiller med krav E 30 [F 30] mot korridor i 3.etasje.  Fravik 4: Isolasjon av ventilasjonskanaler kan unnlates pga. fullsprinkling  Fravik 5: Lengde på flukt vei i kjeller er over 50 meter (se Notat 03).  Fravik 6: vedrørende dør med slagretning mot rømningsretning (Se Notat 04)Det prosjekteres med følgende fravik fra VTEK: Underkapittel i § iht. TEK10/ VTEK10 TEK10 Brannklasse § 11-3Prosjektert ytelseBygget prosjekteres i brannklasse 2, uavhengig om bygget oppføres med 4 eller 5 etasjer.§ 11-8§ 11-8BranncelleBranncelle