Title: 01 Brannkonsept - ISS, Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
EI 60 A2-s1,d0 [A60] EI2 120 CSa [A120S] EI2 30Sa [B30] D-s2,d0 [In2] B-s1,d0 [In1] K210 D-s2,d0 [K2] K210 A2-s1,d0 [K1-A] B-s3,d0 [Ut 1]Isolasjon i vegger og takA2-s1,d0 [ubrennbar]VentilasjonsanleggA2-s1,d0 [ubrennbare materialer]BrannalarmanleggHeldekkende brannalarmanlegg i kategori 2 iht. NS 3960• •Bredde på dør til og i rømningsveierMerking av rømningsveier Nødlysanlegg Manuelt slokkeutstyrEvakueringsplanMinst 0,86 m [10M] Utadslående dører ut fra rømningsvei Markeringsskilt over utganger iht. NS 3926 Nødlysanlegg i rømningsveier iht. NS-EN 1838 Håndslokker iht. NS-EN 3-7, alternativt brannslanger iht. NS-EN 671-1:2012. Evakueringsplan skal utarbeides før bygget tas i bruk.Det skal ikke avvikes fra løsninger og forutsetninger beskrevet i denne rapporten med mindre det er avklart med ansvarlig prosjekterende RIBr.|WWW.FIRESAFE.NOBYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDSIDE 44 GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER