Title: Lysberegningsresultater.pdf
Beregningsareal rom [0,75m]Emid = 355 luxJevnhet Emin/Emid: 0,68Emin/Emax = 0,52Samlet installert effekt Spesifikk effektbelastning0,37 kW 10,40 W/m² 2,93 W/m² /100 luxArmaturdataNRPosNrAnt ArmaturtypeAnt lysk.LmLyskilde Watt26C20-R600 414 SLHF44800T5 14W HE62Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.com16.11.2015v2015.02.00.1186Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1SHOP - MASTERArmatur Info C20-R600 414 SLLyskilde 2 x T5 14, 24, 28, 54W 3 x T5 14, 24, 28, 54W 4 x T5 14, 24, 28, 54W Leveres med eller uten lyskilde.Tilgjengelig med LED fra 2000 til 4800 lumen ut.Forkobling Ikke dimbar (HF), analog dimming (HFDa), digital dimming (HFDd) eller DALI.Materiale og farge overdel Armaturhus i hvitlakkert stål.Montering Legges i modulære T-profil himlinger eller i skjulte tak ved hjelp av monteringsbraketter som må bestilles separat.