Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
§ 11-13Utgang fra branncelleTo dører, en på plan 3 og en på plan 1 har slagretning mot rømningsretningen, selv om det forventes mer enn 10 personer igjennom denne døren ved rømning.Preaskepterte ytelser iht. VTEK10 Bygg i risikoklasse 2 med 4 tellende etasjer oppføres i brannklasse 2, mens samme bygg med 5 tellende etasjer skal oppføres med brannklasse 3 Rom som har forskjellig bruk og/eller brannenergi må normalt være egne brannceller. Brannmotstand til branncellebegrensende bygningsdeler i brannklasse 2 skal tilfredsstille EI 60 [B 60]. Ventilasjonskanaler skal brannisoleres for å unngå brannspredning som følge av varmeledning i kanalgodset. Maksimal lengde på fluktvei må ikke overstige 50 meter.* Se eget Notat 03 for dette fraviket. Dør skal ha slagretning i rømningsretning. Med unntak av rom der det forventes et lavt antall personer. Se Notat 04 for dette fraviket.