Title: +175=521.001_521 kursopplegg for datakommunikasjon.Produktinformasjon.pdf
Brannsone 0I har ikke spesielle styringsbehov bortsett fra at alle detektorene i sonen bare må aktivere brannklokkene og ventilasjonen lokalt. Da definerer vi bare subsone)I)l og utgangsgruppe 1. Brannsone 02 beslcytter to forskjellige områder, og den krever at branndetektorene i ett område bare må aktivere brannklokkene og ventilasjonen i det respektive området. Vi må da definere subsone 0201 og0202, og i tillegg utgangsgruppe 2 og 3 . Brannsone 03 besþtter tre forskjellige områder, og den krever også at branndetektorene i elt område bare må aktivere brarurklokkene og ventilasjonen i det respektive området. Vi må da definere subsone 0301, 0302 og0303, og i tillegg utgangsgruppe 4, 5 og ó. Men denne sonen har ekstra styringsbehov: alle branndetektorene i sonen må aktivere dørholdermagnetene i sonen. Da må vi også definere utgangsgruppe 7Nå kan vi tildele utgangsgruppene ttl de respektive subsonene, som vist i tabellen.Konfi gurasjo n av detektorad resser o g utgan ger