Title: +038=433.000-NI003._12-Testrapport elektriske anlegg - DM1.E5=433.06.04, Pareto_SB1 Markets plan 06.pdf
Rln: >30.0MΩ Um: 252V Rlpe: 0.00MΩ Um: 0V Rnpe: >30.0MΩ Um: 252VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 6 / DM1.E5=433.06.04 / XF012 16C2/003 30.11.2020 10:50SPĆNDINGUln: 235V Ulpe: 235V Unpe: 0V f: 49.9HzDM1-3. Plan 6 / DM1.E5=433.06.04 / XF013 16C2/003 30.11.2020 12:25 (ELEKTRIKER)ISOLASJON: ALLERln: >30.0MΩ Um: 254V Rlpe: >30.0MΩ Um: 255V Rnpe: >30.0MΩ Um: 253VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 6 / DM1.E5=433.06.04 / XF013 16C2/003 30.11.2020 10:51SPĆNDINGUln: 235V Ulpe: 235V Unpe: 0V f: 49.9HzDM1-3. Plan 6 / DM1.E5=433.06.04 / XF014 16C2/003 30.11.2020 12:25 (ELEKTRIKER)ISOLASJON: ALLERln: >30.0MΩ Um: 254V Rlpe: >30.0MΩ Um: 254V Rnpe: >30.0MΩ Um: 253VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 6 / DM1.E5=433.06.04 / XF014 16C2/003 30.11.2020 10:31SPĆNDINGUln: ___V Ulpe: ___V Unpe: ___V f: ___HzDM1-3. Plan 6 / DM1.E5=433.06.04 / XF015 16C2/003 30.11.2020 12:25 (ELEKTRIKER)Tallberg Elektro A/S Tlf.22796640Side:3MISLYKKESMISLYKKESMISLYKKESGODKJENT*