Title: Philip_Pedersensvei_20_Aggregat_Norsk_Teknisk_Installasjon_AS_1000646_20201207154912206_SDS_816.pdf
Allomfattande statisk fläktverkningsgrad i aktuell arbetspunktFrånluftAnströmningshastighetEnergiprest, 6000 tim (filterklass ePM10 60% (M5) eller bättre)Filter klass (ePM10 60% (M5) eller bättre)Referens filter (rent); ePM10 60% (M5)VärmeåtervinnareHölje; inloppHölje; utloppHölje; fläktens systemförluster(Inbyggnadens påverkan på fläkten (systemeffekten) är inkluderad i fläktens prestanda)Allomfattande statisk fläktverkningsgrad i aktuell arbetspunktDatum: 2020-12-07 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 100008245830358 000 m³/h250 Pa1,80 kW8 000 m³/h250 Pa1,79 kW1,31 m/s1 870 kWh/årF744 Pa107 Pa1 Pa5 Pa0 Pa63,0 %1,21 m/s864 kWh/årM520 Pa116 Pa4 Pa5 Pa0 Pa63,1 %19/29AHU Design ErP specikationObjekt: Philip Pedersensvei 20 (1000646) Aggregatnamn: 360.006 - GOLD RXF 35. +/- 10.000m³/h - 80% SamtidighetEffektivitetsbonus E 2018Filterkorrigering F 2018Intern specifik fläkteffekt, SFPint