Title: Lockzone Ceiling Ventil Swegon - Inreguleringsguide.pdf
200-25029,8250-31542,3315-40067,8Antal mätslangar: 1 Slangfärg: RödEIVALSdEIVa – tilluftStorlekStorlekk-faktor80-80804,680-1001005,9100-1251258,2125-16016010,3Antal mätslangar: 1 Slangfärg: Röd14Luftdon med anslutningslåda ALSFALCON CeilingALSdFALCON Ca – tilluft 360°StorlekStorlekHorisontellVertikal100-1251258,66,8125-16016013,58,5160-20020020,613,2200-25025032,519,5250-31531550,233,3315-40040082,851,0400-500500125,079,5Antal mätslangar: 1 Slangfärg: RödGRCALSdGRCa – frånluftStorlekStorlekk-faktor80-1001003,0100-1251254,9125-1601608,2160-20020012,7200-25025022,2250-31531534,0315-40040059,6400-50050095,0Antal mätslangar: 1 Slangfärg: Transparent15Luftdon med anslutningslåda ALSHAWK CeilingALSdHAWK Ca – tilluftStorlekStorlekStandardLågt utförandeSlangfärg100-125125-4008,48,0Röd100-160