Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
Consulte el anexo 3 La unidad WINTSYS® debe instalarse en un lugar bien ventilado, no sometido a corrientes de aire. El aire debe poder circular alrededor de la unidad condensadora y bajo el compresor. No deben existir obstáculos delante o a los lados de la unidad para evitar la recirculación de aire en la unidad condensadora. Entre otras ventajas, esto evitará un aumento excesivo de la temperatura de condensación. La unidad debe instalarse a nivel de suelo. Para unidades instaladas a gran altitud, deben tenerse en cuenta los efectos provocados por los cambios en la densidad del aire.■ 3.4. Acústica Deben tomarse precauciones durante la instalación para evitar la emisión de ruidos o vibraciones no deseados: -la unidad debe sujetarse firmemente a un soporte rígido y estable; las tuberías deben ser lo suficientemente flexibles como para impedir la transmisión de vibraciones.2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS■ 2.1. Placa de características de la gamaWINTSYS®Consulte el anexo 1