Title: Rapport integrert test_IT 542.001_Brannsentral.pdf
Rapport integrert testPROSJEKT: Testnr:Planlagt dato:Testnummer:IT542.001 13.02.2019 15Testnavn:Utført dato:Integrert brannsentral 13.02.2019Testansvarlig: Rolf MedhusDELTAKERE Entreprenør/funksjon:Navn:Elektro SD-anlegg SRO Consult/ITB BERØRTE SYSTEMER Systemnummer:Martin Bergersen Joachim Skrårudsether Rolf MedhusNavn:542.001 562.001Brannalarmanlegget SD-anleggPROSEDYRE/TESTKRITERIER System vs System Nr:Funksjon:542.001 542.001562.001 Kontroll at alarmmeldinger fra brannsentral i SD-anlegget 562.001Forvarsel brann, Utløst brann, Teknisk feil brannsentralFORBEREDELSE FOR TEST / VARSLINGKalle inn testdeltagere - Varsle BM om forestående test - Testutstyr medtasDOKUMENTER FOR TEST Nr: Beskrivelse:Dokumentasjon på at systemet er MC. (mekanisk og elektrisk komplett) Dokumentasjon på utført egentest. Gjennomgang av testdokumentFunksjonsbeskrivelse 542.001AVVIK Forvarsel brann ikke programmert i brannsentralTEST GODKJENT Sted og dato: 13.02.2019Testansvarlig: