Title: DM1-3 Plan 10 lysberegningsrapport.pdf
Prosjekt 111.06.2019Designer Telefon Faks E-Postlandskap plan 10 / SammenfatningTakhøyde: 2.700 m, Montasjehøyde: 2.300 m, Vedlikeholdsfaktor: 0.80Verdier i Lux, Målestokk 1:156FlateArbeidsplan Gulv [%]/ 20Em [lx] 623 358Emin [lx] 133 40Emax [lx] 1157 786Emin / Em 0.214 0.113Tak Vegger (4)70 50116 18868 49181 14180.588 /Arbeidsplan:Høyde: Målepunkter: Yttergrense:0.850 m 128 x 128 Punkter 0.500 mArmatur-stykklisteNr.AntallBetegnelse (Korreksjonsfaktor) (Armatur) [lm]  (Lamper) [lm]P [W]123435FAGERHULT 13373-402 Notor 65 Delta Dir 1200 D start HL elok 3K (1.000) FAGERHULT 13389-402 Notor 65 Delta Dir 2400 D start HL elok 3K (1.000) FAGERHULT 13429-402 Notor 65 Delta Dir 2400 rekke HL elok 3K (1.000)31596280628031596280628038.074.074.0Samlet: 62876 Samlet: 62876744.0Spesifikk tilkoblet effekt: 8.29 W/m² = 1.33 W/m²/100 lx (Grunnflate: 89.79 m²)Side 10Prosjekt 111.06.2019Designer Telefon Faks E-Post