Title: 2023.05 - Servicerapport Haaland Klima.pdf
Side 3OkOkOk400OkOkAnlegg:360.005 – Tekn.rom U2Adresse:c/o Vaxa Property ASService utført iht avtale Kontrollert funksjoner Sjekket anlegget Rengjort anlegg Byttet filter på av og tl Strammet vgv reim Alt okDirekte drift - TilluftMotorFrekvensLagerVibrasjonsdempereVifteMansjetterBalanseKontrollere trykkgivereDirekte drift - AvtrekkMotorFrekvensLagerVibrasjonsdempereVifteMansjetterBalanseKontrollere trykkgivereLuftmengderAvtrekk, m3/t - AvlesningAvtrekk, Pa - AvlesningTilluft, m3/t - AvlesningTilluft, Pa - AvlesningReguleringsformTemperaturavlesningInntakTilluftAvtrekkAvkastSide 4HOVEDRAPPORT68%OkOkOkOkOk66%OkOkOkOkOk1453418714496188SD - Anlegg18,819,321,822,7Dato:System.:S-nr.:26.05.2023360.0052854Setpunkt temperaturAvtrekkTilluftFilterType filter og antall filterInntakAvtrekkPa brukt/nytt filterBrukt filter - InntakBrukt filter - Avtrekk