Title: Bruksanvisning-Servitec-30_394.pdf
Forsiktig – fare for personskader!Feilaktig montering eller feilaktig utført vedlikeholdsarbeid på tilkoblinger kan føre til forbrenninger og personskader hvis varmt vann eller damp under trykk plutselig strømmer ut. – Kontroller at monteringen er utført faglig korrekt. – Kontroller at anlegget er trykkløst før du skal utføre vedlikeholdsarbeid på tilkoblinger.Enheten på vedlikeholdes en gang i året. – Vedlikeholdsintervallene er avhengig av driftsbetingelsene og av avgassingstidene.Følgende anbefalte veiledende verdier må ikke overskrides: – Permanent avgassing: Permanent avgassingstid for det største anleggsvolumet "Va", se kapittel 5 "Tekniske data" på side 14. –Intervallavgassing: Innstillingsverdier etter servicemenyen.Vedlikeholdet som må utføres hvert år vises i displayet etter at den innstilte driftstiden er utløpt. Indikeringen "Vedlikehold anbef." bekreftes med knappen "Quit".