Title: 33 FDV Stat-x.pdf.pdf
Slukkeanlegget utløses dersom det er detektert brann på 2 stk optiske (ordinære) detektorer inne i aktuelt område (2‐detektor avhengighet), eller dersom gul manuell melder i fronten på slokkesentralen i aktuelt område er løst ut.Malene kan kun benyttes etter avtale med CuroTech a.sRevidert: 01.12.2012Ved detektert brann på kun 1 stk optisk melder vil sentralen sende brannalarm videre til byggets brannalarmanlegg. Kun når neste optiske melder går i brann vil slukkeanlegget løse ut. Feilalarm sendes videre til byggets brannalarmanlegg.Stat x m/ utstyr.Stat‐x generator monteres på vegg som anvist i brosjyre og arrangement tegning.Driftsinformasjon335.02 Stat‐x anleggGenerelle retningslinjer.Stat‐x anlegget er generelt bygget slik at ettersyn og vedlikehold er minimalisert. Vi skal i det følgende ta for oss de punkter som eier og bruker må være oppmerksom på :Stat‐x anlegget er et anlegg som har en levetid på 10 år før det skiftes ut med ny areosol generator.