Title: +135.01=370.002-NT001T_01-Datablad AIR-SEP.pdf
7.3Sugeventil(tilbakeslag) (16)Tilbakeslagsventilen (16) Med en defekt eller skitten ventil, lukk alle avstengninger til varmesystemet, lukk vinkelkuleventilen (17, fra AS-T 100) og skift/rens ventilen (16).www.airsep.no257.4 Overløpsventil (11)Overløpsventil komplett med kropp, dyse og øvre del1234567892a9a10Justering av trykk innstilling:Via trykk justering skruen (2 og/eller 2a) (Trykk +/-) - Når trykkvedlikeholds pumpen er i drift (ON) øker trykket med ca. +0.5 bar.Via trykk justering skruen (2 og/eller 2a) (Trykk +/-) - Når trykkvedlikeholds pumpen er i drift (ON) øker trykket med ca. +0.5 bar.Ved avslått trykkvedlikeholds pumpe ("OFF")faller system trykk og skal være lik systemtrykk (systemtrykk = statisk høyde + minst 0.5 bar)