Title: Manual - a-collection 3-fase måler.pdf
VAARA: Jänni(cid:425) eisiä osia. Sydänkohtaus, palo- tai muut vammat mahdollisia. Irrota jännitelähde ja kuorma ennen mi(cid:425) arin asennusta. Suojaa lii(cid:427) met suojuksilla. Energiami(cid:425) arin saa asentaa vain sähköalan amma(cid:427) lainen.Nämä ohjeet ovat olennainen osa tuote(cid:425) a. Niitä tulee käy(cid:425) ää kaikissa asennukseen ja käy(cid:425) öön lii(cid:425) yvissä (cid:415) lanteis- sa. Ohjeet on säilyte(cid:425) ävä käy(cid:425) äjien helpos(cid:415) saavute(cid:425) avissa puhtaassa paikassa ja hyvissä olosuhteissa.I FTärkeä kytkentää koskeva huomautus Ennen i/o-johtojen kytkemistä on asenne(cid:425) ava suojus (kuva 1, F) asianmukaises(cid:415) . Johdon tai holkin metallinen osa on työnne(cid:425) ävä kokonaan lii(cid:427) meen.Koodiavain (mitt arin puoli): EM340 E09 100 00Tulot: 208-400 V L-L ac, 5(65) A, suora kytkentä3- tai 4-joh(cid:415) minen 3-vai- hevirtajärjestelmäOma jännitelähde (mitatun jänni(cid:425) een kau(cid:425) a)M-Bus-por(cid:427)