Title: DCV BL, RC, CF, MF.pdf
Ställbar funktionDINAINStällbar funktionLINDINSPECT är ett Webbgränssnitt som är utvecklat för att användas med LINDINTELL.AUTStällbar funktionTryckregulator med flödesmätningCFLRELÄStällbar funktionKontroll och larm System med LINDINTELL/LINDINSPECT kan logga flöden kontinuerligt och sätta larmflagga vid eventuell avvikelse. Genom att montera FLOCHECK P som fast panel kan larm indikeras både akustiskt via en summer och optiskt via lysdiod.Inkopplingsschema CFL. Regulatorn ansluts till spänningsmat- nings- och kommunikationsslingan via Lindinvents standardkabel med två ledare för spänningsmatning och två partvinnade ledare för kommunikation. Samma kabel används för inkoppling av spjällmotorn och andra tillbehör.Kalibrering CFL levereras fabrikskalibrerad. Vid applicering på cirkulär kanal anges aktuell kanaldiameter och placering på till- eller frånluftkanal. Vid applicering på rektangulär kanal måste kalibrering göras på plats.6(16)50