Title: +038=54.000-NI006._03-BrP-05 Brann plan 5.pdf
Kopi/Print 5-202Telefonboks 5-201Vrimleareal 5-104Møterom 5-103Gang 5-102Hvile 5-10113141516Teknisk rom Teknisk 5-531Sjakt 5-530-sKorridor 5-301TekniskTeknisk rom 5-53216KjøkkenKjøkken 5-010KontorLounge 5-115EI120CS88Møterom 5-009Møterom 5-114A2 AB X CD D2SYMBOLFORKLARINGEI120 [A120]EI 60 [A60]EI120CS/A60SBrannmotstand iht. VTEK17 / Brannmotstand på eksisterende dørRømningsretningFluktveiRømningsveiBrannmannsheisTørropplegg, uttakBrannslangeHåndslokkeapparatKOMMENTARERTegningen er et vedlegg til brannsikkerhets- strategien og må ses sammen med denne.·Det må installeres: · · ·brannalarmanlegg ledesystem røykventilasjon i trapperom, heis og åpne sjakter trykksetting i trapperom med trykkavlastning tørropplegg med uttak i trapp slokkeutstyr slik at alle arealer dekkesEksisterende delsprinkling opprettholdes.Sjakter som ikke er tegnet som egne brannceller forutsettes tette i dekke.