Title: +038=360.019-#####._09-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Innmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)Statisk trykkøking i SFPv beregningTemperaturheving p.g.a. vifteMin. hastighetTurtall i SFPv beregningDimensjonerende hastighetMaks. hastighetDimensjonert eleffekt til motor(er)Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffektMotoropsjonMotorbetegnelseAntall motorer/vifter i hver luftretningTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 91,5%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-1000053467812532 utv.2,0 mm125 Pa127 Pa1,40 m/s5 443 m³/h357 Pa333 Pa0,5 °C250 omdr/min908 omdr/min934 omdr/min1 635 omdr/min0,87 kW0,80 kW4,00 kW1DOMEL 749.3.392162,2 %94,5 %6865,2 %Side: 23/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjon