Title: +135.01=370.002-NT001T_01-Datablad AIR-SEP.pdf
Et vannmålerglas (12) for overvåking av ferskvanns forsyningen. Fyllingsnivået til vannet i ekspansjonstanken kan ses i vannmålerglasset (12). Flyter (12b) viser fyllnivået på den øvre ringen. Ved den nedre enden av vannmålerglasset (12) er det en hylse (12a) med en nivåbryter. Hvis flottøren sitter på bunnen, finner ferskvannsforsyningen sted. Vannmagnetventilen (18) åpnes og pumpen (10) slås av (tørrløpsbeskyttelse). Flyteren i vannmålerglasset kan falle til nedre nivå (12b) maksimalt 5 ganger (Type AS-T 20/48) eller 4 ganger i timen (Type AS-T 100 -2400) beregnet av elektronikken. (mistanke om lekkasje)Etter det, forblir ferskvanns forsyningen stengt og elektronikken sender ut en feilmelding (overvåkingen kan slås av, se 6.4.1 Innstillinger). Når etterfylling er ferdig, lukkes vannmagnetventilen igjen. Etter en forsinkelse på 5 (AS-T 20/48) eller 10 sekunder (fra AS-T 100) kan pumpen (10) starte igjen. Etter lukking av kulventilen (12c), kan vannmålerglasset rengjøres eller byttes ut. Demonteringen skjer