Title: +038=242.003-QZ001T_02-FR Brannplate Protecta - Teknisk Datablad.pdf
densitet 2 80 kg/m?2 100cm e sider||y I 1 lag 80mm FR Brannplate 2-S |1Alle gjennomfaringer0g apninger ma fugesmed FR Akryl pabegge siderSTALRZR BRANNMOTSTAND EI 90 (E 120DEKKEKONSTRUKSJONERMaksimum utsparing1200 x 2400mmStalrer < 219mm2 30mm tykk steinulldensitet 2 80 kg/m* 2 100cm pa begge sider _s ' { 1lag 60mm FR Brannplate 2-SAlle gjennomferingerog apninger ma fuge:med FR Akryl pabegge siderSTALRZR BRANNMOTSTAND EI 240 (E 240STALR@R BRANNMOTSTAND EI 120 (E 1802 lag 60mm FR Brannplate 2-SAlle gjennomferinger J0g apninger ma fuges f med FR Akryl pabegge siderDEKKEKONSTRUKSJONER DEKKEKONSTRUKSJONER TR | Maksimum utsparing Stalror < @40mm Maksimum utsparing 280 x 280mm 1200 x 2400mm 2 20mm tykk steinull 2 20mm tykk steinull densitet 2 80 kg/m? densitet 2 80 kg/m? 2 100cm pa begge sider 2 100cm pa begge siderAlle gjennomforinger0g apninger ma fuge:med FR Akryl pabegge sider2lag 60mm FR Brannplate 2-S]TKOBBERRZR BRANNMOTSTAND El 60 (E 240,