Title: MA rør.pdf
Dersomdeterbehovforettgrenrettovertaket, anbefaler vi bruk av gren med lang tilkobling dadettegjørdetmuligåbenyttemineralull. Men, det er ikke ulovlig å plassere en kobling i taket.Varmeoverføring (kriterium I) Når støpejernsrør føres gjennom vegger eller tak der det kreves en viss brannmotstand, må man vurdere varmeoverføringen gjennom støpejernsrørene.Detteersærligviktignår brennbare rør føres gjennom samme vegg eller tak ved siden av støpejernsrøret. Tyske MLAR krever følgende avstander som vi anbefaler at manrettersegetter:tak med brannvernskravay n a m r e G ne d a M 0 N DImineralull, smeltetemp. på minst 1000 °C, f.eks. Conlit produsert av rockwoolbrennbart rør med heldekkende isolering1. DÜKER-rør ved siden av ikke-brennbare rør. Minimumsavstand ”c” mellom rørene er den utvendige diameteren på det største røret.1. DÜKER-rør ved siden av ikke-brennbare rør. Minimumsavstand ”c” mellom rørene er den utvendige diameteren på det største røret.