Title: +135.01=370.002-JP501T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Rørledninger og pumpe må monteres uten mekaniske spenninger. Rørledningene må monteres slik at pumpen ikke må bære vekten av rørene.Strømningsretningen må tilsvare retningspilen på pumpehuset. • Lufteventilen på laternen (fig. 38, pos 1) skal alltid peke oppover ved horisontal motoraksel (fig. 6/38). Ved vertikal motoraksel er alle ori- enteringer tillatt.Alle monteringsposisjoner med unntak av «Motor nedover» er tillatt. • Elektronikkmodulen må ikke peke nedover. Motoren kan dreies etter at sekskantskruene er løsnet ved behov.Alle monteringsposisjoner med unntak av «Motor nedover» er tillatt. • Elektronikkmodulen må ikke peke nedover. Motoren kan dreies etter at sekskantskruene er løsnet ved behov.MERK: Når sekskantskruene er løsnet er differansetrykksensoren bare festet til trykkmåleledningene. Påse at trykkmåleledningene ikke bøyes eller brettes når motorhuset dreies. Videre må det påses at O-ring-tetnin- gen til husets ikke skades under dreiing.