Title: +038=360.017-#####._03-360.017 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
IE5-10 kW A v/matespenning 3x400/50 o/min1 stkVarmebatteri for væske: Fabrikant Type Materialer: Aircoil AS : Lamellvarmeveksler luft/væske : Kobberrør med aluminiums lameller, ramme1 stkMontasje Effekt Lufttemp. inn Lufttemp. ut Trykkfall luft Væske Væskemengde Væsketemp. inn/ut Trykkfall væske: : : : : : : ::av galvanisert stål I aggregatkabinett kW 33,1 oC 14,0 oC 22,0 30 Pa Vann 0,27 60/30l/s oC16,8kPaKvalitetssystemRandem & Hübert A/S, Stansevn. 11, 0975 Oslo - Tlf.: 2290.0700 - Fax.: 2290.0710NR.PROSJEKT NR : FDV NORM FOR BYGNINGER NR373098/ABU MATERIALSPESIFIKASJON M36.ANLEGG : DRONNING MAUDSGATE 1-3 BLAD 360,017 : LUFTBHANDLINGSANLEGG 4 AV 6KOMPONENT, FABRIKAT, TYPE, MERKEDATAMENGDEKjølebatteri DX: Fabrikant Type MaterialerMontasje Effekt Lufttemp. inn Lufttemp. ut Trykkfall luft Kuldemedie Fordampnings- temperatur Kondensat mengde: : : : : : ::