Title: +175=325.001_IO001_Drift _ Skötsel Parca G 700 LT.Produktinformasjon.pdf
Korrosion uppstår ofta med mjukt eller demineraliserat vatten som påverkar järn mer aggressivt. I vissa fall kan systemet vara skyddat från pannsten, men det är inte skyddat mot korrosion, och vattnet måste behandlas med korrosionsskydd.Praktiska tips Låt inmatningsvattnet analyseras av specialistföretag eller laboratorium innan någon behandling utförs.Vattenanalysen ska utföras vid början och slutet av uppvärmningssäsongen, och följande parametrar ska analyseras:Man måste vara ytterst noggrann med att inte fylla på med obehandlat vatten om ett systemläckage uppstått.hårdhet (om mjukgörare används)pH-värdejärnhaltförekomst av organiska ämnenkorrosionsskyddande medelc o oOm en mjukgörare används, kontrollera vattnets hårdhet vid utloppet.Om järnhalten i vattnet överstiger 1 ppm är det ett tecken på korrosion.Om värmesystemet innehåller värmeelement i aluminium måste vattnets pH- värde vara mellan 7 och 8.5.4 Rötgas /Tjockolja