Title: +038=360.000-LC007T_04-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Manual.pdf
en hydraulische aansluitingen moet er een luik aanwezig zijn of moet de toegang mogelijk zijn via de omliggende platen van het systeemplafond. Om het doorgeven van trillingen aan het gebouw te beperken tijdens de werking, raadt CIAT ten zeerste het gebruik aan van trillingsvrije rubber ophangingen voor het bevestigen van de unit. Met de montagemal op de verpakking van de cassette ventilatorconvector kunnen de verankeringspunten van de draadstiften op het plafond worden afgetekend. Steek de draadstangen door de uitsparingen van de hijsogen. De unit moet waterpas zijn en lichtjes steunen op de T-profielen van het systeemplafond (Fig. 3, pos. c) of tussen de profielen, afhankelijk van het montagetype (Fig. 3, pos. d).