Title: 360.010.pdf
8537%Varmeeffekt60,25kWAvtrekksside, vinterInnUtLufttemperatur20,014,5°CRelativ fuktighet30100%Side: 44/50AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.010 GOLD25FRXHC +/- 6.750 m³/h - 63% samtidighetTilluftsside, sommerLufttemperaturRelativ fuktighetKjøleeffektAvtrekksside, sommarLufttemperaturRelativ fuktighet1Reversible trinnIntegrert reversibel varmepumpe, frekvensregulert1Batteri RX/HCAntall rørraderLamellavstandLuftsideTrykkfall, tørrTrykkfall, våtLufthastighetSpenning, vinterSpenning, sommerVarmeeffekt, vinterKjøleeffekt, sommerEER (kjølefaktor)EER [tot] (kuldefaktor kompressor + varmeveksler)COP (varmefaktor)COP [tot] (varmefaktor kompressor + varmeveksler)Type kjølemedieKjølemediemengde kretsTilluftsside, vinterInnLufttemperatur14,5Relativ fuktighet37VarmeeffektAvtrekksside, vinterInnLufttemperatur14,5Relativ fuktighet99Ut20,0267,96