Title: pfxp-500v (2) .pdf
PFXP 500VInstallasjonskabelDenne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og fargeMax ledertemperatur: Min. forlegningstemp. Driftsspenning Uo/U: Cenelec betegnelse:70°C -15°C 300/500V NO-N05VV-U(R)Bruksområde Dobbeltisolert kabel for fast forlegning, i rør, kanal, i eller under murpuss, kabelstige eller opphengt i wire. Kan benyttes innendørs og utendørs, dog ikke forlagt i bakken eller i vann. UV-beskyttet for utendørs bruk. Lederisolasjonen skal beskyttes mot direkte UV- lys som kan fremkomme ved for eksempel tilkobling i belysningsarmaturer eller lysskiltOppbyggingNormer Konstruksjon:Flammehemmende: Halogenfri: Røyktetthet:NEK 535EN 60332-1-1 / -1-2 Nei NeiLederEntrådet glødet kobber i.h.h.t IEC 60228 klasse 1 Flertrådet glødet kobber i.h.h.t IEC 60228 klasse 2SertifiseringerIsolasjonPVCLVDLederfarger: