Title: +135.01=370.002-JP501T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Brukes motoren i klima-/kuldeteknikk må pluggen fjernes på under- siden, slik at kondensvann kan renne ut.Brukes motoren i klima-/kuldeteknikk må pluggen fjernes på under- siden, slik at kondensvann kan renne ut.Ved horisontal motoraksel må kondenshullene posisjoneres på under- siden (fig. 18, pos. 2). Ellers må motoren dreies til respektiv posisjon.MERK: Beskyttelsesklasse IP 55 er ikke sikret når plastpluggene er fjernet.MERK: På anlegg som isoleres må bare pumpehuset isoleres, ikke lanternen, drivmotoren og differensialtrykktransmitteren.Ved isolering av pumpen må det brukes et isolasjonsmateriale uten ammoniakkforbindelser for å forhindre spenningssprekkorrosjon på overfalsmutrene. Hvis dette ikke er mulig, må direkte kontakt med messingskruene unngås. To skrueforbindelser i rustfritt stål er til- gjengelige for dette. Alternativt kan også et korrosjonsbeskyttelses- bånd (f.eks. isoleringstape) brukes.