Title: +038=54.000-NI009._22-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet Pareto bank 6 etg.pdf
Visning av alarm med angivlese av sone på betjeningspanel og sentral. Test av manuell melder. Blink og hørbar lydLys tenner og går opp til 100%Ventilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerAlle persienner for hele bygget kjørers opp. Lys tenner / går opp til 100 %Ventilasjonsaggregat stanser og alle tilhørende brannspjeld stengerAnsvarlig entreprenør ElektroElektroElektroVent /AutElektroVent/aut.Resultat testOKOKOKOKOKOKFeil ManglerSide 2 av 3SystemStrømbruddAvbruddsfri strømforsyningStrømbruddBrannsentralStrømbruddNødlys / antipanikkbelysningStrømbruddRømningsdørerStrømbruddVentilasjonssystem 360.0063. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbrudd Hendelse: System3. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbrudd Hendelse: SystemLøse ut brannalarm - brannalarmanleggetBrannalarmanlegg.Utløst brannBranndetektorer flashUtløst brannNødlys / antipanikkbelysningFullskalatestObjektByggets UPS