Title: +175=542.001_OS001_Log book.Produktinformasjon.pdf
Fortsatt med sjekk av detektorer og tekster samt summere på anlegget. Mange feil på tegninger. Endret tekster og summere underveis. Fjernet og lagt til summere grunnet avvik i fra opprinnelig tegning. Må rettes: Det. 01.38 må flyttes ned under himling. Det. 01.21 er løs, må festes. Det. 01.14 er løs, må festes. Man.melder Det. 01.110 er sprinkeloverv. Må testes. Det. 02.75 må skiftes ut til varmedet. (Oppvask) Det. 02.78 fjernes og summer flyttes. Utvidet sløyfe 02 med 2 det. 02.122 og 02.123 Det. 03.24 anbefales flyttet. Det meste av sløyfe 03 er merket sløyfe 02!! Mye av sløyfe 04 er merket sløyfe 03!! Alle detektorer må sjekkes for riktig merking. Justert/hevet verdier: 02.51, 02.72, 02.76, 02.77, 02.78, 02.79, 02.97Magne BlombergEltek Fire & SafetyFireWin ExplorerPage 2Print Date :01.11.2010Moelven Elektro/ Døhli Sykehjem Vargvn. 1 Log book04.05.2007Sjekk av tegninger (KUT)