Title: +038=370.101-SP012T_01-FDV-dokumentasjon - IMI Hydronic Engineering AS - VA_VVS 8522437 med flere - STAPSTAD KPA Nordic.pdf
Kvmin = m3/h ved et trykkfall på 1 bar og minimum åpning motsvarende p-båndet (+20% resp +25%). Kvnom = m3/h ved et trykkfall på 1 bar og åpning motsvarende midten av p-båndet (ΔpLnom). Kvm = m3/h ved et trykkfall på 1 bar og maks. åpning motsvarende p-båndet (-20% resp -25%).OBS! Vannmengden i kretsen bestemmes av dens motstand, (KvC):qc = Kvc ∆pL√∆p STAD∆H∆pL∆pVΔH = ΔpVSTAD + ΔpL + ΔpVIMI Hydronic Engineering anbefaler å benytte beregningsprogrammet HySelect for å dimensjonere STAP/STAD. HySelect kan enkelt lastes ned fra www.imi-hydronic.com.∆pLABC∆pLnomDKvminKvnomKvmaxA. Kvmin B. Kvnom (Leveringsinnstilling) C. Kvm D. Arbeidsområde ΔpLnom ±20%. STAP 5-25 og 10-40 kPa ±25%.q56Installasjonseksempel