Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 3.00 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (53.19 m²)32249.00 lm 329.0 W 6.19 W/m² (1.41 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1 BrukerprofilEm Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (4.0H 5.1H) PosisjonReferanseplan 1.1 Kontorer 5.26.5 (EN 12464-1, 8.2011) Konferanse- og møterom (Ra >80.00) Horisontal 438 lx 310 lx 0.71 0.60 <=19.0 0.75 m(>= 500 lx)(>= 0.60)(< 19.00)Hovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 83 lx 215 lx 183 lx 210 lx 258 lx(>= 30 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx)Uo 0.83 0.57 0.74 0.53 0.65(>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10)Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 160/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022122.056 Lite Ensemblerom12.2 Sammendrag, 2.056 Lite Ensemblerom