Title: +135.01=370.001-JP503T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
De godkjente monteringsposisjonene med vertikal motoraksel er fremstilt i fig. 19. Alle monteringsposisjoner med unntak av «Motor nedover» er tillatt.Alt etter pumpetype kan innstikkssettet – relativt til pumpehuset – monteres i 4 hhv. 8 ulike posisjoner (forskjøvet 90° hhv. 45°).MERK: For å gjøre monteringsarbeidet enklere, kan det være nyttig å mon- tere pumpen i rørledningen uten elektrisk tilkobling og uten å fylle pumpen hhv. anlegget (monteringstrinn, se kapittel 10.2.1 «Skifte mekanisk tetning» på side 40).Alt etter pumpetype dreies innstikkssettet 45°, 90° eller 180° hhv. 90° eller 180° i ønsket retning. Deretter monteres pumpen i omvendt rek- kefølge igjen.Fest holdeplaten for differensialtrykktransmitteren (fig. 6, pos. 6) med en av skruene (fig. 6, pos. 1.4) på motsatt side av elektronikk- modulen (posisjonen til differensialtrykktransmitteren endres da ikke relativt til elektronikkmodulen).Fukt o-ringen (fig. 6, pos. 1.13) før montering (ikke monter o-ringen i tørr tilstand).