Title: Bruksanvisning for CK-CE.pdf
CK 066305Nr. 2 (ø280)CK 076305Nr. 2 (ø280)CK 086305Nr. 2 (ø280)CK 096305Nr. 2F (ø280)CK 106305Nr. 2F (ø280)CK 116308Nr. 3 (ø550)CK 126308Nr. 4 (ø680)Vi forbeholder oss retten til produktendringer uten forhåndsmeddelelseSide 17 av 33Side 18 av 3310.5 Plate varmegjenvinnerInnjusteringKontroller at vannlås er montert på gjenvinnerens avløpsrør, og at denne er påfylt vann. Dersom aggregatet er utstyrt med separat tilluftsspjeld skal vekslerens bypass og spjeld være sammenkoblet. Se til at bypasspjeld er stengt og at stengespjeldet er fullt åpent, når aggregatet går på full varmegjenvinning og motsatt, når det kjøres full bypass.VedlikeholdKontroll og eventuell utbedring/rengjøring skjer normalt ved 6 måneders intervaller. Dette er beregnet på ca. 2000 driftstimer i løpet av en 12 måneders periode.Rengjøring