Title: 365 IV B -003 Aggregat 360.001(1).pdf
Kontroll boks Inndata Kontrol system Nettverk tilkobling Kontroller InterfaceTilluftSpjeldInndata Posisjon SpjeldmotorResultat Trykkfall Front hastighet Type spjeldmotorInntakFilterInndata Filter type Inntak Pose lengde Prefilter typeTilbehør FMekanisk filter vaktResultat Filter konfiguration Trykkfall dim. Front hastighet Slutt trykkfall Start trykkfallRoterende varmevekslerInndata Rotor typePhilip Pedersens vei 20EXselectPRO Versjon 1.0.39.24020 Med EXcon LS/PG Klasse 2 Innendørs Med bein Uten Aluminium (Modelbox 3) Standard Aluzink Håndtak UtenKonstant flow (CAV) Modbus TPC/IP Thouch terminalUtvendig montert Spjeldmotor modulerende, fjærretur6 Pa 2,4 m/sSF24A-MODF7 - Pose Standard (Ende) 520 mm IngenNei1 pc. (490x592x520) + 1 pc.(490x490x520)124 Pa 1,7 m/s 200 Pa 49 PaKondensasjonsrotor30-04-2018 12:36side 4 av 14Telefon: +47 63 87 07 70firmapost@exhausto.noBølgehøyde Rotor bredde Kjøle gjenvinning