Title: CoolDX.IN.G.pdf_201811991420.pdf
När någon kompressor stoppats, måste återstartstid löpa ut innan återstart kan ske. Återstartstid räknas från en start till nästa start.VET2IPL1Expansionsventil med termostatSiktglas, kylmediekrets 1Låg-/högtrycksgivare B1/B2 mäter systemets tryck för att styrsystemet skall kunna säkerställa att dessa är inom fastställda gränser.IPL2FD1FD2Siktglas, kylmediekrets 2FiltertorkFiltertorkOm trycket i kylkrets blir för lågt, eller om trycket i kon- densorkrets blir för högt, stoppas kompressor och texten TRYCKBEGRÄNSNING visas växelvis i GOLD-aggregatets handterminal.När återstartstid löpt ut, försöker kompressor återstarta.FunktionI kylmaskinen finns två köldmediekretsar. Kretsarna är skilda från varandra.Varje krets är försedd med var sin kondensor av lamelltyp, förångare av lamelltyp och kompressor.De två kompressorerna har olika kapacitet, vilket möjlig- gör reglering i 3 steg.