Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
Kontroller innstilling av alarmgrense. Alarm kan opp- stå ved lav avtrekksluftmengde og/eller høy tempera- tur på avtrekksluften. 3 sekunder alarmforsinkelse. COOL DX, KOMPRESSOR NR. 2 OVERVÅKING UT- LØST Overvåking av kompressor er defekt. Kontroller kontaktorsvar på klemmetilkobling 37-38. Høytrykkspressostat har løst ut. Høytrykkspressosta- ten har manuell tilbakestilling. 20 sekunder alarmforsinkelse COOL DX, KOMPRESSOR NR. 2 OMSTARTSFEIL Feil ved omstart av kompressor. Feilen kan oppstå ved tette start og stopp av kom- pressor som forårsakes av for lavt eller høyt trykk i kjølemediekretsen. Kontroller kjølemediekretsen, at avtrekkslufts- eller tilluftsmengden ikke er for lav, el- ler at omgivelsestemperaturen ikke er for høy. 10 sekunder alarmforsinkelse. COOL DX, UTELUFTSTEMPERATURGIVER DEFEKT Utetemperaturgiver er defekt eller ikke tilkoblet. Kontroller klemmetilkobling 23-24 på I/O-modul 2. Kontroller at giveren er koblet til med riktig polaritet. 3 sekunder alarmforsinkelse. COOL DX, FASEVAKTFEIL