Title: +038=744.004-UN003T_02-Montering og vedlikehold av Teknoware armaturer Nortek FDV.pdf
1Hz1HzPunainen LED OFF OFF OK OFF Matala varaustila ONEi syöttöäValonlähteen vikatila Toiminta-aikatestin ilmoittama vikatila Akku/Superkondensaattori irti Toiminta-aikatestin ja valolähteen vikatila Testi käynnissä1Hz2Hz1HzOFF1Hz = Hidas vilkku (noin kerran sekunnissa) 2Hz = Nopea vilkku (noin kahdesti sekunnissa)LUOKITUSTARRAN MERKITSEMIS- JA KÄYTTÖOHJE Standardi EN 60598-2-22 vaatii, että turvavalaisimet täytyy luokitella toiminnan ja rakenteen mukaan. Tämän vuoksi on valaisimeen kiinnitettävä näkyvään paikkaan neljällä ruudulla varustettu tarra. Ensimmäinen ruutu on jo täytetty tehtaalla, muut ruudut täytetään asennuksen jälkeen.a) Ensimmäisessä ruudussa olevat merkinnät tarkoittavat: TYYPPIÄ (Merkitty tehtaalla valmiiksi)XZyksikkövalaisin (omilla akuilla toimiva valaisin) keskusakustojärjestelmään kytkettävä valaisinb) Toisessa ruudussa olevat merkinnät tarkoittavat: VALAISIMEN TOIMINTATAPAA0 1ajoittain toimiva turvavalaisin jatkuvatoiminen turvavalaisin