Title: +038=360.014-#####._03-360.014 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
Verkningsgrad / Verkningsgradsklass Läckagedata i enlighet med EuroventHöjd över havet / Lufttryckηe@p22-11 EATR% Pa % m77,7 250 0,70 0OACF mbarH11,07 1 013Teknisk beskrivning Kondensation rotor typ ST1; fuktighet överförs endast i de fall då daggpunkten för en av luftströmmarna uppnås under vinterförhållanden. ST1 är byggd med en obehandlad aluminiumfolie och är en kostnadseffektiv lösning för att återvinna värme för standardapplikationer. SD är en slide-in i hölje för sektoriserade rotorer Ø950 - 2800 mm som passar in i luftbehandlingsaggregat.Enligt våra användar- och leveransvillkorMed reservation för ändringar och tilläggRotorØ 1 720D 200H 1 925W 1 860L 290ST1-XL-SV-1720-SD-WO-A1-0TTC NORGE AS, P.O. Box 54, N-1851 Mysen. Tlf. +47 69 84 51 00Kunde Attention TilbudR&H AS Dronning Maudsgt. 1-3 373029 / ArildReferanse : Produktkode :2 - 360,014 vvb max HW-ES-2,0-1618-900-1R-4-S-Cu/Al