Title: DM1-3. 360.012 (2 etg) R&H - Målerapport.pdf
MÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01Blankett nr.: 68-091ANLEGG : SYSTEM :Dronning Maud 1-3 +02 = 360.012 GlastadDato : Ref. :ROM NR.Møte 2-106 2-105 2-104 2-103 2-102 2-101 Wc 2-405 Wc 2-404 Wc 2-402 Wc 2-401 2-001 2-002 2-003 2-004 2-005 2-006 2-007 Felles gang Korr v/wcTILLUFT Prosjektert Målt m3/h 514 227 193 469 195 244 98 100 100 100 100 740 196 198 191 97 197 129 596 117m3/h 520 235 200 480 200 260 100 100 100 100 100 810 200 200 200 100 200 135 600 120AVTRE Avvik Prosjekt Målt m3/h m3/h 520 520 235 235 200 200 480 480 200 200 260 260 100 100 98 100 99 100 101 100 99 100 846 810 198 200 197 200 200 200 101 100 203 200 135 135 600 600 120 120%1 -3 -4 -2 -3 -6 -2 0 0 0 0 -9 -2 -1 -5 -3 -2 -4 -1 -3Avvik %0 0 0 0 0 0 0 -2 -1 1 -1 4 -1 -2 0 1 1 0 0 0Total4 9604 80134 9604 9921KVALITETSHÅNDBOK Randem Hübert A/S - Stansevn. 11, 0975 OSLO - Telefon: 22 90 07 00 - Telefax: 22 90 07 10 E-mail: service@hybra.no28.03.2022 Harald Jensrud ANMERKNINGMÅLEPROTOKOLL