Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16.pdf
Kabel t=k²S²/I² [s]t utkobling [s]Ik1p max0,4121,000,5940,4870,010Ik1p max ende0,3031,000,4370,9000,010Ik1p min0,2221,000,3201,6770,010Ij max0,4001,000,577Ij max ende0,2961,000,427Ij min0,2171,000,313@ = Vernet tilfredsstiller ikke alle krav i forskrift/norm # = Ikke forskriftsstridig, men vær oppmerksom på løsningenAnleggets adresse:Beregningsresultater for anlegget: Døli Pleie og OmsorgshjemSørum Elektriske ASFordeling 433.1.2Sørumsandvegen 931921 SØRUMSANDVer.5.5.06Tel: 63825575Dato.29.04.2015Dato:19.04.2016 15:12:11NEK 400:2014400 V TN-SSide38(52)av42BeregningsresultaterKurs nr.Q50Det er angitt at kursen ikke behøver å være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvernVariabel last: .Beskrivelse:PlatetoppMerkespenning:230 VAntall faser:2Laststrøm:25,00 AFasekobling:L1-NCos phi:0.9Merkeeffekt, Pn:5,2 kWUtnyttelsegrad:1Merkeytelse, Sn:5,7 kVA