Title: 360.010.pdf
Dato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534414Anbefalt dim. trykkfall79 PaStarttrykkfall39 PaSluttrykkfall118 Pa1Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G025FRXHCP011Roterende varmeveksler RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluft1Reversible trinn1Batteri RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluftAntall rørrader5.7Lamellavstand2,1 mmTrykkfall30 PaLufthastighet1,52 m/s1VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.Avtrekksluftmengde6 075 m³/hInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)556 PaStatisk trykkøking i SFPv beregning517 PaTemperaturheving p.g.a. vifte0,7 °CMin. hastighet280 omdr/minTurtall i SFPv beregning1 542 omdr/minDimensjonerende hastighet