Title: 03 - Døli pleie- og omsorgssenter 18.03.2016.pdf
vannbehandling kan oppleve sirkulasjonsproblem i systemet, nedsatt effekt og økonomiske konsekvenser som følge av verditap av slitasje og økte energikostnader.Nye komponenter som settes inn i varmeanlegget forutsetter fra leverandørens side at vannet er vesentlig renere enn hva gamle komponenter krever. Pumper er avhengig av renere vann, radiatorventiler går med mindre vannmengde og tettes tilsvarende lettere. En stor årsak til at en får for lite varme i radiatorer er at ventiler tettes av smuss.Luft er, i tillegg til ekspansjonstanken, den vanligste årsaken til driftsproblemer på et anlegg. Og stadig påfylling av vann øker korrosjonen i anlegget ved at oksygen tilføres anlegget med nytt råvannTiltaket innebærer etablering av vannbehandlingsanlegg for å fjerne partikler som sliper ned pumper, bend og ventiler. Med et vannbehandlingsanlegg vil anlegget få en forlenget levetid, betydelig færre driftsproblemer og lavere energiforbruk. AF tilbyr å sette inn en vakuumrørsutlufter i varmeanlegget som både fjerner