Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Bypass-optimering utføres ved oppstart av aggregatet og ved behov. Ved bypass-optimering optimeres bypass- spjeldets stilling.Kalibrering og bypass-optimering kan aktiveres samtidig eller hver for seg. Hvis de aktiveres hver for seg, er det likegyldig i hvilken rekkefølge dette skjer.Innstillinger:VerdiKalibrering Bypass-optimering (kun RECOfrost)Innstillings- område On/Off On/OffFabrikk- innstilling Off Off4.13.6 Automatiske funksjoner GOLD RX (roterende varmeveksler) Renblåsningsfunksjon Renblåsing er en automatisk funksjon som hindrer at den roterende varmeveksleren står stille i samme posisjon i lengre tid når det ikke er noe varmebehov.GOLD CX/SD (batterivarmeveksler) Pumpestyring, batterivarmeveksler Pumpen til rørkoblingsenheten starter ved varmegjenvin- ningsbehov. Hvis det ikke er varmegjenvinningsbehov på en periode lengre enn 24 timer, utføres periodisk pumpe- drift en gang per døgn.