Title: +038=360.000-LD051._05-Paragon Fan-coil Swegon - Produktdatablad.pdf
Kyleffekt Tabell 3-8 visar uppnådd kyleffekt från både primärluft och vatten för olika apparatlängder, spjällägen och luftflö- den. Den totala kyleffekten för en apparat är summan av primärluftens och vattnets kyleffekter.Primärluftens kyleffekt kan även beräknas med formeln:Pl = 1,2 · ql · ΔTl där Pl = Luftens kyleffekt (W) ql = Luftflödet (l/s) ∆Tl = Temperaturdifferens (K)TryckfallTryckfallet på vattensidan kan beräknas med formeln:∆p = (q / kpk)2 där∆p = Tryckfallet i vattenslingan (kPa)q = Vattenflöde (l/s), se Diagram 1Effektkorrektion Olika vattenflöden påverkar i viss mån kyleffektuttaget. För att beräkna den egentliga kyleffekten utifrån en flödesberoende korrektionsfaktor används med fördel Swegons mjukvara ProSelect som finns att tillgå på www. swegon.com.kpk = Tryckfallskonstant utläses från tabell 1.Tabell 1. Tryckfall vattenDiagram 2. Vattenflöde – kapacitetskorrektionLängd775NCKpk Kyla 0,0250HCKpk Kyla 0,0178HC CCOKpk Kyla 0,0178k 1,101,059001100