Title: Funksjonsbeskrivelse Covent aggregater.pdf
Motorer for tilluft- og avtrekksvifter har montert frekvensomformer med Modbus-kommunikasjon mot styreenhet. Det kan avleses verdier for Spenning, Strøm, Effekt, FrekvensTemperaturstyringVed varmebehov vil først varmegjenvinner mot 0-100% og ved fortsatt varmebehov økes pådrag til reguleringsventil SB501 på varmebatteri mot 100%.Ved kjølebehov stenges først varmebatteri og deretter går varmegjenvinner til 0% før styresignal til reguleringsventil SB511 på kjølebatteri økes mot 100%.Ventilasjon styres etter utetemperatur-kompensert tilluftstemperatur ved utetemperatur under innstilt grense, og avtrekkstemperatur ved utetemp over grense. Ved avtrekksregulering styres tilluftstemperatur mellom innstilte minimum og maksimums grenser. Når varmegjenvinner eller varmefunksjon er i drift så vil ikke kjøling benyttes, og omvendt.Aksjon ved brann/røyk