Title: +135.01=370.001-JP502T_01-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Tilgangssperre aktiv (ingen endringer mulig) (for ytterligere informasjon, se kapittel 8.6.7 "Aktivere/deakti- vere tilgangssperre" på side 39)Tab. 8: MenystrukturOppstartSikkerhetFARE! Risiko for fatal skade! På grunn av ikke monterte verneinnretninger på elektronikkmodu- len og motoren kan strømstøt eller berøring av roterende deler føre til livstruende skader.Før oppstart og etter gjennomførte vedlikeholdsarbeider, må demonterte verneinnretninger, slik som moduldeksel og viftedek- sel, monteres på igjen.Før oppstart og etter gjennomførte vedlikeholdsarbeider, må demonterte verneinnretninger, slik som moduldeksel og viftedek- sel, monteres på igjen.Ved oppstart må man holde avstand til pumpen. • Koble aldri pumpen til uten elektronikkmodul.KlargjøringFør oppstart må pumpen og elektronikkmodulen ha omgivelsestem- peratur.Påfylling og luftingFyll og luft anlegget på sakkyndig måte.FORSIKTIG! Fare for materialskader! Tørrkjøring ødelegger den mekaniske tetningen.