Title: 10216357-RIBfy-RAP-002 Rapport uavhengig kontroll bygningsfysikk - KUT.pdf
Arbeidstegninger og detaljer er oppdaterte og tilgjengelig i webhotell.Det er ikke funnet avvik.3.2.2 Befaring på byggeplassByggeplassen fremstår som ryddig og velorganisert.Det er ikke avdekket avvik på befaringen.3.3 TrykktesterTrykktester er utført av Omega Akerholdt AS, 13.06.2022Prosjektkrav: Resultat:1 luftvekslinger per time 0,3 luftvekslinger per timeResultat av trykktest er bedre enn prosjektkravet. Det er ikke funnet avvik.10216357-01-RIBfy-RAP-00221. juni 2022 / 00Side 6 av 7Brandengen skoleUavhengig kontroll bygningsfysikk – Utførelsemulticonsult.no 4 Konklusjon3.4 VentilasjonDet er mottatt en Idriftsettelsesprotokoll for ventilasjonsaggregat 360.001 og 360.002, datert 16.06.2022, utstedt av Høyem Integrasjon AS, leverandør av byggautomautomasjon.Innmålingsprotokoller av ventilasjonsanlegg er ikke mottatt, og vil bli ettersendt når disse foreligger. Hent AS informerer om at det er avtale med Drammen Eiendom KF, om å utføre dette før skolestart.