Title: Lysberegningsresultater.pdf
Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.comv2015.02.00.11Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1KontorISOLUX-diagram Beregningsareal rom Midlere belysningsstyrke Emid = 532 lux Jevnhet Emin/Emid: 0,83 Emin/Emax = 0,7516.11.201556Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.com16.11.2015v2015.02.00.1157Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1Kontor - MASTERRomdimensjoner:Lengde x (m) Bredde y (m) Høyde z (m) Areal (m²)2,42 4,78 2,7 11,59Mont.høyde z (m)Arbeidsplan (m) Vedlikeholdsfaktor Randsone2,30,75 0,7 0,5RefleksjonTak0,8Gulv0,2Vegger 1-40,6 0,6 0,6 0,6BeregningsresultatBeregningsareal rom [0,75m] Nærområde 1 [0,75m] Arbeidsområde [0,75m]Emid = 251 lux Emid = 467 lux Emid = 529 luxJevnhet Emin/Emid: 0,12 Jevnhet Emin/Emid: 0,75 Jevnhet Emin/Emid: 0,95