Title: 370.011 NT100 Statico-montage_SV-NO-DA-FI_low (12).pdf
Varning! I expansionskärlet och anslu tande ledningar kan mycket höga tem peraturer uppnås.Användning | Konstruktion • Värme, sol och kylvattensystem • Stål, svetsat • airproof butylbälg, 5 års garanti • Inspektionsöppning för invändig inspektion över1000 bar · literDrift | Underhåll Underhållsintervallen gäller för «vattentäta system» med årliga läckage på ≤ 3 liter resp. ≤ 0,5 % av systemvolymen.  System med större läckage kräver utvärdering av sakkunnig, samt kortare underhållsintervaller. Avvikelser från de värden som angavs vid igångsättningen får vid underhållet inte över skrida ∆ = − 0,2 bar. P0: Underhållsintervall ≤ 5 år: ∆P0 ≤ − 0,2 bar pa: Underhållsintervall ≤ 1 år: ∆pa  ≤ − 0,2 bar