Title: 564 TA-Slider_160KNX.pdf
Beskyttelsesklasse: (i samsvar med EN 61140) III (SELV)Inngangssignal: Via KNX Bus.Utgangssignal: Via KNX Bus.Kabel: 1, 2 eller 5 m. Halogenfri. Brannklasse B2ca – s1a, d1, a1 i samsvar med EN 50575. KNX: type J-YY, 2x2x0.6 mm2. KNX R24: type J-YY, 2x2x0.6 mm2 og relékabel type LiYY, 3x0.34 mm2, med endehylser.2Slaglengde: 6,9 mm Automatisk deteksjon av slaglengde (selvjustering av slaglengde).Støynivå: Maks. 30 dBAVekt: 0,20 kgAnslutning mot ventil: Koblingsmutter M30x1,5.Materiale: Dekke: PC/ABS GF8 Hus: PA GF40. Koblingsmutter: Forniklet messing.Farge: Hvit RAL 9016, grå RAL 7047.Merking: Merke: IMI TA, CE, produktnavn, artikkelnr. og tekniske spesifikasjoner.CE-sertifisering: LV-D. 2014/35/EU: EN 60730-1, -2-14. EMC-D. 2014/30/EU: EN 60730-1, -2-14. RoHS-D. 2011/65/EU: EN 50581.Produktstandard: EN 60730.