Title: 01 Brannkonsept - ISS, Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
WWW.FIRESAFE.NOBYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDSIDE 33SAMMENDRAGRapporten dokumenterer at hovedutformingen av ny klatrehall i Bytesteinen 1 tilfredsstiller funksjonskravene i plan- og bygningsloven[1] (Pbl.), Teknisk forskrift[3] (TEK).Brannkonsept for bruksendring i deler av bygningsmassen. Bruksendringen omfatter nye kontorareal for ISS AS i underetasjen i bygget, rømningsveier herfra samt et temporært kontor og en ny port i fasaden.Hovedelementer i brannkonseptet • • • • • •Risikoklasse Brannklasse Brannenergi Hovedbæresystem Sekundærbæresystem Tiltak mot brannspredning mellom bygg2 3, følger brannseksjonens brannklasse, se kap. 5.3 50 – 400 MJ/m2 R 90 A2-s1,d0 [A60] R 60 A2-s1,d0 [A60] 8,0 m avstand• • • • • • •Brannceller Dør i seksjoneringsvegg Dør mellom branncelle og korridor Innvendige overflater i brannceller Overflater i rømningsvei, sjakter og hulrom Kledning i brannceller Kledninger i rømningsvei, sjakter og hulrom Overflate på ytterkledning