Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Ventiliatorius su šiluminiais kontaktais ir išoriniais laidais (TK būtina prijungti prie išorinės variklio apsaugos. Ventiliatorių montuokite srauto tekėjimo kryptimi (žr. ant įrenginio esančią rodyklę). Ventiliatorių sumontuokite taip, kad iš vamzdžių sistemos ar pastato konstrukcijos nepersiduotų jokia vibracija (galima naudoti priedus, pavyzdžiui, spaustuvus ir sklaidytuvus). Patikrinkite, ar ventiliatorius yra tvirtai pritvirtintas ir stabilus (3 pav.). Ventiliatorių galima montuoti bet kuria kryptimi, nebent nurodyta kitaip. Ventiliatorius reikia montuoti taip, kad prie jų būtų patogu ir saugu202341 | A021prieiti atliekant remonto ir priežiūros darbus. Erzinantį triukšmą galite sumažinti sumontavę slopintuvus (galima įsigyti kaip priedą).Naudodami dažnio reguliatorius, tarp variklio ir šio reguliatoriaus būtinai sumontuokite daugiapolį sinusinį filtrą (polių tipai: fazė į fazę, fazė į žemę). Ventiliatoriai yra skirti naudoti nuolat, nurodytos temperatūros aplinkoje.