Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 39 (47) 2020 12 30Detaljtegninger Protecta® FR RørmansjettPP PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 60 - 180≤ 10mm åpning mellom rør og konstruksjonDT-ELEMENTER ELLER LIGNENDEPlastrørÅpninger må tettes med Protecta FR Akryl på oversiden av mansjettenProtecta FR Rørmansjett på oversidenFestes med Ø 4mm betongskruerPP rør (inkl. PP-MV, PP-H, PP-R og lignende iht. EN 1451-1 eller DIN 8077/8078)Beskrivelse av rør & rørmansjett Godstykkelse [mm] 2.9 – 4.6 2.9 – 4.6 2.9 – 4.6 3.5 – 5.1 4.4 – 5.8 5.8 – 6.9 6.6 – 7.5 7.5 – 8.2 10.0 11.3 12.7 14.6Rørdiameter [mm] 32 40 50 55 63 75 82 90 110 125 140 160Minimumshøyde mansjett [mm] 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60C/CEI 180 (E 240) EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) EI 90 (E 180) EI 90 (E 180) EI 90 (E 180) EI 90 (E 180) EI 90 (E 180) EI 90 (E 180) EI 60 (E 240) EI 60 (E 240) EI 60 (E 240)BrannmotstandU/C