Title: Man14.v05.pdf
3.1 Sentrale inndata Dokumentasjon av sentrale inndata for beregning av bygningens energiytelse finnes i vedlegg A for TEK17-beregninger. I vedlegg B er beregningsmetode beskrevet. Sentrale forutsetninger er følgende:Fasadedesignet er ikke 100 % omforent på nåværende tidspunkt. Det er tattutgangspunkt i plan- og snittegninger fra 17.11.2017.Energibruk til belysning er basert på at det installeres behovsstyring og er satt til 4,0 W/m2.Energibruk til belysning er basert på at det installeres behovsstyring og er satt til 4,0 W/m2.Analysen foretatt i dette notatet tar utgangspunkt i en klimatiseringsløsning sombaseres både på ventilasjonskjøling og lokal kjøling.Varmepumpe med energibrønner er beregnet å levere ca. 80 kW varme.Det regnes med systemvirkningsgrader og systemeffektfaktorer som vist i Tabell 3-1. Systemvirkningsgrader er basert på distribusjon,- produksjon-, og romvirkningsgrader.EnergiforsyningSystemvirkningsgrad oppvarmingRomvarmeVent-varmeTappevannSystemfaktor