Title: +038=54.000-NI004._07-E.500.12.01 Brann plan tak - DM3.pdf
ABXCD00112233Tak12-00044=542.002B-RY11.005=542.002B-XZ11.004Adresseledd og detektor settes i VVS aggregatMicrobrann BSM-230-2=542.002B-RY11.006Sjakt12-001Brannspjeld=542.002B-RY11.008=542.002B-XZ11.007 Adresseledd og detektor settes i VVS aggregatSløyfe 11 Fra plan 11BrannspjeldMicrobrann BSM-230-25+DM3.E3=433.11.01 KW045Modbus fra plan 11 sjakt E3. Kabel Belden 3105a.Modbus til sentral plan U1. Kabel Belden 3105a.Retur sløyfe 115Adresseledd i heissjakt. Signal til vifte for røykventilasjon ved alarm/ deteksjon i brannheis H2/H1. =542.002B-XZ12.002Tak12-000667788ABXCDSymbolBeskrivelseMicrobrann BSM-230-2BrannspjeldAdresseleddRøykdetektorManuell melderMultikriterie detektorRøykdetektor m/summer og flashRøykdetektor m/summerPorttelefonDøråpnerNødåpner KACKortleserMagnetkontaktLåskontaktMagnetstyrt dørlåsDørautomatikkSirene AlarmBevegelsesdetektor PIRKameraC B A