Title: Brannkonsept.pdf
Da bygget er pé to etasjer pluss kjeller og i risikoklasse 5 m4 et heldekkende adresserbart brannalarmanlegg etableres. Det mé ogsa ha alarmoverfering til brannvesenet. Det inneberer at brannalarmanlegget skal:Tilfredsstille brannalarmkategori 2 i VTEK, iht. § 727 tabell 2 og 3 (heldekkende).Ha alarmoverforing til brannvesenet.Hatalevarsling over hoyttaleranlegget, da bygget er dpent over flere plan og er beregnet for over 1000 personer.3.9.2 LedesystemDa bygget er i risikoklasse 5, mé de ha ledesystem som:¢ Markeringslys over alle utganger og retningsforandringer til og i remningsvei.® Ledelys som méler minst 1 lux pi remningsveiens senterlinje og fungerer minst i 60 minutter,® Alternativt etterlysende ledesystem prosjektert etter ISO 16069 og publikasjon nr. 7 “Nedlys og ledesystemer” fra Lyskultur.¢ Mangler med markeringslys/ledelys i eksisterende bygg iht. kap. 3.9.3 i brannteknisk tilstandsrapport fra COWI AS mé utbedres.