Title: IK-rapport Elektro 2018 - Økernveien 94.pdf - Fellesarealer.pdf
Motorvern 40F10 Avvik nr 032 434. 02 Mindre viktig avvik, overvåkes, ny kontroll avtales. Tilkoblingssvikt L2. Retermineres med riktig moment. Avvikskode: Anlegget var slik planlagt og/eller utført at det medførte risiko for strømgjennomgang, høye temperaturer, avbrudd eller andre skadelige påvirkninger, jmfr. §18 Avvikskode: Telemacanique GV2-ME04 / 0,4-0,63A, innstilt på 0,4AMotorvern 40F10Type utstyr Utstyr Nominell last Faktisk last Målt last L1 / L2 / L3 / N.0,3A/0,1A/0,3A Referansetemp. Makstemp. Differansetemp.Telemacanique GV2-ME04 / 0,4-0,63A, innstilt på 0,4A38,0 °C 39,1 °C 1,1°CInternkontroll elektro6. Anbefalinger / DokumentasjonBygningRevisjonsansvarligNavnDatoØkernveien 94Sønnico ASStian Danielssen22.11.2018Avvik0Kategori Registreringsdato22.11.2018Kurs Q13 fordeling kjeller Avvik nr 029 432.01 Intet avvik registrert. Bildet er kun et oversiktsbilde for å dokumentere at tavlen er termografert, som avtalt. Avvikskode: 4x160/80A Merlin gerin