Title: +038=360.000-LC007T_04-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Manual.pdf
Per applicazioni cliente, lo schema elettrico deve essere progettato a partire dagli schemi in dotazione: - Cablaggio dell'apparecchio in configurazione 2 Tubi, senza pompa della condensa (Fig. 10). - Cablaggio dell'apparecchio in configurazione 4 Tubi, senza pompa della condensa (Fig. 11). - Cablaggio dell'apparecchio in configurazione 2 tubi + elettrico con 2 resistenze, senza pompa della condensa (P = 900 o 1200 W max.) (Fig. 12). Nota: se necessario, è possibile ridurre la potenza della batteria elettrica di 300 W rimuovendo lo shunt situato tra i morsetti 8 e 9. CIAT raccomanda l'utilizzo di una regolazione dell'apparecchio sull'acqua (attiva sulla o sulle valvole) con l'utilizzo di una batteria elettrica. Tutti i collegamenti elettrici sono diretti verso il quadro elettrico contrassegnato dalla. Il quadro elettrico è dotato di passafili, al fine di facilitare il percorso deisigla cavi fino alla morsettiera di collegamento.