Title: 30 Drift og vedlikeholdsinnstruks Brandengen skole.pdf.pdf
Stengeventiler Ventilene betjenes med bruk av hendel. Sørg for at hendel står i helt åpen etter helt lukket posisjon. Normalt flukter hendel med rørretning – for ventil i åpen posisjon.Strupeventiler ventilen opererer som stengeventil – ved behov. Dette ved å vri rattet til stengt posisjon. Ventilen åpnes til den stopper – og vil stoppe ved den åpning den er innregulert til.Utlufting Topp / høydepunkter Automatiske luftepotter innsatt på toppunkter. Etter hovedutlufting (ca 3-4 mnd drift) stenges gjerne de aut. luftepottene ut slik at lekkasjer unngås.Manuelle luftepunkter Hver gulvvarme stokk er forsynt med lufteskrue. Luft til det kommer ren vannstråle fra luftepunktet.