Title: 2209 Elektro - NEK 405-3 Næring Oppdelt Lofotsenteret.pdf
Coop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 05 Installasjonen genereltId: 1770Kabler og ledninger er ikke korrekt installert.TiltakKabler og ledninger må installeres korrekt.LukkingsfristPrisoverslag20.12.2022Kommentar Ved bagoramaId: 1775Lyskilder er ikke funnet i orden.TiltakLyskilder må utbedres.LukkingsfristPrisoverslag20.12.2022Kommentar Ved Nille.26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no1 - Bør utbedres1 - Bør utbedres79/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 05 Installasjonen genereltId: 1781Kabler og ledninger er ikke korrekt installert.TiltakKabler og ledninger må installeres korrekt.LukkingsfristPrisoverslag20.12.2022Kommentar Ved lupin.26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no1 - Bør utbedres80/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 05 Installasjonen genereltId: 1782Kabler og ledninger er ikke korrekt installert.TiltakKabler og ledninger må installeres korrekt.LukkingsfristPrisoverslag20.12.2022