Title: Oso-Nano-VV-Bereder.pdf
Varoventtiilin ylivuotoputkea EI saa tukkia tai tulpata. Varoventtiilistä tulevan ylivuotoputken on oltava sisähalkaisijaltaan vähintään 1/2”, estee- tön, ehjä, jäätymissuojattu ja laskettava kohti lattiakaivoa. Kiinteää sähköasennusta tulisi käyttää asennuksessa uuteen asuntoon tai muutettaessa nykyinen asennus asetusten mukaiseksi. Pistotulpalla varustettua virtajohtoa voidaan käyttää tuotetta vaihdettaessa, kun sähköasennukseen ei tehdä muutoksia.! ! !Virtajohdon on kestettävä 90 °C lämpötiloja. Vedonpoistaja on asennettava. Tuote on täytettävä vedellä ennen virran kytkemistä. Voimassa olevia määräyksiä, standardeja ja tätä asennusohjetta on noudatettava.! VARO!Tuote on sijoitettava huoneeseen, jossa on lattiakaivo ja joka on rakennettu märkäti- lanormien / viimeisimpien rakentamismääräysten mukaisesti. Vaihtoehtoisesti asennetaan anturilla varustettu sulkuventtiili ja ylivuotoputki varoventtiilistä lattiakaivoon. Seurannaisvahinkovastuu on voimassa vain, jos tätä on noudatettu.!