Title: 365 R›ykmeldere i ventilasjon monteringsveiledning.pdf
Do not drill any holes in the cover for signs etc. Holes will cause air leakages and seriously disturbe the function of the detector.Fitting of pipes in ducts with different diameter.Kanalbredd större än 0,6 m. Venturiröret skall gå igenom hela kanalen.Diameter of the duct bigger than 0,6 m. The venturi pipe should penetrate the whole duct.Kapa röret till rätt längd.Sätt i ändpluggen. Sätt på avslutnings- tätningen. Sätt på gummitätning HFU204 som "lager".Shorten the pipe to correct length.Insert the end plug. Put on the plastic end gasket. Put on the rubber gasket, HFU204.Röret max 30 mm utanför kanalen.The venturi pipe shall not protrude more than max 30 mm through the duct wall.Mounting in places where possible condensation problems could arise, e.g. cold attics or outdoor.Håltagning Ø 38 mm.Drill a hole Ø 38 mm.Isolermatta 100-200 mm används för att täcka hela Uniguarden vid montering på kallvind. Anvisningsskylt bör monteras.Håltagning Ø 38 mm.Drill a hole Ø 38 mm.