Title: Sluttkontroll 2.etg. del2 2-U2.pdf
Sluttkontroll Side 1av2 Versjon 3.1 © NELFO 2009 Rapport fra sluttkontroll etter arbeid pa elekiriske anlegg 29BA52CF-4255-450C-854C-1A0AA32804D8NE[fo@ Elsikkerhersdokumentasjon... Fortsettelse fra forrige side r [X] Hele anlegget [] Anleggsdel: . ETG DcSL 2 2 =GR I SjekkpunkrMaling/praving Er det mélt kontinuitet i beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser?Er det utfart isolasjonsmaling? (Males mellom hver spenningsfarende leder og jord.)Er det malt eller beregnet overgangsmotstand pa jordelektroden? Angi metode og verdi.Er det kontrollert at kursene har automatisk utkobling? Er det malt atskillelse ved SELV- og PELV-kretser? Er det malt gulv- og veggresistans?BB0|00 =BdOO O[Er det kontrollert spenningsfall?Er anlegget funksjonstestet?Er det foretatt polaritetskontroll?F Denne dokumentasjonen er i samsvar med NELFOs standardiserte sjekklister og’ dokumentasjonsskjema.medlen av velfo2]O