Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Avläs tryckfallet i pumpmodulen genom att jämföra skillnaden i avläsningarna vid maskinens anslutning till pumpmodulens inlopp resp. utlopp. Jämför sedan värdena efter två timmars drift.Byt filtret vid behov, för att garantera att det inte är igensatt.När kretsen rengjorts, avläser du trycken i enheten (ingående köldbärartryck - utgående köldbärartryck) uttryckt i kPa för att bestämma tryckfallet över plattvärmeväxlaren.Jämför värdet du får fram med det teoretiska urvalsvärdet. Är det uppmätta tryckfallet större än det angivna värdet, innebär det att flödet i plattvärmeväxlaren (och därmed i systemet) är för högt. Pumpen ger ett för högt flöde, sett utifrån det totala tryckfallet i installationen. Stäng i så fall reglerventilen ett varv och läs av den nya tryckskillnaden.Fortsätt med att stänga reglerventilen ett varv i taget tills du uppnår exakt det tryckfall som motsvarar börflödet vid den driftpunkt som önskas för enheten.