Title: +038=360.027-#####._03-360.027 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Sikkerhetsanbefalinger.pdf
Produkterna kommunicerar via standardiserade protokoll. Åtkomst till- och från enheten bör styras i samverkan med lämpliga skyddsåtgärder.GOLD version E/F Funktionen för att aktivera eller inaktivera tjänster och protokoll finns under menyvalet Kommunikation.13.3.2 Rekommendationer Swegon rekommenderar att driftnätet segmenteras för endast Swegons produkter, detta för att säkerställa driften av inneklimatsystemet.SuperWISE II Funktionen för att aktivera eller inaktivera tjänster och protokoll finns under menyvalen Inställningar/Kommuni- kation samt Inställningar/BACnet.Detta kan uppnås exempelvis genom att skapa ett unikt VLAN för driftnätet, genom brandväggskonfiguration eller genom att skapa ett separat fysiskt- eller trådlöst nätverk.13.2 Rekommendationer (Endast GOLD version E/F och SuperWISE II) Swegon rekommenderar att nätverk separeras (avsnitt 13.3). Tjänster samt protokoll som inte används inaktive- ras.Exempel på tjänster och protokoll som bör tas i beaktande är: