Title: Sprinkelrapport Lofotsenteret 2022.pdf
ReferansePoengtrekkANLEGGSTYPER OG OMFANG Frostvæskeløsningen har korrekt frysepunkt i henhold til forventet minimumstemperaturIDAlvorlighetsgrad0704 - 1LITENAvviksbeskrivelse Frysepunkt til forstvæskeløsning er ikke dokumentert i forhold til forventet minimumstemperatur.StedGlykol kursReferansePoengtrekk1SPRINKLERHODER, KARAKTERISTIKK OG PLASSERING Plassering i forhold til bygningskonstruksjon, hindringer, skjulte rom/himlinger og tekniske installasjonerIDAlvorlighetsgrad0805 - 2LITENAvviksbeskrivelse Det er ikke montert sprinkler under hindringer som kanaler, plattformer, o.l.StedReferanseSkoringend) Kanal med bredde 1,0 m montert ca 0,1m fra vegg skal etter regelverket undersprinkles. e) det lagres i hyller til ca 3,0m. Sko plasseres i varekat III og maks lagringshøyde i reol/hylle er da 2,2m.*PoengtrekkPunktene a), b), c), g) og f) fra tidligere kontroller er lukket