Title: +038=360.019-#####._06-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Märkdata per fläkt Effektvariant 1: Motoraxeleffekt 1,15 kW, motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz Effektvariant 2: Motoraxeleffekt 1,6 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz171Dimensionering, installation, mått och viktGOLD SD, storlek 012, gemensamt höljeLuftflöde, m3/ha P,g n n k ö s k c y r t lia t o T3Eff.-var. 2Eff.-var. 1 2SFPv=1,251Fläkt1,000 , 75Lw,tot70dB75808590a P, t s u l r ö f s k c y r t l a t o TB a tt e riv ä r me v ä xla r e7F0 % (P M 1 5 e e P M 1 0 6 0 %( M 5 )Luftflöde, m3/sUndre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering.Aggregat utan batterivärmeväxlare, effektvariant 2, motsvarar krav enligt Ecodesign 2016/2018 om medelvärde av tillufts- och frånluftsflöde ej överstiger 1,61 m3/s (2016) resp. 1,53 m3/s (2018). Aggregat med batterivärmeväxlare, effektvariant 2, motsvarar krav enligt Ecodesign 2016/2018 om medelvärde av tillufts- och frånluftsflöde ej överstiger 1,43 m3/s (2016) resp. 1,27 m3/s (2018).