Title: +038=370.001-SE021T_01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8405662 med flere - man_prescor_cv_v2.0_20140428_def_lr.pdf
Sikkerhet Kontroller om den maksimale kapasiteten og åpningstrykket som er angitt på ventilen, samsvarer med verdiene til anlegget.Vær oppmerksom på damp fra utløpet: Fare for å bli brent!2. MonteringFølgende punkter er viktig for å sikre riktig drift av ventilen oginstallasjonens sikkerhet: • Installasjonen må bare utføres av kvalifi- sert personell. Følg lokale bestemmelser og retningslinjer.Fest ventilen i nærheten av kjelen (E). • Utfør installasjonen på et anlegg som ikke står under trykk.Fest ventilen i nærheten av kjelen (E). • Utfør installasjonen på et anlegg som ikke står under trykk.Bare monter ventilen når rørene er grundig spylt og trykktesten med kaldtvann utført.Fest ventilen på installasjonen ved bruk av riktig nøkkel som passer til mutteren (C).Ikke sveise eller lodde i nærheten av ventilen.Ikke sveise eller lodde i nærheten av ventilen.Vær oppmerksom på pilene som angirstrømningsretningen.Plasser ikke en stengekran mellom kjelen (E) og ventilen (A).