Title: +038=360.011-#####._05-360.011 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Installasjon- og vedlikeholdsanvisning.pdf
5.1 Generelt Igangkjøring skjer i henhold til ordinær igangkjøring for GOLD RX, se separat drifts- og vedlikeholdsanvisning.AdvarselSkal kun utføres av kvalifisert elektriker eller opplært servicepersonale.Kalibrering av avrimingsparametere utføres på fabrikk før levering.I følgende tilfeller er omkalibrering et krav: Bytte av GOLD-aggregatets styrekort IQlogic. Avkastbatteriet er modifisert eller deformert. Avkastbatteriet har et overflatebelegg som vurderes som så lite at det ikke er nødvendig med tiltak. Annen mistanke om feil kalibrering.Stopp GOLD RX/HC i håndterminalen. Sett sikkerhetsbryteren i stillingen OFF på RX/HC.• • Avbryt kraftmating til RX/HC.OBS!Under kalibrering er det viktig at batteriet er tørt og luftstrømmen upåvirket.Kontroller gjennom måling at innkommende kraftma- ting til RX/HC er brutt.