Title: +175=324.001_SV001_TA HYDRONICS STS, STAM, STA, STAD, STADA, STA-DR.Produktinformasjon.pdf
Funksjon: STS Avstengning, avtapping. STAM Trykkfalls- og vannmengdemåling, avstengning, avtapping. STA lnnregulering, avstengning, avtapping STAD, STADA, STA-DR lnnregulering, trykkfalls- og vannmengdemåling, avstengning, avtapping.Trykklass: PN 20Temperatur: Maks. arbeidstemperatur: 120"C (For høyere temperaturer, max 150'C, ta kontakt med TA.) Min. arbeidstemperatur: -20'Ca subsidiary of lMl plc5-5-10 NO2000.05T_Â I50 90f11 ISt 14ûû1Materiale: Ventilene lages av AMETAL@. Setetetning: Kjegle med O-ring iEPDMSpindeltetning: O-ring i EPDM Ratt:PolyamidAMETAL@ er TA Hydronics avzinkningsbestandige legeringMerking: Hus: PN 201150, DN og tomme- betegnelse. Ratt:Ventiltype og DN.Typegodkjennelse: STAD og STA-DR er typegodkjent av Godkjenningsnemda for sanitær- materiell. Nr GNS 1996/099.STAD: lnnregulering, trykkfalls- og vannmengdemåling, avstengning, avtapping.Med avtappingNRF nrTA nrTA nrDNLHKvs+d=112 85223 43 85223 45 8522349 85225 51 8522354 852 23 56 8522361