Title: DM1-3-HEA-08-D-Dokumentasjon.pdf
Entreprenøren må bistå med å lage BREEAM-dokumentasjon for relevante punkter.For mer utdypende informasjon til hvert enkelt punkt henvises det til BREEAM-NOR 2012 teknisk manual på NGBC sin nettside (http://ngbc.no/breeam-nor-manual/).Kategori EmnePoeng StikkordT: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimerichsen-horgen.noE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerN-RIV-04 – Rehabilitering tekniske anleggSide 27 av 36BREEAM-punkt "Hea 11 – Termisk soning" skal oppfylles, med formål "å fremme brukerkontroller som lar brukerne justere varme-/kjølesystemene i bygget selv". Det betyr at kontorlandskap må deles opp i soner hvor brukerne har mulighet til å justere temperatursettpunkt.BREEAM-punk Hea 8 setter krav til at det skal være mulighet for brukeren å overstyre eventuell nattsenking på en enkel måte. Det betyr at det må etableres "overtidsbrytere" for overstyring av tidsur dersom anlegg ikke har døgnkontinuerlig drift.