Title: +038=360.019-#####._06-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel. E E 52 21 Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör). C M 187 C K L2 K L3 DVid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel. E E 52 21 Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör). C M 187 C K L2 K L3 DL1B** G O200I NI NC18021JSDSD** Bredd för eventuell batterivärmeväxlare = B + 200 mm.F HStorlekVikt, kgVikt, kgVikt, kgJelanslutningsdel+fläkt 52*filter+elanslutningsdel+fläktfilter+batteri+fläkt45122 7710481000 3186104810077100861-9371263-14772133-2372StorlekL1L2L3BHCDEFGIJKMNO10016732744331433401620112210701122120024004702105008004202500Inspektionsutrymme 1000 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet.