Title: +038=360.002-#####._02-360.002 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
galvanisert stål og bunnkar i rustfritt stål I aggregatkabinett kW 34,0 oC/% RF 25/60 oC 15,7 48 Pa R407c 10oC108 0,23kPa l/sFraluftfilter: Fabrikant Type Filterklasse Montasje FiltermodulerTrykkfall rent: Camfil AB : Moduloppbygget : ePM1-60% (F7 i henhold til EN 779:2002) : : Sammensatt av følgende celler: HI-FLO XLT II 592x592/520-10 HI-FLO XLT II 287x592/520-5 :I aggregat kabinett, klipset i separate rammer.60Pa1 stk2 stk 2 stkFraluftfilter, kull: Fabrikant Type: Camfil AB : Moduloppbygget med Camcarb festeplater1 stkMontasje FiltermodulerTrykkfall rentG16 GZ 4,0 mm I aggregat kabinett, i separate rammer: : Sammensatt av følgende patroner: Camcarb Green 3500 D-147 L=600 CEX 003 :30Pa96 stkKvalitetssystemRandem & Hübert A/S, Stansevn. 11, 0975 Oslo - Tlf.: 2290.0700 - Fax.: 2290.0710NR.PROSJEKT NR : FDV NORM FOR BYGNINGER NR373029/ABU MATERIALSPESIFIKASJON M36.ANLEGG : DRONNING MAUDSGATE 1-3 BLAD 360,002 : LUFTBHANDLINGSANLEGG 5 AV 6