Title: +175=325.001_IO001_Drift _ Skötsel Parca G 700 LT.Produktinformasjon.pdf
Pannan är anpassad för öppna och slutna system upp till ett maxtryck på 6 bar, och ett minimitryck på 0,8 bar.Pannan kan installeras på vind eller källare.VattenflödeMinimiflödet genom pannan fås med hjälp av följande formel:nominell utgående värmeeffekt (kW)70= m3/hBilden visar manöverpanel med panndatorn Procon 200. Som tillval kan panelen erhållasmed potentialfria kontakter för summalarm.Procon 2OO är extrautrustning.Minimiflödet måste upprätthållas i minst fem (5) minuter sedan brännaren stängts för att undvika utlösning av maxtermostat pga eftervärme,MAXTEMPERATUREN är inställd på maxtermostaten. Det inställda värdet skall ej överskrida systemets kokpunkt, När maxtermostaten löst ut lyser den gula varningslampan T-max.3.4 Elektrisk installationlnstallation skall utföras enligt gällande starkströmsföreskrifter, elleverantörens samt elverksf öreni ngens bestämmelser.