Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
E DS ET IU RS E X E N N AInstrukcja montażu |■ 5.3. Wymiana sprężarki Informacje dotyczące wymiany sprężarki AJ² zawiera załącznik 6.■ 5.4. Sprawdzanie wycieków i kontroleokresoweSprawdzanie wycieków należy wykonywać raz w roku lub zgodnie z lokalnymi przepisami. Używać odpowiedniego wyposażenia do opróżniania i napełniania układu (maszyna do odzyskiwania czynnika, gogle, rękawice itp.).■ 5.5. Sprawdzanie elementów elektrycznych Należy regularnie sprawdzać wszystkie połączenia z przykręca- nymi zaciskami. w razie potrzeby dokręcać. Regularnie należy sprawdzać: - elementy układów bezpieczeństwa i sterowania; - stan przyłączy układu elektrycznego i chłodniczego (stopieńdokręcenia/szczelności, oznaki utleniania itp.);warunki pracy; - przymocowanie sprężarki do podstawy; - mocowania obudowy (brak drgań), - działanie grzałki skrzyni korbowej.