Title: +038=360.014-#####._03-360.014 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
ANLEGG : DRONNING MAUDSGATE 1-3 BLAD 360,014 : LUFTBHANDLINGSANLEGG 5 AV 6KOMPONENT, FABRIKAT, TYPE, MERKEDATAMENGDELufttemp. ut Trykkfall luft Kuldemedie Kondenserings- temperatur Trykkfall væske: : : ::38,2 58 R407c 4885oC PaoCkPaFraluftsvifter i paralell: Fabrikant Type: NicotraGebhardt : Enkeltsugende, direktedrevet aksiradialvifte2 stkmed bakoverbøyde skovler, kammervifter med hus og PM-motor for trinnløs regulering med påbygd frekvensomformerBetegnelse Materialer Montasje: RQM F6-4045-BI-WT-M : Hjul og fundament av galvanisert stål :I aggregatkabinett. På felles fundament med viftemotor, vibra- sjonsdempet med mansjett mot trykkveggLuftmengde Statisk trykk Drifts turtall Drifts frekvens Maks drifts turtall Maks drifts frekvens Nto. eff. behov Motor: Betegnelse Merkeeffekt Merkestrøm Nominelt turtall: : : : :::: : : :6.250 m3/time776 2.060 171 2.350Pa o/min Hz o/min196Hz1,86kW150-70 2,8 7,0 1.900IE5-10 kW A v/matespenning 3x400/50 o/min