Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 30 C/U (E 45)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 1200mm bredde og 600mm høyde2 lag 30mm FR Brannplate 1-SStålrør ≤ Ø22mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 900mm bredde og 1200mm høydePlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderStålrør ≤ Ø63mm2 lag 50mm FR Brannplate 1-S montert i senter av veggRøret må males 200mm på begge sider med 1150μ WFT Protecta FR KabelmalingAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-SStålrør ≤ Ø22mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032