Title: +038=310.000-NI022T_19-7-415 Trykkprøvingsskjema for en seksjon – varme-kjøl.docx
7-415 Trykkprøvingsskjema én seksjonSjekkpunkter OK Avvik I.A. Målt verdi / tilleggsinformasjon Tegningsnummer og revisjon V20-04-02 X Dato tegning X Ved trykkprøvning med luft: Pass på at alt trykket er ute før slangen skrus fra; det er lett for at det blåses ut stålspon og støv som kan skade øyne! X Seksjon x 4 etg akse 1-5-a-d Alle anlegg trykkprøves med min 1,3 x driftstrykk X Sprinkler: 15 bar (vann) - Type matr x Vsh galv press rør Dimensjon x 42-28-15 mm BAR ved trykksetting x 6 bar vann Påsatt klokken x Kl 11oo BAR ved avlesing etter minimum 2 timer X 6 bar Avlest klokken X Kl 1400 Annet x Anlæg driftsat den 25-11-22 Fasade stigere stengt efter 3 timer