Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Si on prévois une température ambiante intérieure en-dessous de 0°C, il est recommandé de vidanger le circuit d’eau pour éviter une possible rupture par le gel (voir le paragraphe sur les raccordements d’eau).Tabelle V: Betriebs - GrenzwerteWasserkreislaufMaximaler wasserseitiger DruckMindest-Wassereintrittstemperatur: + 4°C1400 kPa (142 m w.c.)Maximal-Wassereintrittstemperatur: + 80°CRaumluftMindesttemperatur: 5°C (1)Maximaltemperatur 32°CStromversorgungNennspannung, einphasig230V ~ 50HzSpannungsbereichmin. 207V – max. 253Vmin. 216V – max. 244V (Geräten mit elektrischem Widerstand)Anmerkungen: (1)Kann die Raumtemperatur auf 0°C abfallen, wird empfohlen, den Wasserkreislauf zu entleeren, um Eisbildung zu verhindern (siehe Abschnitt “Wasseranschlüsse”).Tabla V: Limites de funcionamientoCircuito de aguaPresión máxima lado aguaTemperatura mínima de entrada del agua: + 4°C1400 kPa (142 m w.c.)Temperatura máxima de entrada del agua: + 80°CTemperatura ambiente