Title: +038=29.001-QM001._06-Nano UPS 4.4 Branngardin skjerm BVS - produktdokumentasjon.pdf
Rel. luftfuktighet: 20 % ~ 90 % ikke kondenserende. Vekt: Dimensjon: Kapslingsklasse: IP 54 Hovedkort Egenforbruk (med relekort): Dyputladningsbeskyttelse: Feilutgang: Kommunikasjon: Bluetooth og telefonapp. Omkoblingstid: 20 ms Elnett inn: Sikring: Spenning:Ca 8,5 kg. 288x200x100mm (BxHxD)Nano UPS V4.4Mindre enn 150 mA. 18 V (+/- 0,5 V)3 stk. vekslende relekontakter176-264 VAC +/-6-15%,47-63 Hz, T2,5AH250V Ladespenning 27,3 V Min 19 V DC, min gjelder ved frakoblet nettspenning i batteridrift. Sinusspenning batteridrift.Virkningsgrad: Strømbegrensning: Konstantspenning regulatornøyaktighet:90 % 105-150 % +/-0,2 % +/-0,2 %Systemet er utformet for bruk av batterier med følgende kapasitet:MT113-12V07-01 12 VBatterier: Volt: Batterikapasitet: 7,2 Ah Batteritype:Ventilregulert, Absorbent Glass Mat (AGM)- teknologi2Forventet batterilevetid 3-4 år ved bruk.Nano UPS V4.4Dimensjoner for montering - enhet med hovedkort Enheten monteres på vegg.m m 0 0 2144 mm 288 mm