Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16 (1).pdf
@ = Vernet tilfredsstiller ikke alle krav i forskrift/norm # = Ikke forskriftsstridig, men vær oppmerksom på løsningenAnleggets adresse:Beregningsresultater for anlegget: Døli Pleie og OmsorgshjemSørum Elektriske ASFordeling HOVEDTAVLE PLAN USørumsandvegen 931921 SØRUMSANDVer.5.5.06Tel: 63825575Dato.29.04.2015Dato:19.04.2016 15:12:11NEK 400:2014400 V TN-C-SSide2(16)av42BeregningsresultaterKurs nr.F12Det er angitt at kursen ikke behøver å være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvernGruppering: GRUPPEBRYTERFordelingstype: TN-SBeskrivelse:Gruppebryter for F13 til F20Merkespenning:400 VAntall faser:3Laststrøm:500,0 AFasekobling:L1-L2-L3-NCos phi:0.9Temperatur i fordeling:30 °CMerkeeffekt, Pn:311,8 kWKurs nr innmating:Merkeytelse, Sn:346,4 kVA:Sammenlagret strøm:L1: 239,1 AL2: 0,0 A L3: 0,0 A N: 239,1 ASum nedstrøms tap:2,1 [kW]:Kombinert vern, merking:Fabrikat:SCHNEIDER