Title: +038=335.001-NT006._04-MxGo-3001 Betjeningsveiledning.pdf
Side 15 av 182.4.3 Slukkingsvalg [Vælg mode] MODE KUN MANUEL. UDSUGNING START?Brug (cid:207)(cid:208) tasterne til at markere det ønskede valg2.4.3.1 Slukningsmode Metoden for slukking av slukningsgas kan vælges:Trykk på (cid:51) tasten for at vælge mellem AUTO+MANUEL og KUN MANUEL.Når AUTO+MANUEL er valgt, udløses slukningsgassen enten ved aktivering av et manuell utløser eller ved aktivering av en eller flere detektorgrupper på grund av røg i det beskyttede område.SYSTEM NORMAL30 JAN 2009 16:39:00Når KUN MANUEL er valgt, udløses slukningsgassen kun ved aktivering av et manuell utløser.SYSTEM NORMAL (Manuel slukking) 30 JAN 2009 16:39:00NOTE: Brug nøglekontakt til valg av mode, hvis sentralen er udstyret hermed.2.4.3.2 Udsugning Hvis sentralen er programmeret til at styre en udsugningsventilator til udsugning av slukningsgassen efter endt slukning, kan denne styres manuelt via menu funktionen.Menu teksten er avhængig av, om ventilatoren er stoppet eller i drift.