Title: +038=370.101-SP012T_01-FDV-dokumentasjon - IMI Hydronic Engineering AS - VA_VVS 8522437 med flere - STAPSTAD KPA Nordic.pdf
1. Prosjektert vannmengde (q) 6 000 l/h.2. Les av trykkfallet ΔpVmin fra diagrammet.DN 32 ΔpVmin = 50 kPa DN 40 ΔpVmin = 22 kPa DN 50 ΔpVmin = 6 kPa3. Kontroller at ΔpL er innenfor innstillingsområdet for disse ventilene.4. Regn ut nødvendig differansetrykk ΔHmin. For 6 000 l/h og fullt åpen STAD blir trykkfallet, for DN 32 = 18 kPa, DN 40 = 10 kPa og DN 50 = 3 kPa.ΔHmin = ΔpVSTAD + ΔpL + ΔpVminDN 32: ΔHmin = 18 + 23 + 50 = 91 kPa DN 40: ΔHmin = 10 + 23 + 22 = 55 kPa DN 50: ΔHmin = 3 + 23 + 6 = 32 kPa5. Velg minste mulige ventildimensjon for å utnytte ventilens reguleringsfunksjon optimalt. I dette eksempelet må det bli DN 40. (DN 32 blir for liten fordi ΔHmin = 91 kPa, og tilgjengelig differansetrykk bare er 60 kPa.ArbeidsområdeKvminKvnomKvmqmax [m3/h]DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 500,07 0,16 0,28 0,42 0,64 1,21,0 2,2 3,8 6,0 9,0 17,01,4 3,1 5,5 8,5 12,8 24,41,0 2,2 3,9 6,0 9,1 17,3