Title: F_001_Brannkonsept_PP20 (2).pdf
Oppdragsnr.: 5175708 Dokumentnr.: F_001 Versjon: B01 Philip Pedersensvei 20 | BrannkonseptRef.ForholdLøsningKommentarAnsvar§ 11-7 Størrelse påbrannseksjonIht. preakseptert ytelse kan byggverk ha inntil 1.800 m2 pr. etasje uten brannseksjonering forutsatt at byggverket har fulldekkende brannalarmanlegg.Det tilsier at det ikke er behov for brannseksjonering på plan 1-4 med bakgrunn i at byggverket skal ha brannalarmanlegg kategori 2 med direkte alarmoverføring til døgnbemannet vaktsentral.ARKPlan U1 er 2351 m². Det skal ikke gjøres tiltak som utvider eksisterende areal på dette planet. I mellom p-areal og øvrige deler av bygningen er det ett eksisterende EI 90 A2- s1,d0 brannskille. Dette vil sammen med eksisterende tilfluktsromsvegger bidra til oppdeling og vil fungere som en oppdeling av etasjen.