Title: DM1-3 Målerliste RIE og El.entreprenør-1.xlsx
kWh Plan U2 Tallberg Elektro AS 433.U2.06 B,M,S,T,O Ja ja ja 09.11.2022 - Måler aggregat 360.002. Forbruk trekkes fra forankoblet måler som forsyner div pumper, fettuskiller mm. Struktur bør sjekkes. Tavle er utvidet og ikke koblet etter sjema. Egen sak Entro/Electronova. Seiremåler etter 29995572-Bestilt ny antenne - Sjekk struktur og måler nummer. 433.U1.01 Underfordeling XP001 Tavle målt fra hovedtavle 433.U1.02 - Teknisk tavle VVS U1 Underfordeling 19.12.22: Med det forbruket som er beskrevet som undermålere til denne tavlen og måler 29995577 så har vi mer forbruk på summen av undermåleren enn forbruket på 29995577. \nInfo: Forbruk som ikke måles på målere i denne tavlen, måles i hovedtavle. Purevater, div. tekniske U1. Tavle er utvidet utover skjema. 20.12.22 - Måler skjekkes, måler feil. XQ001 Aggregat 360.003 - Vifter 30840993 433.U1.02 B,M,S,T,O ja ja Seriemåler - etter 29995577 i hovedtavle XQ002 Aggregat 360.003 - Kjøl 30840994 433.U1.02 B,M,S,T,O ja ja Seriemåler - etter 29995577 i hovedtavle