Title: 360.002 Teknisk underlag.pdf
17.12.2021 07:46Side2 / 8CoventAir v11.07Kunde:Bjerke VentilasjonProsjektnr.:200690Gate :Systemnummer: 02By:Tegning-ID:02Ansvarlig:Jon E. JamesonBygg prosjekt:RavinenSystem mark:360.02Dato:17.12.2021Konstruksjons-gate:Revisjon:1Kontruksjons-by:Side:3 / 8Rotor i aggregathusL2Tilluft706 mm5,26 m2336 kg150 PaTypePL-1682-A16-250-WEnergieffektivitetsklasseH1VarmemodusTilluft [m³/h] Inngående [°C] Temp ut [°C]10 439 -25,0 12,7Dp [Pa] Befuk. [%] Befuk. [%]150 90 41 t 80,2 %  x 72,9 %Avkast [m³/h] Inngående [°C] Temp ut [°C]10 439 22,0 -15,6Dp [Pa] Befuk. [%] Befuk. [%]158 30 99Tot. gjenv.kapa. [KW] Følb. gjennvinning kapasitet [KW]161,1 132,0Drivdata Nominell effekt [KW]0,120Reimskive Nominell strøm [A]26 0,97Nominell spenning [V]3x230Dør med hengsel og enkelt håndtakDimensjoner [mm]600,0 x 1740,0InspeksjonsvinduRund