Title: 370.011 NT100 Statico-montage_SV-NO-DA-FI_low (12).pdf
Aftapningsventil DLV: DLV 15 (artikelnr. 535 1432) til VN 12 liter, DLV 20 (artikelnr. 535 1434) til VN 80 liter,SD/SU: Tilslutningssæt DLV 20 A (artikelnr. 746 2000)til VN 18 til 800 liter,SG: DN 40 på stedet. Indstil fortrykket P0 : Idriftsættelse side 5 Det fabriksindstillede fortryk skal tilpasses til angivelserne på tegningerne: Beholder tom på vandsiden. Fjern ven tildækslet, indstil trykket på gaspåfyldningsventilen GV, spænd ventildækslet godt fast, bemærk P0 på typeskiltet. Parallelt koblede beholdere skal have det samme fortryk. Indstil starttryk pa : Idriftsættelse side 5 Statico skal indeholde en vandreserve. Dertil skal anlægget fyldes til starttrykket pa. En nøjagtig trykberegning – start tryk pa (tmin) | sluttryk pe (tmax) afhængig af temperaturen t – kan foretages ved hjælp af vores onlineberegningspro gram SelectP!. Automatiske vandpåfyldningssystemer som f.eks. Pleno skal sikre starttrykket pa og skal påfylde vand i intervallet ∆pa ≤ − 0,2 bar.