Title: Teknisk spesifikasjon.pdf
1Roterende varmeveksler, GOLD011FRXP01Tilbehør og tekniske data, se tilluft1VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.Avtrekksluftmengde0,889m³/sInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelseDimensjonerende statisk trykk (våte forhold)483PaStatisk trykkøking i SFPv beregning449PaTemperaturheving p.g.a. vifte0,7°CMin. hastighet400omdr/minTurtall i SFPv beregning2 358omdr/minDimensjonerende hastighet2 397omdr/minMaks. hastighet2 780omdr/minDimensjonert eleffekt til motor(er)0,81kWEleffekt til motor(er) ved SFPv beregning0,76kWMerkeeffekt/motor1,15kWMotoropsjon1MotorbetegnelseDOMEL 747.3.392Antall motorer/vifter i hver luftretning1Total statisk virkningsgrad inklusiv drivenhet56,1%Maks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 88,5%)93,5%FMEG, kammervifte inkl. motorstyring74Forordning(EU)Nr 327/2011 allomf.