Title: 370.02-SB401 - Siemens SKCB32-62-82 (Ventilmotor).pdf
AnvändningsområdeFunktionSKB32..., SKC32..., SKB82..., SKC82... treläges styrsignalSiemens Building Technologies Landis & Staefa DivisionElektrohydrauliska ställdon för ventiler med 20 eller 40 mm lyfthöjdSKB32..., SKC32... SKB82..., SKC82... SKB62..., SKC62...SKB32...,SKC32…:matningsspänning AC 230 V, treläges styrsignal • SKB82...,SKC82…:matningsspänning AC 24 V, treläges styrsignal • SKB62…, SKC62…: matningsspänning AC 24 V, styrsignal DC 0...10 V • SKB62U, SKC62U:matningsspänning AC 24 V, styrsignal DC 0...10 V / 4...20 mA • Valfritt utförande med eller utan snabbstängningsfunktion enligt DIN 32 730 • Utökning av funktioner med hjälpkontakter, potentiometer, lyfthöjdsbegränsare, spindelvärmare och riktningsvändare