Title: Lysberegningsresultater.pdf
ISOLUX-diagram Beregningsareal rom Midlere belysningsstyrke Emid = 327 lux Jevnhet Emin/Emid: 0,71 Emin/Emax = 0,5316.11.201576Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.com16.11.2015v2015.02.00.1177Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1Møte - MASTERRomdimensjoner:Lengde x (m) Bredde y (m) Høyde z (m) Areal (m²)6,57 7,1 2,7 41,06Arbeidsplan (m) Vedlikeholdsfaktor Randsone0,75 0,7 0,5RefleksjonTak0,8Gulv0,2Vegger 1-40,6 0,6 0,6 0,6BeregningsresultatBeregningsareal rom [0,75m] Beregningsareal 'Møtebord' [0,75m]Emid = 493 lux Emid = 524 luxJevnhet Emin/Emid: 0,29 Jevnhet Emin/Emid: 0,88Emin/Emax = 0,23 Emin/Emax = 0,79Samlet installert effekt Spesifikk effektbelastning0,68 kW 16,51 W/m² 3,35 W/m² /100 luxArmaturdataNRPosNrAnt ArmaturtypeAnt lysk.LmLyskilde Watt2366D70-R108 LED 700 830 MBMODUL-R600 3540 424 CI/MPDALIDALI14690