Title: +038=310.000-NI022T_17-7-415 Trykkprøvingsskjema for en seksjon – Avløp.docx
7-415 Trykkprøvingsskjema én seksjonSjekkpunkter OK Avvik I.A. Målt verdi / tilleggsinformasjon Tegningsnummer og revisjon ok Vanntest av avløb fra 4 og ned til 3 etg Dato tegning ok 22-9-22 dato for test Ved trykkprøvning med luft: Pass på at alt trykket er ute før slangen skrus fra; det er lett for at det blåses ut stålspon og støv som kan skade øyne! Seksjon Alle anlegg trykkprøves med min 1,3 x driftstrykk Sprinkler: 15 bar (vann) Type matr ok Ma rør og dele Dimensjon ok 110 og 75 mm BAR ved trykksetting ok Spylt med vann slange ned I røret I 10 minutter Påsatt klokken BAR ved avlesing etter minimum 2 timer Avlest klokken Annet ok Her var alt ok efter testen Liggende rør fra 4 til skakt er taget I bruk