Title: F_001_Brannkonsept_PP20 (2).pdf
Da tiltaket ikke omfatter utvidelse av eksisterende areal på plan U1 vil situasjonen ikke bli dårligere enn den har vært. Ved etablering av to nye tekniske rom i U1 vil arealene blir ytterliggere inndelt i brannceller som også vil virke positivt inn på verdisikkerheten. Brannvesenet har atkomst til U1 via kjørerampe, søppelrom eller hovedtrapperommet på den ene siden av brannskillet til parkeringen. På den andre siden et det atkomst via trapperom i vest.n:\517\57\5175708\5 arbeidsdokumenter\53 ribr\f_001_brannkonsept_pp20.docx2017-11-03 | Side 11 av 29Oppdragsnr.: 5175708 Dokumentnr.: F_001 Versjon: B01 Philip Pedersensvei 20 | BrannkonseptBranncellerRef.ForholdLøsningKommentarAnsvar§ 11-8 Rom med krav til branncelleBranncelleinndelingen er vist på branntegninger.ARKTypiske brannceller vil være: Trapperom  Trimrom(eksisterende) Parkeringsareal(eksisterende) Brannsluse(eksisterende) Heissjakt  Søppelrom(eksisterende)  Trafo (eksisterende)  Tekniske rom nye og