Title: +038=30.001-NI002._02-320.000 Forenklet DV instruks Varme - DrM.pdf
Baffelkursen betjener samtlige bafler / parasoller på etasjenivå. Egne doble hovedpumper som alternerer pr. uke. Baffelkurs har egen to-veis reguleringsventil som er styrt av SD-anlegg iht. egen fyringskurve. Det er fasadestigere v/ akse 3, 8 og 13 / A og D. Det sitter avstegningskraner i alle plan ved fasadestigere. Energimålere er plassert iht. tegning – se egen målerliste.Forinnstilling bafler / parasoller 10 kPa – effekt som er oppgitt iht. tegning.Bafler / parasoller betjener kontorer og oppholdsrom samt rom og arbeidsplasser som trenger ekstra varme og individuell regulering av romtemperatur.320.103 Radiatorer 60/40 °C - 122 kW, 1,45 l/sRadiatorkursen betjener samtlige radiatorer i næringsdelen. Egen hovedpumpe med to-veis reguleringsventil for varmepådrag iht egen fyringskurve. Eksisterende konvektorer er plassert hos Tianlai akse D, HIFI akse D, L`Escalier akse A, Soma akse A og SeaSport akse A.Oslo-Akershus Rørleggerbedrift as Ole Deviks vei 38 0668 Oslo www.oar.no telefon: 22076690