Title: +135.01=542.002-OS002T_02-Delta OP Brukerhåndbok 2016 - Norsk.pdf
Den interne summeren aktiveres. Finn årsaken til forvarselet og:Β  Åpne opp Delta OP og trykk om ønskelig tasten AVSTILL KLOKKER eller bare AVSTILL SUMMER.Forvarselklokker og styreutganger aktiveres hvis de er programmert til det.   Den interne summeren og forvarsel- klokkene deaktiveres: LED-lampen for Forvarsel lyser fast. Fjern årsaken til forvarselet – eller bytt ut detektoren om nødvendig – og:  Trykk tasten TILBAKESTILL i minst to sekunder.  Hvis du ikke kan få systemet tilbake til normal- modus, kan du tilkalle serviceingeniøren. Brannalarmsystemet er nå i normalmodus: Bare den grønne LED-lampen Drift er PÅ.Β Lås Delta OP igjen. Hvis du trenger annen betjeningsinformasjon – for eksempel hvordan du kobler ut eller kobler inn detektorer og utganger, hvordan du får fram systeminformasjon og så videre – kan du lese kapittelet «Betjeningsmenyer» eller «Systeminformasjon».Brukerhåndbok Delta OPArt.nr. 351204.01111BC