Title: +038=66.009-##003._02-5DB - Brukermanual.pdf
PARAMETRI DI CONFIGURAZIONEParametroDescrizioneminMAXU.M.INGRESSI DI MISURA/1 /2 /3 /9 /A /b /c /d/EPr Pd Pccalibrazione sonda cella (il parametro e’ espresso in ottavi di grado) abilitazione sonda evaporatore (0 = assente, 1 = presente) abilitazione sonda condensatore (0 = assente, 1 = presente) tipologia settaggio uscita ausiliaria: 0 = resist. porta; 1 = com. luce setpoint attivazione resistenza porta (solo se /9 = 0) isteresi regolazione attivazione resistenza porta (solo se /9 = 0) abilitazione automatica tipologia di sbrinamento in funzione del setpoint impostato setpoint appar. sopra il quale gli sbrin. vengono condotti per fermata compressore con adeguam. autom. param. interessati modalità di attivazione resistenza porta (0 = indipendente dal compressore; 1 = in parallelo al compressore) lettura sonda camera lettura sonda sbrinamento lettura sonda camera40 0 0 0 -40 1 0 r1 040 0 0 0 -40 1 0 r1 0- -+99 1 1 2 +99 15 1 r21- -°C - - - °C °C - -°C °C °C