Title: Sprinkelrapport Lofotsenteret 2022.pdf
StedReferanseSprinklersentraleneNS-EN 12845, kapittel 8.5.1Måleutstryret i sprinklerrommet i garasjen er defekt. Det er ikke montert kapasitetsmåler for den eldste sentralen.Poengtrekk16SPRINKLERHODER, KARAKTERISTIKK OG PLASSERING Plassering i forhold til bygningskonstruksjon, hindringer, skjulte rom/himlinger og tekniske installasjonerIDAlvorlighetsgrad0805 - 3MIDDELSAvviksbeskrivelse Det er ikke montert sprinkler under hindringer som kanaler, plattformer, o.l.StedReferansePoengtrekkTeknisk rom, plan 3NS-EN 12845, kapittel 12.4.106Sprinkling under kanaler, Teknisk rom 3.etasje a) 2 stk sprinklere monteres under kanal i indre del venstre og 1 - 2 stk midten under skrå kanal. Rektan- gulære kanaler med bredde > 1,0 m eller med bredde > 0,8m og montert < 0,15m fra vegg (annen kanal) skal undersprinkles b) Luftinntak er ikke sprinklet (2,6 x 16m), vuderes av brannteknisk prosjekterende/konsulent.