Title: Røykmelder.pdf
är aktiverade och slutna mellan C och NC (servicelarmsreläet är slutet mellan 9 och 10)Röklarm- reläNCC54Röklarm:Röd LED lyser på detektor och kretskort och röklarmsreläerna sluter mellan C och NO (plint 3 och 4 respektive 6 och 7).NO 32Återställning:Tryck på Reset-knappen för att återställa detektorn.Matning 24V AC/DC (±10%)1Servicelarm:Grön LED på rökdetektorn och gul LED på kretskortet lyser. Servicelarmsreläet bryter mellan plint 9 och 10. Återgärd: byt ut rökdetektorinsatsen.Röklarmsrelä: Två växlande potentialfria reläer, max 250V, 5A vardera.Fel:Vid fel är grön LED på kretskortet släckt och inga reläer är aktiverade. Exempel: borttagen rökdetektor eller strömavbrott.Reläerna är ritade i spänningssatt, normalt drifttillstånd.Telefon: 031-69 53 00 Telefax: 031-29 32 91 info@calectro.se www.calectro.se