Title: +135.01=523.001-OQ001T_02-Datablad undersentral PXC3.PDF
DALI, galvaniskt åtskild 1,2 kBit/s Förstärkt isolering för 230 V (1,5 kV) Lämplig för installationer i överspänningskategori III (4 kV). DC 16 V 128 mA för max. 64 DALI-enheter Kortslutningssäker. Vid tillstag, identifieras busspänning AC 230 V vid plintarna DA+ och DA–.INGET skydd mot felaktig ledningsdragning med AC 24 V eller AC 230 V: Spänning mellan DA+ / DA+ eller mellan DA– / DA– förstör DALI-kretskortet!Se DESIGO TRA Mounting and installation manual, CM111043.UtförandeCu-kabel, mång- eller enkeltrådig med ändhylsa Cu-kabel enkeltrådig utan ändhylsaInsticksmonterade skruvplintar 1 x 0,6 mm dia. upp till 2,5 mm2 (22 upp till 14 AWG) eller 2 x 0,6 mm dia. upp till 1,0 mm2(22 upp till 18 AWG)1 x 0,6 mm dia. upp till 2,5 mm2 (22 upp till 14 AWG) eller 2 x 0,6 mmÆ upp till 1,5 mm2 (22 upp till 16 AWG)Skruvmejsel Maximalt åtdragningsmomentSpårskruvar, skruvmejsel, nr 1 0,6 Nm (0.44 lb-ft)9 / 12Rumsautomationsstation PXC3.E..CM1N9203sv 2016-11-11…. .…… …