Title: Bruksanvisning_1437009.pdf
5.2 Asetukset ja toiminnot asetuselementeilläDIP-kytkin 1Jälkikäyntiaika valoValoarvoJälkikäyntiaika HVACDIP-kytkin1•(DUO-malli)Jälkikäyntiaika valo 1 ja 2Valoarvo 1Valoarvo 2HUOMAUTUS: Kanavan ”HVAC-C3” jälkikäyntiaika on kiinteästi asetettu arvoon 15 min ja sitä voidaan muuttaa ainoastaan Mobil-PDi/plus -kaukosäätimellä.Säädin:valoarvotlux= Valoarvoonn.5lux= PäiväkäyttöHelpotukseksi asteitus on jaettu käyttöalueisiin: •Läpikulkualueet •Työskentelyalueet •Paljonvaloavaativattehtävät = > 3 (> 600 lux)= 1-2(n.40-200lux) = 2-3(n.200-600lux)HUOMAUTUS:Joslux-säädintäkäännettäessä(kuusymbolistalähtien)saavutetaanvallitsevaympäristön valoarvo, tästä ilmoitetaan punaisen LEDin syttymisellä (näin LED toimii säätöapuna). LED sammuu automaattisesti n. 30 s kuluttua.”Lyhytimpulssi” kanavalle ”Valaistus”