Title: Sluttkontroll 1.etg. del2 1-U3.pdf
[X] Hele anlegget [ ] Anleggsdel: . 2T 2 m A I—UjMaling/pravingEr det malt kontinuitet i beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser?Er det utfart isolasjonsmaling? (Males mellom hver spenningsferende leder og jord.)Er det mélt eller beregnet overgangsmotstand pa jordelektroden? Angi metode og verdi.| Er det kontrollert at kursene har automatisk utkobling? | Er det malt atskillelse ved SELV- og PELV-kretser? | Erdet malt guiv- og veggresistans? | Er det kontrollert spenningsfall?Er anlegget funksjonstestet?Er det foretatt polaritetskontroll?p Denne dokumentasjonen er i samsvar med NELFOs standardiserte sjekklister ogJ dokumentasjonsskjema.medlem av velfoNELFO-medlemmer garanterer forskriftsmessig utferelse. Bruk alltid en registrert elinstallater som er medlem av NELFO.Anleggsbeskrivelse / Spesisile iorhoid / Eveniualle forbeholdKonmollert av:Signatur: