Title: Rapport integrert test_IT 244.001 Dormiljo.pdf
Dokumentasjon på at systemet er MC.(mekanisk og elektrisk komplett) Dokumentasjon på utført egentest. Gjennomgang av testdokument Funksjonsbeskrivelse 244.xxx Oversikt over dører i bygget. El.skjema Avvik Nr: Beskrivelse:Frist:OkUtgangsdører inngangsparti åpnet ikke ved strømløst bygg ved brann. Ble rettet opp samme dag. Nattlåsfunksjon ble ikke testet grunnet ikke tilgang til programmerte tider Kommunen tar dette medUtgangsdørene 087 og 48 åpner nå på brannsignal direkteACT leverandør OkTEST GODKJENT ITB ansvarlig Sted og dato: 14.02.2019Testansvarlig:Smestad skole NY TEST MÅ GJENNOMFØRESRolf MedhusKontr.ok ok ok ok ok ok