Title: +038=453.004-LZ001._03-Installasjonsveiledning Varmematter Devi.pdf
(W/m²) 。发生相对移动。胶、双面胶或瓷砖胶材料。不要将地席互相连接。 • 同一房间内的所有地席必须具有相同 的加热密度 (W/m²)，除非它们连接单 独的地面传感器和温控器。必须填写内附标签，并将其放在配电箱附近，描述地席的安装位置。清除尖锐物、肮脏物等以便安装场所 做好适当准备。清除尖锐物、肮脏物等以便安装场所 做好适当准备。必须将薄地席完全嵌入浆料（细石混 凝土）中。必须将薄地席完全嵌入浆料（细石混 凝土）中。切勿将薄地席放在墙壁和固定障碍物 下面。切勿将薄地席放在墙壁和固定障碍物 下面。4应用概述当薄地席够到界线时，裁剪衬里/网 面并翻转地席，然后将其卷起来。 切勿切断加热电缆。必须防止薄地席尤其是连接部分受挤压和拉伸。冷引線的自由端必須由安裝人員保 護，以避免水進入。冷引線的自由端必須由安裝人員保 護，以避免水進入。安装及维修之前，断开所有电路。 • 每个加热元件的屏幕必须根据当地电 力法规接地。安装及维修之前，断开所有电路。 • 每个加热元件的屏幕必须根据当地电 力法规接地。需要剩余电流装置 (RCD) 保护。 RCD旅行等级最高。 30 mA 。地席的接线必须选择全极断开开关。 • 必须依据当地的法规对加热地席装配如果电源线损坏，必须由制造商，其 服务代理商或类似的合格人员更换， 以避免危险。 存在加热地席的地方必须 • 在保险丝盒和配电箱中附上警告标如果电源线损坏，必须由制造商，其 服务代理商或类似的合格人员更换， 以避免危险。 存在加热地席的地方必须 • 在保险丝盒和配电箱中附上警告标签，或者在电路线上做标记，以表明 加热元件的存在。随着安装过程，在电气文件记录中注下面列出的薄垫均用于地板加热，符 合 EN/IEC 60335-1 标准 + EN/IEC 60335-2-96。 5 20年的全面保修服务适用于 DEVI 薄 垫子和电缆。保证DEVIwarranty™ 被授予：DEVIheat™ 100S/150S • DEVIcomfort™ 100T/ 150T • DEVImat™ 70T/100T/150T/200T如需完整保修文本，请访问 www.devi.cn, devi.danfoss.com/china/warranty/