Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
Brannalarmanlegg må prosjekteres og utføres i samsvar med NS 3960 og NS-EN 54-serien. Alarmorganisering vil fremgå av byggets evakueringsplan (se punkt 4 nedenfor) Installasjoner som har en funksjon ved utløst brannalarm må ha enten UPS eller brannsikker kabel slik at denne funksjonen sikres. I bad og toalettrom som er universelt utformet, jf. § 12-9, må akustiske alarmorganer suppleres med optiske.g o AlarmoverføringRømningsveier trenger ikke ha optiske alarmorganer i tillegg til akustiske. Brannalarmanlegg må ha alarmoverføring til nødalarmsentral (110)WWW.FIRESAFE.NOKommentarer og referanserBYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDAnsv. RIESIDE 173 Markeringskilt/nødlys og/eller ledesystem4 EvakueringsplanYtelseskrav Markeringsskilt iht. NS 3926.Ledesystem iht. NS 3926Nødbelysning iht. NS-EN 1838.Evakueringsplan skal utarbeides før bygget tas i bruk.WWW.FIRESAFE.NO