Title: 331.001 Produktblad typ 1A.pdf
Brandpost typ 1A med automatisk ventilöppning innebär att ventilen öppnas efter att rullen snurrat 1 varv. Ventilen stängs genom att rulla tillbaka 1 varv. Handtag för upprullning finns som tillbehör.CertifieringsorganSTABILO®–slang. Godkänd enligt EN 694. Max arbetstryck 3,0 MPa Sprängtryck 8,0 MPa. Vikt 3/4”: 0,12 kg/m Vikt 1”: 0,15 kg/m Temperaturområde: –30ºC till 80ºCSP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ABDimstrålröret till samtliga brandposter är försett med anslutning för provtryck- ning.585160 - 275Brandpost typ 1A med STABILO®-slang. Levereras med slangstyrning och skylt.Art. nr.TypSlang längd/diameterRullens diam. x utsprång.1014951A/16025 m / 19585 x 1851006651A/17530 m / 19585 x 2001041201A/20025 m / 25585 x 2251038761A/24030 m / 25585 x 265StålrörskåpArt. nr.Kulör RALDim. B x H x D100991RAL 3020 Röd200 x 400 x 100 mm100992RAL 9010 Vit200 x 400 x 100 mm