Title: 360 Systemair_K_315M_EC.pdf
K-serien er beregnet for montering i kanal. Alle K-vifter har minimum 25 mm lang tilkoblingsstuss og fastmontert montasjebrakett som standard. Viftene har bakoverbøyde skovler og vedlikeholdsfri ytterrotormotor (EC). Ved bruk av festeklammer blir montering/demontering enkelt, samt at det forhindrer overføring av vibrasjon til kanal.For å beskytte motoren mot overoppheting er viften utstyrt med motorvern. Viften må gjøres strømløs for reset ved utløst termokontakt. Viftehuset er produsert i galvanisert stålplate, og falset slik at viftehuset er tilnærmet lufttett. Dersom viften tilsluttes kanal, kan den monteres utendørs eller i våtrom. Dette er mulig takket være viftehusets tetthet og koblingsboks klasse IP 55 med en M20 kabelavlastning/tetting klasse IP68.Tekniske parametreNominelle dataSpenning (nominell)230VFrekvens50; 60HzFase1~Effekt (P1)166 WStrøm1,14ATurtall2 117omdr./min.Luftmengdemaks ; 1,415; m³/hMaks. temperatur på transportert luftmaks 40°C