Title: 360.002 Teknisk underlag.pdf
Drivdata Nominell effekt [KW]0,120Reimskive Nominell strøm [A]26 0,97Nominell spenning [V]3x230Dør med hengsel og enkelt håndtakDimensjoner [mm]600,0 x 1740,0InspeksjonsvinduRundDiameter [mm]200,0LampeETLED HIDDENNominell data12 V3 W0,35 AIP44With cableJaKammervifteL1Tilluft906 mm3,37 m2165 kgPaVifte Leverandør Luftmengde [m³/h] Eksternt trykk [Pa] Inner PD AHU [Pa] Statisk trykk [Pa] Total trykk [Pa] Hastighet [1/min] Virkningsgrad % Vifteakseleffekt [KW]K3G560-PC04-01EBM-Papst 10 439 200 392 596 640 1 392 80,23 2,313Motor Beskyttelse Isoleringsklasse Effekt [KW] Hastighet [1/min] Strøm +-5% [A] Spenning System efficiency [%] Opptatt effekt [KW]M3G150NA IP54 F 5,00 1 760 7,7 3x400 V / 50 Hz 66,62 2,594IE5Styresignal (0-10V) Control Signal (BUS)6,48 64,8%Opptatt effekt [KW] Spesifikk vifteeffekt [W/(m3/s)2,590829 SFP2Dør med hengsel og enkelt håndtakDimensjoner [mm]800,0 x 870,0ÅpningLDimensjoner [mm]602,0 x 602,0