Title: +135.01=370.001-JP503T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Sette DIP-bryter i posisjon 'ON' : Sett DIP-bryter nummer «X» under husdekselet i posisjonen ON.Så snart strømforsyningen for elektronikkmodulen er opprettet, utfø- res det en tosekunders displaytest med visning av alle tegn i displayet (fig. 28). Deretter vises statussiden.Etter brudd på strømforsyningen utfører elektronikkmodulen ulike utkoblingsfunksjoner. Under denne prosessen vises displayet.FARE! Livsfare! Det kan forekomme spenning selv om displayet er utkoblet.Ta hensyn til de generelle sikkerhetsanvisningene!Standardvisningen på displayet er statussiden. Den aktuelt innstilte nominelle verdien vises i siffersegmentene. Ytterligere innstillingen vises med symboler.MERK: Ved dobbeltpumpedrift vises dessuten driftstypen på statussiden («Parallelldrift» eller «Hoved/reserve») i form av et symbol. Displayet på slavepumpen viser «SL».