Title: +038=360.001-#####._06-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Manual for alarmer og informasjonsmeldinger.PDF
6:26:36:46:56:66:76:86:9A1)A1)A1)ABABA03)1113)03)03)03)010 s5 s3 s3 s10 m20 m20 m20 s001100007:17:27:37:47:57:6Xzone, I/O-MODUL NR. B KOMMUNIKASJONSFEIL Aggregatets styreenhet oppnår ikke korrekt kommunikasjon med I/O-modul nr. B for Xzone. Xzone, AVTREKKSLUFTTEMPERATURGIVER DEFEKT Avtrekksluftgiver er defekt eller ikke tilkoblet. Xzone, KJØLEVENTILOVERVÅKING UTLØST Ventilmotor, luftkjøler vann, er defekt. Xzone, AVTREKKSLUFTTEMPERATUR UNDER BØRVERDIENS ALARMGRENSE Avtrekkslufttemperatur understiger innstilt alarmgrense i over 20 minutter. Xzone KJØLING, ALARMINNGANG 1 UTLØST Alarminngang 1 Xzone Kjøling har løst ut. Xzone KJØLING, ALARMINNGANG 2 UTLØST Alarminngang 2 Xzone kjøling har løst ut.AABAAA03)13)03)03)0010 s3 s10 m20 m20 s20 s110000Alarmgruppe 8: Kjøling8:5KJØLING, VENTILOVERVÅKING UTLØST Ventilmotor, luftkjøler, er defekt.B03)10 s0