Title: MA rør.pdf
Vanngjennomstrømningen i rørene må reduseres for å redusere støy: - For overgang fra et nedløpsrør med en høyde på 10 m eller mer til et horisontalt rør bør det brukes bend med stabiliseringsavstand.beholderFor tilkobling av nedløpsrør til horisontalt rør må det brukes 45° gren og 45° bend.For tilkobling av horisontalt rør til nedløpsrør må det brukes 88° gren med 45° tilgangsvinkel.For tilkobling av horisontalt rør til nedløpsrør må det brukes 88° gren med 45° tilgangsvinkel.Det reelle støynivået beror svært mye på korrekt installasjon, men er også avhengig av mengden vann og vekt pr. m2 for vegger og tak.Standardstøybeskyttelse(30db(A)iromsom ifølgetyskeforskrifterkreverslikbeskyttelse) bør ikke være et problem for korrekt installerte SML-rør. Dersom man skal imøtekomme høyere krav for lyddempning (27 eller 24 dB(A) ifølge tyske bestemmelser) bør hele bygningsstrukturen sjekkes. Men, støpejernsrør er for øyeblikket de avløpsrørene som er best egnet for støydempning.