Title: +038=360.000-ST027T_01-Colibri Ceiling Ventil Swegon - Bruksanvisning.pdf
Injustering Injustering skall göras med fronten monterad. Mätslang och spjällreglage dras ut genom fronten, därefter ansluts manometern till rätt mätslang. För tilluft används röd respektive blå slang för anslutningslåda ALS i en- eller tvåstegsutförande. För frånluft används alltid transparent slang. Med hjälp av luftdonets k-faktor kan önskat injuste- ringstryck beräknas. Slutligen justeras spjället till rätt läge och injusteringsknut knyts på spjällsnörena för att indikera spjälläget, se figur 1.K-faktor finns angiven på produktens märkning samt även i gällande injusteringsanvisning på www.swegon.comSkötsel Luftdonet rengörs vid behov med ljummet vatten och disk- medel alternativt dammsugare och borstmunstycke. Kanal- systemet nås vid rengöring genom att fronten öppnas. Då ALS anslutningslåda används fälls fronten åt sidan så att spjällröret kan greppas i spjällhandtaget och vridas ur sitt fäste, se figur 5.MonteringFigur 2. Quick Access.