Title: +038=360.022-#####._01-360.022 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Drifts- og vedlikeholdsanvisning.pdf
I basisutførelsen skal aggregatet plasseres innendørs. Ved utendørs montering skal tilbehøret TBTA/TBTB brukes. Hvis kanaltilbehør monteres utendørs, skal dette være i isolert kabinett (type TCxx).GOLD RX er konstruert og testet for temperaturer, i om- givelse og luftstrøm, fra -40 °C til +40 °C. Temperaturfor- skjellen mellom uteluft og avtrekksluft må imidlertid ikke overstige 70 °C. Viftene er godkjent for temperaturer opptil 40 °C under kontinuerlig drift.GOLD RX Top størrelse 004-012 er utstyrt med pleatfilter i filterklasse ePM10 60 % (M5) eller ePM1 50 % (F7). Øvrige størrelser/varianter har tillufts- og avtrekksfilter fremstilt av glassfiber i filterklasse ePM10 60 % (M5) eller ePM1 50 % (F7).Den roterende varmegjenvinneren av typen RECOnomic er trinnløst turtallsregulert, og har en temperaturvirknings- grad på opptil 85 %.