Title: Tankdokumentasjon.pdf
TilkoblingerUtgave: 25/10/04 Tank nedgravde norsk bruksanvisning_rev 111207 TABrukermanual LPG-tank Side 9 av 11Montgren (som skal veere godkjent) kobler tanken til resten av gassinstallasjonen. Koble en trykkregulator til gassuttaksventilen. Trykkregulatoren skal vaere CE merket og i henhold til lover og forskrifter og leverandgrs anvisning. Videre kreves en overgang (slangesats) derfra til det nedgravede PE raret. Det er viktig & legge merke til at installasjonen krever nedgravd PE rgr mellom tank og hovedinstallasjon slik at man oppnar isolasjon mellom tank og resten av gassanlegget for & unnga galvaniske strgmmer som kan forkorte offeranodenes levetid. (Se korrosjonsbeskyttelse). DSB gir veiledning vedrgrende nedgravede rgr for propan i lavtrykk/gassfase. Man skal foreta en tetthetsprave av alt utstyr og alle koblinger. Kun utstyr som er i samsvar med trykkutstyrsdirektivet skal benyttes.For & begrense uautorisert personells tilgang til utstyret, skal utstyret avlases.