Title: +038=360.022-#####._01-360.022 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Drifts- og vedlikeholdsanvisning.pdf
Aggregatet skal normalt startes og stoppes via håndtermi- nalen, ikke via sikkerhetsbryteren.Slå alltid av sikkerhetsbryteren ved servicearbeid med mindre annet framgår av respektiv veiledning.1.2 Risikoer Advarsel Ved inngrep må man kontrollere at spenningen til aggregatet er brutt.Risikoområder med bevegelige deler De bevegelige delene er viftehjul og drivhjul for roterende varmevekslere.De låsbare inspeksjonsdørene fungerer som vern for vif- tene samt som vern for varmegjenvinneren. Hvis kanaler ikke er fast koblet til vifteutløp, skal disse utstyres med fast berøringsvern (trådnett).Advarsel Inspeksjonsdørene på filter-/viftedelene må ikke åpnes når aggregatet er i drift. Stopp aggregatet ved normal drift via håndtermi- nalen. Vent til viftene har stoppet før dørene åpnes. Det er overtrykk i viftedelen, noe som innebærer at døren kan slå seg opp. Nøkkel skal oppbevares atskilt fra aggregatet.www.swegon.com32. Generelt