Title: 30. Technoporten_Brannalarmutstyr datablad.pdf
EExn-versjon bare for bruk i sone 2.Se separat datablad.Tekniske spesifikasjonerVekt140 gMaterialerPC/ABSFargeHvirFølsomhetSe tabell 1Spenning16-26 VDCStrømforbruk Hvile: Ekstern alarmindikator:< 0,3mA 6mACPD-sertifikat1134-CPD-018BeskyttelsesgradIP44DArbeidstemperatur20 - +80°CLagringstemperatur55 - +80°CMaks. applikasjonSe tabell 1Fuktighet (ikke- kondenserende)Maks. 95% RHVedlikeholdKrever ikke vedlikeholdServiceBytt hvis defektGodkjenningerSe Autronicas hjemmesideVi verner liv, miljø og verdier…Varmedetektor - BD-200Dimensjoner/tilkoblinger1. - inn 2. - ut 3. felles (+ inn, + ut) 4. ekstern LEDBruk av LED-utgangNår ekstern lysdiode eller evt. optokobler er koblet til LED-utgangen, må man koble en varistor - Siemens SIOVS07K25 (39V) - Autronica art. nr. 116-8464-003.5039, mellom klemme 1 og 4 i sokkelen. Vær oppmerksom på at utgangen vil variere i takt med sløyfekommunikasjonen (lysdioden blinker).