Title: +038=433.000-NI003._04-Testrapport elektriske anlegg - DM3.E2.433.09.01, Pareto plan 09.pdf
GODKJENT*Nr.177177178178179179180180181181182182183183TEST RAPPORTResultatRCD tt: 56.8msUc: 0.1V Idn: 30mA type: AC MUL.: x1 Ulim: 25VDM1-3. Plan 9 / DM3.E2.433.09.01 / XF039 C16/2 10.06.2020 12:56RCD II: 27.0mAUci: 0.0V t: 207.9ms Idn: 30mA type: AC Ulim: 25VDM1-3. Plan 9 / DM3.E2.433.09.01 / XF039 C16/2 11.06.2020 15:18R ISOR: >200MΩ Um: 262VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E2.433.09.01 / XF039 C16/2 11.06.2020 15:30SPĆNDINGUln: 233V Ulpe: 233V Unpe: 0V f: 50.0HzDM1-3. Plan 9 / DM3.E2.433.09.01 / XF039 C16/2 12.06.2020 12:23KONTINUITET R: 0.1ΩGrenseverdi: 1.0ΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E2.433.09.01 / XF039 C16/2 12.06.2020 12:24R LOW OhmR: 0.13ΩR+: 0.1Ω R-: 0.1Ω Grenseverdi: 1.0ΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E2.433.09.01 / XF040 C16/2 10.06.2020 11:23R ISOR: >200MΩ Um: 262VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E2.433.09.01 / XF040 C16/2 10.06.2020 11:28SPĆNDING