Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Drag ut filtret (Se fig. 49).Dammsug först filtret och spola sedan med kranvatten och låt det därefter torka. Sätt tillbaka filtret i rätt läge.Vid förlängd avstängningsperiod:Innan luftkonditioneringen startas: - Rengör eller ersätt inomhusaggregatets luftfilter. - Kontrollera och rengör inomhusaggregatets dräneringskärl. - Kontrollera att alla elektriska anslutningar är korrekt åtdragna.Extra underhåll • Genom att avlägsna täckpanelen så blir den elektriska panelen lätttillgänglig: Inspektion eller byte av följande inre komponenter kräver att dräneringskärlet avlägsnas: Fläktmotor, batteri, utloppspump för kondensat, flödesbrytare, batterisensor och elektrisk värme (om installerad).Avlägsnande av dräneringskärlNär dräneringskärlet avlägsnas skall golvet under aggregatet skyddas av plast.När dräneringskärlet avlägsnas skall golvet under aggregatet skyddas av plast.