Title: IK-rapport Elektro 2018 - Økernveien 94.pdf - Fellesarealer.pdf
5. TermograferingsavvikBygningRevisjonsansvarligNavnDatoØkernveien 94Sønnico ASStian Danielssen22.11.2018Avvik1Kategori Registreringsdato22.11.2018 24.05.2019 Anbefalt fristMotorvern 40F10 Avvik nr 031 434.02 Mindre viktig avvik, overvåkes, ny kontroll avtales. Tilkoblingssvikt L3/2. Re-termineres med riktig moment. Avvikskode: Anlegget var slik planlagt og/eller utført at det medførte risiko for strømgjennomgang, høye temperaturer, avbrudd eller andre skadelige påvirkninger, jmfr. §18 Avvikskode: Telemacanique GV2-ME04 / 0,4-0,63A, innstilt på 0,4AMotorvern 40F10Type utstyr Utstyr Nominell last Faktisk last Målt last L1 / L2 / L3 / N.0,3A/0,1A/0,3A Referansetemp. Makstemp. Differansetemp.Telemacanique GV2-ME04 / 0,4-0,63A, innstilt på 0,4A33,6 °C 35,0 °CInternkontroll elektro5. TermograferingsavvikØkernveien 94Sønnico ASStian Danielssen22.11.2018Avvik1Kategori Registreringsdato22.11.2018 24.05.2019 Anbefalt frist