Title: Slamutskiller.pdf
Standard: Bygget i henhold til PED 2014/68/EU.Transport og lagring: I frostfritt og tørt miljø.Volum og vannmengderDNVN [l]50 65 80 100 125 150 200 250 300ZIO...F 7 7 16 17 27 51 110 210 370VN = Nominelt volum qN = Strømningsmengde / Nominell strøm qNmax = Maksimal strømDiagramCa. trykktap Δp - Utskiller ZeparoZeparo ZIO DN 50 – DN 1500,160,140,12] r a b [ p ∆0,100,080,060,040,020,00020406080100120q [m 3/h]Zeparo ZIO DN 200 – DN 3000,180,160,140,12] r a b [P ∆0,100,080,060,040,020,000100200300400500600q [m³/h]Zeparo DN 200 – DN 300 drift må skje innenfor: Grensene ≤ qN. Periodisk flow ≤ qNmax.140700160180800900200qN [m3/h]11 19 26 44 67 95 170 306 435DN 50DN 65DN 80DN 100DN 125DN 150DN 200DN 250DN 300qNmax [m3/h]25 42 65 100 155 222 395 618 8903IMI PNEUMATEX / Utluftingsenheter, slamutskillere og avgassere / Zeparo ZIOInstallasjonseksempelSystem med kjeleZUT