Title: IK-rapport Elektro 2018 - Økernveien 94 - NAV.pdf
22,3 °C 22,3 °CInternkontroll elektro6. Anbefalinger / DokumentasjonØkernveien 94 - NAVSønnico ASStian Danielssen18.11.2018Avvik0Kategori Registreringsdato17.11.2018Oversiktsbilde Avvik nr 007 433.03 Intet avvik registrert. Bildet er kun et oversiktsbilde for å dokumentere at tavlen er termografert, som avtalt.Type utstyr Utstyr Nominell last Faktisk last Målt last L1 / L2 / L3 / N. Referansetemp. Makstemp. Differansetemp.Oversiktsbilde22,6 °C 22,6 °CInternkontroll elektro6. Anbefalinger / DokumentasjonØkernveien 94 - NAVSønnico ASStian Danielssen18.11.2018Avvik0Kategori Registreringsdato17.11.2018Q5 LYS Avvik nr 010 433.17 Intet avvik registrert. Bildet er kun et oversiktsbilde for å dokumentere at tavlen er termografert, som avtalt. Avvikskode: Merlin gerin multi 9 C16AQ5 LYSType utstyr Utstyr Nominell last Faktisk last Målt last L1 / L2 / L3 / N.N2,6A//5A/4A/6,4A Referansetemp. Makstemp. Differansetemp.Merlin gerin multi 9 C16A26,7 °C 27,5 °C