Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
13-32mm gjennomgående elastomerisk eller PE skum isolasjonProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bredde på begge siderStålrør ≤ Ø165mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 6 (65) 2021 2 9Detaljtegninger Protecta® FR BrannplateISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/U (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-S32-50mm gjennomgående elastomerisk eller PE skum isolasjonProtecta Rørstruper 3 lag 50mm bredde på begge siderStålrør ≤ Ø324mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/U (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 1100mm x 1100mm (mellom vegg og dekke 550mm høyde x 1100mm bredde med innfestning på 3 sider)Protecta Rørstruper 3 lag 50mm bredde på begge sider