Title: Bruksanvisning_1436854.pdf
L'illuminazione si accende dopo la rilevazione di movimento nonostante la luminosità sia sufficienteImpostazione del valore di luminosità troppo alta - L’illuminazione è stata da poco attivata manualmente - Rilevatore in fase di warm-upIl rilevatore viene fornito con l’impostazione programma di default ed è subito pronto all’uso. Valore di luminosità Ritardo di spegnimento Programma di default 5 min. ca. 500 Lux PD 360/8 BASIC… MD 360/8 BASIC… 5 min. ca. 100 Lux È possibile definire manualmente impostazioni personali in modo semplice tramite i comandi (fig. 6).L’illuminazione non si spegne o si accende spontaneamente anche in assenza di rilevamentiAttendere il ritardo di spegnimento - Sorgenti di disturbo termiche nell'angolo di copertura: termoventilatore, lampada ad incandescenza/proiettore alogeno, oggetti in movimento (ad es. tende con finestre aperte), carico non schermato (relè ballast elettronici)Attivare l'alimentazione di reteIl tasto non funziona