Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Si el contacto ventana indica un estado de “ventana abierta” durante más de un minuto, la unidad es autorizada al funcionamiento “Frost protection”. La unidad volverá al funcionamiento normal cuando el contacto ventana indique un estado de “ventana cerrada”. La conexión debe ser efectuada sobre los pins 11 y 12 del conector J2 como en la figura. La entrada digital puede ser configurada por medio de software configurándola normalmente abierta (defecto) o normalmente cerrado, a través del programa “Service tool”.