Title: F_001_Brannkonsept_PP20 (2).pdf
Hver etasje har vært en branncelle og skal fortsatt være det. Fasader vil ikke endres av tiltaket.ARKn:\517\57\5175708\5 arbeidsdokumenter\53 ribr\f_001_brannkonsept_pp20.docx2017-11-03 | Side 13 av 29Oppdragsnr.: 5175708 Dokumentnr.: F_001 Versjon: B01 Philip Pedersensvei 20 | BrannkonseptRef.ForholdLøsningKommentarAnsvarHorisontal brannspredning, innvendig hjørneNytt inngangsparti: Ved flytting av utgangen fra trapperom skal denne skjermes med brannmotstand EI 60 A2.s1,d0Eksisterende ventilasjonstårn kan benyttes som en del av denne skjermingen. Det må tilsluttes fasaden slik at en brann i møterom ikke eksponerer evakuerende med høy varmestråling og blokkerer utgangen.ARKTrapperomTrapperom skal utføres som Tr 1 trapperom.ARK/ RIV/ RIETr1 trapperom skal ha røykluke (min 1 m2) øverst i trapperommet.