Title: OPPLÆRING AV DRIFTPERSONELL DR MAUDS GT.pdf
Filtrene er av engangstypen og skal skiftes ut når aggregatets styringssystem gir varsel om skittent filter.Kontroll Kontroller filterets trykkfall.Kontroller at filteret henger fritt og at posene ikke er skadet.Vedlikehold Ved filterskift må det utvises stor forsiktighet så filterposene ikke skades.Eksenterskinna løsnes og filteret tas ut.Brukte filter deponeres forsvarlig slik at natur og miljø ikke forurenses.Rengjør filterskinne og filterhus før nye filtre settes inn.Pakninger på filterskinna og mellom filtrene skal være uskadet. Klem til eksenterskinna og kontroller at filtrene henger fritt og at posene ikke er skadet. M6. Byttes ved ca 250Pa. Plassavhengig.VARMEGJENVINNER Funksjon Varmegjenvinneren gjenvinner varme fra avtrekksluften og overfører den til tilluften, dette reduserer behovet for tilført effekt til bygget.Dersom feil oppstår med gjenvinnerens funksjon, vil virkningsgraden reduseres og energiforbruket øke.