Title: +135.01=370.002-JP501T_02-Pumpevalg, oversiktsliste.pdf
dp-v102 mWS -10 °C ... 40 °C+110 °C3/ 10/ 16 m 3.57 mmol/l (20 °dH)0Motordata pr. motor/pumpe1,822,22,4Q / l/sEnergieffektivitetsindeksen (EEI) Nettilkobling Godkjent spenningstoleranse Maks. turtall Nominell effekt P2 Effektbehov P1 Strømopptak Beskyttelsesklasse Isolasjonsklasse Motorvern≤ 0.20 1~ 230 V / 50 Hz ±10 % 3700 1/min 0,10 kW 0,13 kW 1,1 A IP X4D F integrertTilkoblingsmålRørtilkobling på sugesiden Rørtilkobling på trykksiden BygningskonstruksjonG 1½, PN 10 G 1½, PN 10 180 mmMaterialerPumpehus Løpehjul Pumpeaksel LagerBronse (CC 499K) ifølge DIN 50930-6, iht. TrinkwVKunststoff (PPS - 40% GF) Edelstål (X39CrMo17-1) Plastimpregnert kullBestillingsinformasjonVekt ca. Artikkelnummer4,5 kg 2090469Programvareversjon4.3.4 - 2018/04/18 (Build 582) Dataversjon05.05.2017Sider5 / 21Markeringsfelt∆p / mWS 6Trykkhøyde54,079 4,079 43216 m 5 m 4 m 3 m 2 m2 mA10 η tot / %Total virkningsgrad50 48,55 48,5540302010