Title: BREEAM-NOR ver 1.1.pdf
Ytelsestiltak ”as built”4. Det har blitt utført en tetthetsprøving kombinert med en termografisk undersøkelse av bygningskonstruksjonen for å bekrefte følgende:4. Det har blitt utført en tetthetsprøving kombinert med en termografisk undersøkelse av bygningskonstruksjonen for å bekrefte følgende:Isolering utført i samsvar med detaljtegningera. b. Unngå unødvendige kuldebroer c.Ingen veier for luftlekkasje gjennom konstruksjonen (bortsett fra gjennom åpninger som er laget med dette som hensikt)d. Lekkasjetall ≤ 1,5 omsetninger målt ved 50 Pa trykkforskjell.5. Tetthetsprøvingen og den termografiske undersøkelsen er gjennomført i samsvar med reglene i NS-EN 13829 og NS-EN 13187.5. Tetthetsprøvingen og den termografiske undersøkelsen er gjennomført i samsvar med reglene i NS-EN 13829 og NS-EN 13187.6. Eventuelle feil som ble oppdaget under inspeksjonen og tetthetsprøvingen, er utbedret og bygget er inspisert på nytt for å bekrefte at det samsvarer med kriteriene under punkt 4.