Title: TLH TIlluftsventil TROX - K-faktortabell.pdf
Innreguleringsdata for TLH tilluftsventilTLH Dim. 100 125 160K-faktor Type 3,8 6,4 10,3Målt med nippel i senterhull på frontplatenK-FAKTORER FOR INNREGULERING AV LUFTMENGDE, MÅLING PÅ KAMMERETSMÅLEUTTAK.Luftmengden beregnes etter følgende formel:(cid:2)(cid:3)/(cid:5)(cid:6) (cid:7) (cid:8) (cid:9) √∆(cid:12)(cid:13)(cid:2)(cid:12)(cid:14)(cid:6)Måletrykk for ønsket luftmengde: ∆(cid:12)(cid:13)(cid:2)(cid:12)(cid:14)(cid:6) (cid:7) (cid:15)(cid:16)(cid:15)(cid:17)/(cid:18)(cid:19)(cid:20)(cid:19)(cid:21)24. nov. 2016