Title: +038=66.006-##006._02-Upster H500 M2 - Brukermanual.pdf
Alternativ tilkobling uten potensialutjevning Operatøren kan etter eget skjønn og ansvar beslutte å koble til strømforsyningen på stedet i samarbeid med en kvalifisert elektriker:1. Fast tilkobling uten potensialutjevning 2. Pluggforbindelse i henhold til EN 60309 (CEE-kontakt)Merknad Ved lekkasjestrømmer > 10 mA er bruk av en RCD/FI ikke anbefalt. Tilgjengelighet av maskinen er begrenset på grunn av feilutløsning. MEIKO ekskluderer utelukkende ethvert ansvar for skade som følge av ikke-tillatt kobling av maskinen. Det inkluderer også eventuelle kostnader knyttet til nødvendige tjenester, f.eks. be- handling av klager på grunn av: • utløsende RCD/FI • automatisk frakobling av forsyningen ved tap av kontinuitet til vernelederen (EN60204-1, kapittel 8.2.8.c)Skillebryter på stedet