Title: TBVL3_E.pdf
Ventilens tryckfall belastar primärsidan. För att ventilen skall få ett lämpligt arbetsområde, bör tillgängligt tryck för ventilen beräknas till ca 15kPa.www.swegon.com34. Elektrisk anslutningVentilställdonGOLD RX/PX/CX/SD, version E/FOBS! Gäller vid styrkabel artikelnummer 32346101, se etikett på styrkabelAME 140XSAX 619/SAS 61KopplingsdosaKopplingsdosaGRÖNVIT ALT. GRÅGULBRUN ORANGE BLÅ SVARTRÖDVIT (U) RÖD (G) GRÅ (Y)SVART (G0)Motstånd 2,2 kΩBRUNVITGRÖNVIT ALT. GRÅGULBRUN ORANGE BLÅ SVARTRÖDGRÖN (U) VIT (G)GUL (Y) BRUN (G0)Motstånd 2,2 kΩBRUNVITTill ventilställdonTill ventilställdonStyrkabel 5 meter, anslutstill modularanslutningmärkt HEAT eller COOL påaggregatets styrenhet ellerI/O-modulFrysvaktsgivare,givarkabel 3,0 mStyrkabel 5 meter, anslutstill modularanslutningmärkt HEAT eller COOL påaggregatets styrenhet ellerI/O-modulFrysvaktsgivare,givarkabel 3,0 m