Title: A2016-719182 - Energiattest kontor.pdf
OfteÊvilÊdetÊv¾reÊmyeÊÊspareÊpÊÊtilpasseÊdriftstideneÊpÊtekniskeÊanleggÊbedreÊetterÊbyggetsÊfaktiskeÊbrukstid.ÊVentilasjonsanleggetÊ kanÊstoppesÊvedÊnormalÊarbeidstidsÊslutt,ÊdetÊerÊeksempelvisÊikkeÊn¿dvendigÊmedÊfullÊventilasjonsdriftÊmedÊkunÊenkelteÊpersonerÊsomÊ jobberÊovertidÊÊdetÊerÊlikevelÊnokÊluftÊiÊlokalene.ÊLikeledesÊb¿rÊurÊforÊstyringÊavÊlysÊetcÊjusteresÊift.Êbrukstider.ÊDersomÊvarmeanleggetÊharÊ automatikkÊforÊtidsstyringÊavÊtemperaturenÊb¿rÊdetteÊtasÊiÊbrukÊmedÊbdeÊnattÊogÊhelgesenkning.ÊGenerell informasjonEndelig, rev 06Bygningsdata:Vedlegg til energiattestenAttestenÊgjelderÊforÊf¿lgendeÊeiendomÊ(VedleggÊ2) Adresse: Bromstadvegen 59 Postnr/Sted: 7047 7047 Dato: 08.11.2016 11:00:16 Energimerkenummer: A2016-719182Ansvarlig for energiattesten: Duo Bromstadveien 59 AS EnergimerkingÊerÊutf¿rtÊav:ÊNorconsultÊASÊv/ÊDaanÊBoonstraÊ/ÊAlexanderÊMariniÊ(fagkontroll)