Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 45 C/U (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-SStålrør ≤ Ø114mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderRøret må males 200mm på begge sider med 1500μ WFT Protecta FR KabelmalingSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 20 C/U (E 120)≥ 120MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-SStålrør ≤ Ø324mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 5 (65) 2021 2 9Detaljtegninger Protecta® FR BrannplateSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 1100mm x 1100mm (mellom vegg og dekke 550mm høyde x 1100mm bredde med innfestning på 3 sider)2 lag 50mm FR Brannplate 1-S monteres med 50mm overmål på begge sider. Kantene males med FR Dekkmaling