Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Om en läcka uppstår eller om köldmediet blir förorenat (t.ex. p.g.a. kortslutning i motorn eller isbildning i den lödda plattvärmeväxlaren) ska du avlägsna hela fyllningen med hjälp av ett återvinningskärl och lagra köldmediet i transportbehållare.Reparera läckan och återfyll kretsen med hela R-410A-volymen enligt enhetens märkplåt. Fyll inte på mer köldmedium i efterhand. Fyll endast på köldmedium R-410A i vätskefas i vätskeledningen.Kontrollera att du använder rätt typ av köldmedium innan du återfyller enheten.Påfyllning med något annat köldmedium än det ursprungliga (R-410A) skadar maskinens funktion och kan till och med förstöra kompressorerna. Kompressorerna som används med den här typen av köldmedium är smorda med syntetisk polyolesterolja.För 30WGA-enheter med extern kondensor måste installatören tydligt notera hur mycket köldmediefyllning som används i systemet (i kg) på etiketten som sitter på 30WGA.