Title: MA Norsk FDV 2014 LR.pdf
For overgang fra stående til liggende samleledning anbefales bruk av grenrør maks. 45°. Ved overgang med grenrør maks. 88° skal den stående ledningen utstyres med stakeluke nærmest overgangen som mulig. Avstand mellom klamring og kobling får være maks. 200 mm.Overgang fra stående til liggende sideledning På overgang mellom stående til liggende samleledning anbefaler vi grenrør maksimum 45°.Tilkobling av stående sideledning til liggende samleledning tilkobling av stående sideledning til liggende samle- ledning skal skje med grenrør, maks 88°.Tilkobling av liggende sideledning til liggende samleledningsett fra oven vy från ovan