Title: SPMF.pdf
Flödesmäting Rekommenderat mätområde: 0,5 – 6,0 m/s Maximalt intervall: 0,2 – 8,0 m/s Mätnoggrannhet*: ± 5 % eller minst ± x l/s (x = kanalarean i dm2) *Gäller tillsammans med Lindinvents flödesgivare och regulatorer.400783506500784109,6Flödesberäkning: q = k x √ Δp [l/s]Montage91,7141,0SPMF behöver en raksträcka motsvarande 3,5 diametrar framför mätflänsen. Spjället kan monteras direkt framför böj eller T-stycke.1 (3)Dimensionering och ljuddata SPMFDimensionering Rekommenderat mätområde: 0,5 - 6,0 m/s Maximalt intervall: 0,2 - 8,0 m/sLjudalstring LW = LWA + K0 LW = Ljudeffektnivå, dB LWA = Total A-vägd ljudeffektnivå, dB (A), avläses ur ljudnivådiagram för respetive dimension. K0 = Korrektionsfaktor för respektive frekvensband avläses i tabellen under respektive ljuddiagram.Tabell 2: Tolerans ljudeffektnivå LW, dB 125Hz632505001k2k4k8k± dB64333333Ljuddiagram SPMFTabell 3: Korrektionsfaktor K0 [SPMF-125]