Title: +038=433.000-NI003._05-Testrapport elektriske anlegg - DM3.E3.433.09.02, Pareto plan 09.pdf
R ISOR: >200MΩ Um: 262VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF045 C16/2 10.06.2020 14:42SPĆNDINGUln: 233V Ulpe: 233V Unpe: 0V f: 50.0HzDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF045 C16/2 10.06.2020 15:05R ISOR: >200MΩ Um: 263VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF046 C16/2 10.06.2020 14:42SPĆNDINGUln: 232V Ulpe: 232V Unpe: 0V f: 50.0HzDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF046 C16/2 10.06.2020 15:05R ISOR: >200MΩ Um: 262VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF047 C16/2 10.06.2020 14:42SPĆNDINGUln: 233V Ulpe: 233V Unpe: 0V f: 50.0HzDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF047 C16/2 10.06.2020 15:05Tallberg Elektro A/S Tlf.22796640Side:13GODKJENT*GODKJENT*GODKJENTGODKJENT*GODKJENT*GODKJENTGODKJENT*GODKJENT*GODKJENTGODKJENT*GODKJENT*Nr.98989999100100101101102102103103104104105105TEST RAPPORTResultatR ISOR: >200MΩ Um: 263V