Title: Monteringsanvisning - FR brannplate.pdf
Maks utsparingsmål 2400mm bred og 1200mm høyMaks utsparingsmål 2400mm bred og 1200mm høyAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge siderKabelbroer, kabler ≤ Ø14mm og kabler i bunt ≤ Ø30mmAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge yttersiderKabelbroer og kabler ≤ Ø80mm60mm Brannplate 2-S2 lag 60mm Brannplate 1-SSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produkt- illustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve install- asjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.Standard konstruksjonsdetaljer for Protecta FR Brannplate, tilhørende Produktdokumentasjon SINTEF AA-098www.protecta.no