Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
1 Tid og dato2 Luftmengde, enhet3 Luftmengde, reguleringsmodusDato4 Luftmengde, driftsnivåUkedag5 Temperaturregulering6 Temperaturinnstillinger7 Vifteposisjon8 AvslutningTidssoneFilter- kalibreringFilterkalibreringTilluft, forﬁ lterAvtrekksluft, forﬁ lterTL og AL, forﬁ lterTID OG DATOTidOnsdagKALIBRERINGSMODUSTilluft, internt ﬁ lterAvtrekksluft, internt ﬁ lterTL og AL, internt ﬁ lterTilluft, etterﬁ lterForløpStartMed forbehold om endringer.NO.GOLDSKFFI.2003204. Funksjoner 4.1 Luftmengde4.1.1 Status Her kan aktuelle verdier avleses. Brukes for funksjonskon- troll.Luftmengde4.1.2 Driftsnivå Hvilke verdier som kan stilles inn, avhenger av valgte funksjoner samt min.- og maks.-luftmengder for de ulike aggregatstørrelsene (se tabell nedenfor).StatusDriftsnivåAvhengig av valgt funksjon kan innstilling skje i luft- mengde (l/s, m3/s, m3/h, cfm), trykk (Pa, psi, in.wc) eller størrelse på innsignal (%).