Title: +038=433.003-OE001._01-Kamstrup 351C Produktblad.pdf
Energiaflæsning Kamstrup 351C har en strømtransformer pr. målesystem og modstandsdeling til måling af spænding. Energiforbrug beregnes som et udtryk for strømmen sammenholdt med fasespænding og tid. Registreringen af energi pr. målesystem kommunikeres til målerens legale processor via målerens eget interne bus-system og summeres i målerens hovedregistre.Kamstrup A/S • 58101193_C1_DK_06.20165FunktionerPermanent hukommelse Målte og beregnede data gemmes i målerens permanente hukommelse. Data gemmes ved enhver ændring i energiregisterværdierne. Desuden gemmes de nedenfor nævnte værdier ved slutningen af en debiteringsperiode:Diverse Dato Tidspunkt RTC/kvalitetsinfo Timetæller Debiteringsstoptæller Effekttærskeltæller (A+) Pulsindgang Aktuelt omsætningsforhold