Title: +175=325.001_IO001_Drift _ Skötsel Parca G 700 LT.Produktinformasjon.pdf
Vattentemperatur är som standard max 1 1 OeC. Returvattentemperatur, för oljeeldade pannor'min 40 eC och för gasedade pannor min 45 eC vid ett flöde motsvarande At av 30 eC vid nominell värmeeffekt. För rötgas gäller min returtemperatur 70 eC,At max 20 eC vid nominell effekt. Om det finns risk för att returtemperaturen kan bli lägre än 40 eC skall pannkretspump monteras för att höja upp vattentemperatu'ren in i pannan"VattenflödeGenomströmningen enligt dataskylten skall alltid garanteras när brännaren startar. Ett panneirkulationssystem som levereras av Osby Parca består av:I34I Avstängningsventil 2 Pannkretspump som förreglas över+brännare 3 Backventil 4 Reglerventil+Systemet är dimensionerat efter max effektoch att den interna cirkulationspumpenbehöver en max tryckhöjd av 2,5 meter.+BruksanvisningParca G 700 LTOsby Parca ABVattentryck3.5 ManöverpanelMaximalt tryck är 6 bar.