Title: +135.01=542.002-OS001T_02-Delta OP Brukerhåndbok 2016 - Norsk.pdf
Når den grønne LED-lampen er PÅ, er systemet i drift og systemet har strømforsyning.5 ALARMSTED UTKOBLETGul LED-lampe PÅ indikerer at én eller flere utganger har forsinkelse. 16 Dynamiske «Soft»- tasterGul LED-lampe PÅ indikerer at en detektor eller inn-enhet har blitt koblet ut automatisk.Disse tastene er normalt ikke i bruk, men kan programmeres for spesielle formål.6 ALARMSENDER AKTIVERT17 Grafisk displayRød LED-lampe PÅ indikerer at utgangen alarm- sender er aktivert eller, hvis tilbakemelding er til- gjengelig, at brannvesenet har mottatt alarmen.Viktig brukergrensesnitt med 240 x 64 punkters oppløsning i grafisk modus, eller 8 x 40 tegn i tekstmodus.7 BRANNVENTILASJON AKTIVERT18 FLERE ALARMERGul LED-lampe PÅ indikerer at brannspjeld er lukket og ventilasjonsvifter aktivert.De røde LED-lampene i/over teksten tennes når flere brannalarmer er aktive. Trykk tasten under teksten for å bla gjennom de aktive alarmene.8 SLOKKEANLEGG AKTIVERT19 AVSTILL KLOKKER