Title: 10 FDV - Brann_Røykgardiner.pdf.pdf
7Side 4 av 15GF/140464FDV 811.1. Oppstart1.Drei test-nøkkelen med urviseren. Plasser CBM bryter i «ON» Systemet starter i alarm posisjon. Dette indikeres av den røde LED i CBM. Du hører varselsignalet2.Drei test-nøkkelen mot urviseren for å resette systemet og start oppkjøring av gardinen. La den stå i aktiv modus. Kontrollere at den åpner med konstant hastighet og at bunnskinnen stopper kontroller mot kassen i toppen. Vent i 5 minutter før eventuelt nye tester. Bunnskinnen skal ikke pendle frem og tilbake ved stenging eller åpning3.Simuler brannsignal ved å vri testnøkkelen med urviseren. Gardinen stenger og stopper automatisk når den er kommet til gulvet. Kontrollere at den stenger med en konstant hastighet. Vent fem minutter og deretter vri nøkkelen mot urviseren, slik at systemet går tilbake til normal modus.4. Gjenta de siste tre operasjoner fire ganger, med opphold på minst 5 minutter mellom hver gang. Dette for å hindre oppheting og forebygge eventuelle skader på motorene.7