Title: Dronning Mauds gate 1-3 Driftsstart Integrert test luftbehandling 360.022 Plan 5 etg.pdf
2. Romkontroll 360.022. - 07. etg. Hendelse: SystemReguleringfunksjon. Endre setpunkt på CO2 giver i møteromRomkontroll møteromIntegrasjon av aggregat mot VAV. Aktiver romtemperaturføler i kontorRomrkontroll møteromReguleringfunksjon. Endre setpunkt på RTA giver i møteromRomkontroll kontorIntegrasjon av aggregat mot VAV. Aktiver romtemperaturføler i kontorRomrkontroll kontoruqwzyxgt uqwzyxgtFullskalatestObjektCO2 giverRomtempgiverRTA giverRomtempgiverReaksjonKjølebehov VAV spjeld tilluft og avtrekk åpner. Vent. baffel .Ventil kjøling åpner.Ventilasjonsaggregat kompenserer med økt luftmangde når soner og rom er i bruk. Spjeldoptimalisering,temperatur tillpassing. Varme og kjling i ventil går i sekvens for å tillpasse seg ønsket romtemperatur. Sekvens: konforvann, luft, min luft, varmtvann, luftVentilasjonsaggregat kompenserer med økt luftmangde når soner og rom er i bruk. Spjeldoptimalisering,Ansvarlig entreprenørVent/autVent/autVent/autVent/aut