Title: Lysberegninger (1).pdf
20v2015.02.00.14Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoDØLIU. etasje pianoRomdimensjoner:Lengde x (m) Bredde y (m) Høyde z (m) Areal (m²)2,87 3,96 2,7 11,36Arbeidsplan (m) Vedlikeholdsfaktor RandsoneRefleksjonTak0,7GulvVegger 1-40,5 0,5 0,5 0,5BeregningsresultatBeregningsareal rom [0,75m]Emid = 505 luxJevnhet Emin/Emid: 0,13Samlet installert effekt Spesifikk effektbelastning0,08 kW 7,22 W/m² 1,43 W/m² /100 luxArmaturdataNRPosNrAnt ArmaturtypeAnt lysk.Lm12S70 MIDI LED 2000 830 28degHF1185023EAS-P295 LED 1200 830HF11159ISOLUX-diagram Beregningsareal rom Midlere belysningsstyrke Emid = 505 lux Jevnhet Emin/Emid: 0,13 Emin/Emax = 0,0524.02.201660,75 0,8 0,50,2Emin/Emax = 0,05Lyskilde WattLED S70 2000 830-1 LED EAS 1200-22014v2015.02.00.14Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoDØLIU. etg. Håndarbeid/oppholdRomdimensjoner: