Title: 5177454 Smestad Skole - Fraviksdokumentasjon Z04.pdf
Analysen baserer seg på å sammenligne med et referansebygg tilsvarende det aktuelle tiltaket, men hvor eksisterende bygg hadde vært minsket slik at totalt areal ikke overskred 1800m2 per areal. I referansebygget ville hele tilbygget vært en og samme branncelle. Dette referansebygget ville preakseptert vært bygd uten sprinkler, men med full branncelleinndeling og der korridorene fullt ut tilfredsstilte alle krav til rømningsvei. Siden den materielle sikkerheten og brannmannskapenes sikkerhet eller mulighet for innsats, ikke anses svekket av fraviket, så fokuserer den videre analysen på personsikkerhet/rømning.