Title: +038=360.019-#####._09-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
1 635 omdr/minDimensjonert eleffekt til motor(er)2,13 kWSide: 12/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.019 +/- 8.640 m3/h - 90% samtidghetEleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffektMotoropsjonMotorbetegnelseAntall motorer/vifter i hver luftretningTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 91,5%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFPLydde(cid:751)ektnivåFrekvensband63125250Til tilluftskanal787373Til inntakskanal747476Til omgivelser686053Til omgivelser inkl. avtrekk.7264571Anslutningsgavl, TilluftStatisk trykkfall1Varmebatteri, vann, TBLA-5-120-050-2-3EffektvariantAntall rørraderAntall kretserAnslutningsnummerLamellavstandTrykkfallLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighetØnsket batterieffektBatteriets overkapasitetVæsketemperaturVæskemengde