Title: 542 Brannalarm- Systembeskrivelse brannalarmanlegg og nødlys.pdf
Driftsinformasjon nødlys Det bør regelmessig kontrolleres at automatikken i sentralene som kobler til batteridrift ved nettutfall fungerer.Utgangsmarkeringslysarmaturene skal lyse kontinuerlig, og ved nettutfall forsynes fra aktuell sentralisert batteribackup.Anleggene er dimensjonert for nødlys drift i 1 time, og med et lysnivå ihht. publikasjon "Nødlysanlegg" fra Lyskultur.Ukentlig skal følgende sjekkes/kontrolleres:Feil på armatur, ladefeil og nøddrift indikasjon BrannsentralÅrlig skal følgende sjekkes/kontrolleres:Kontroll av alle armaturer • Driftstid for anlegget ved nøddrift (batterikapasitet) • Kontroll av nødlysanleggets alarmfunksjoner