Title: Installasjon MC603 55122084_NO.pdf
Den wireless M-Bus-modulen må kobles til en intern eller ekstern antenne. Når en ekstern antenne skal monteres må du sørge for at antennekabelen ikke kommer i klem eller blir skadet når kalkulatoren settes sammen. Før du bytter eller monterer moduler må måleren være slått av. Det samme gjelder ved montering av en antenne.Kamstrup A/S • 55122084_A1_NO_07.201719MULTICAL® 6038.13 BACnet MS/TP + 2 pulsinnganger, type HC-003-66 BACnet-modulen er konstruert for bruk i en fri topologikonfigurasjon. Modulen er kompatibel med ASHRAE 135 og støtter høyhastighetskommunikasjon opp til 76800 baud. BACnet-modulen gjør at energimålere kan integreres i automasjonssystemer for bygg eller industri. BACnet-modulen er BACnet-sertifisert og registrert på BTL-listen. Modulen får strøm fra strømforsyningen på 24 VAC eller 230 VAC i MULTICAL®. MULTICAL® kan ikke være batteridrevet.