Title: as200_cn.pdf
Mål (mm)427 (b) x 372 (h) x 95 (d)Vekt5,2 kg (detektor) 5,3 kg (kommandomoduldetektor) 6,2 kg (frittstående kommandomodul)Driftstemperaturområde‐10 til +60 °CFuktighet0 ‐ 90 % ikke‐kondenserendeFølsomhetsområde (%Obs/m)Min = 25 % Maks = 0,03 % FSDMaks. følsomhetsoppløsning0,0015 % Obs/mDeteksjonsprinsippMassedeteksjon basert på lysspredning av laserstrålePartikkelfølsomhetsområde0,003 μm til 10μmStrømforbruk400 mA (detektor) 450 mA (frittstående kommandomodul) 850 mA (Kommandomoduldetektor)Relékontakter, utganger500 mA @ 30 VMaks. rørlengdeTotalt 200 meterRørinntak4Innvendig rørdiameter15‐25 mmAlarmnivåer4 (brann 2, brann 1, forvarsel og aux)Følsomhetsområde0,0015 ‐ 25 % obs/mGrafoppløsning26Serviceintervall detektorkammerMer enn 8 år (avhengig av omgivelsene)Bytteintervaller filterMer enn 5 år (avhengig av omgivelsene)Levetid laser (MTTF)Mer enn 1000 årProgrammeringFrontpanel eller PC via RS232/RS485DatakabelRS485 datakabel