Title: MA rør.pdf
5. Diiker har presentert en ny og raskere lesning for godkjenning: Diiker brannvernskobling BSV 90. Denne koblingen vil ogsa besta branntesting basert pa den fremtidige EN 1366-3, som krever testing med kun korte og apne rortilkoblinger - et scenario som ikke skal benyttes i praksis.Pa BSV-koblingens innside har stopejernsroret en rerdel i plast. Rundt rordelen er det flere lag med svellende materiale som eker enormt i volum nar det varmes opp.I en brannsituasjon vil varmen som kommer fra stopejernsrorene eller fra utsiden smelte vekk rordelen i plast ogdet svellende materialet vil svulme oppslik at rerdiameteren tettes. Det svellende materialet gir varmeisolering, forhindrer overdreven varmeoverfering og avverger en eventuell skorsteinseffekt.lydisoleringbetong ellersementmertel(MG I, lla, ilDuiker /brannvernskoblingBSV 90 skalinstalleres med entredjedel i taket (delmed svellende materiale skal vaere gverst); to tredjedeler under taket.