Title: 365 R›ykmeldere i ventilasjon monteringsveiledning.pdf
4 1 3 E F HB A o r t c e a C 0 1 . 1 1 . 5 1 0 2 ©lSVMonteringsanvisning Uniguard Superflow UG-3-A4O & UG-3-A5OInstallation instruction Uniguard Superflow UG-3-A4O & UG-3-A5OENMontering och placering.Mounting and positioning.Uniguard skall placeras i flödesriktningen, enligt riktningspilen (se Uniguardfotens form eller ovansidan huset). Uniguard är lägesoberoende och kan monteras på valfri sida av kanalen men vid rektangulär kanal bör detektorn monteras på den kortaste sidan, för att samla in luft från så stor del av kanalen som möjligt.The Uniguard should be installed with the air flow direction arrows (see the Uniguard foot’s shape or on the housing top) corresponding to the direction of the air flow in the duct. The Uniguard can be installed on any side of the duct. N.B. Rectangular ducts: In order to gain maximum air sampling coverage, install the Uniguard on the shortest side of a rectangular duct.