Title: 234-244 FDV dokumentasjon for branndorer Pyrotec.pdf
Begrensninger ved bruk Dørene er bygget for å tåle normal bruk. Dørene må på ingen måte forsøkes åpnet ved å sparke, skubbe, eller bryte dem opp. Fastholding av dører i åpen stilling ved å benytte kile mellom dørblad og karm ved hengselkant vil ødelegge hengslene.Tilsyn Rutinemessig kontroll må utføres for å avdekke behov for vedlikehold. Instruksen inneholder informasjon om når periodisk vedlikehold skal utføres, og hvordan det skal utføres. Tilsyn må omfatte funksjonskontroll av dør og beslag, samt inspeksjon av overflate.Symptom ved svikt kan være at dørblad subber i karm eller terskel, at dør ikke går i lås, og konsekvens vil være funksjonssvikt. Sviktpunkter kan være; Hengsler, karm , dørblad, tettelister, innfesting, fuging, beslag.Ved funksjonskontroll må spesielt påsees at døren lukker riktig og at falle alltid får inngrep i sluttstykke.Tilsynspersonell må ha nødvendig kompetanse relatert til brannkrav og retningslinjer for håndtering av branndører.