Title: DM1-3 plan 03 lysberegningsrapport.pdf
Prosjekt 125.04.2021Designer Telefon Faks E-PostRom 1 / En-sides komprimert rapportTakhøyde: 2.700 m, Vedlikeholdsfaktor: 0.80Verdier i Lux, Målestokk 1:268FlateArbeidsplanr [%]/Em [lx] 833Emin [lx] 32Emax [lx] 1420Emin / Em 0.039Gulv207423812640.052Tak70146242750.164Vegger (38)502713119860/Arbeidsplan:Høyde: Målepunkter: Yttergrense:0.850 m 128 x 128 Punkter 0.500 mArmatur-stykklisteNr.AntallBetegnelse (Korreksjonsfaktor)F (Armatur) [lm] F (Lamper) [lm]P [W]1234793722FAGERHULT 13369-402 Notor 65 Delta Dir 800 D start HL hvit 3K (1.000) FAGERHULT 13377-402 Notor 65 Delta Dir 1200 D start HL hvit 3K (1.000) FAGERHULT 13393-402 Notor 65 Delta Dir 2400 D start HL hvit 3K (1.000) Fagerhult 16086-20458 Notor36 CEIL D 2400 DALI LL 830 (1.000)2216332566503594221633256650360025.036.072.032.0Samlet: 370560 Samlet: 370687 3867.0