Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Brannkonsept REV_C: 03.11.2016, Rev C 25.10.2016Bromstadveien 59, Trondheim kommuneAJEH p:\166\15466001 bromstadveien 59\08 rapporter\rapporter\15466001_bromstadveien 59_pro-rapport_rev c_25.20.2016_x.docxKravspesifikasjon[K1-A]. Overflater i hulrom som er lett tilgjengelig må minst ha samme utførelse som underliggende rom. Dette gjelder for eksempel overflater over lett demonterbar himling. Overlys skal helst oppføres i ubrennbarematerialer. Dersom plastmaterialer skal benyttes må det være av typen polykarbonater, polyvinylklorid, eller polyetylentereftalat i samsvar med FM-global Data sheet 1-57 Plastics in construction, section 2.6*Dette iht FM-global sin prosjekt rapport datert 12.1.2015.Utvendige overflater  Utvendig overflate og kledning på yttervegg skalminst tilfredsstille: B-s3,d0 [Ut 1], da yttervegg er utformet slik at den hindrer brannspredning i fasaden (bygget er fullsprinklet).*Ark