Title: +135.01=727.001-MO001T_01-FDV Oljeutskiller SUK-SR.pdf
Heving utover dette må gjøres ved bruk av betongringer og kjegler i ønsket høyde for deretter å montere kumlokk og ramme.Til lufting benyttes 2” galvanisert rør som føres minst 4 meter over terreng. Lufterøret avsluttes med luftehette eller 180 graders bend med sikkerhetsnett.TEKNISK MILJØVERN OLJE- OG FETTUTSKILLERE RENSEANLEGGOLJETANKER7 1 0 2 - 2 1DRIFTSINSTRUKS SUK-SR og UK-SR stående oljeutskillerHvis ikke annet er angitt, utføres nedenforstående anvisning en gang årlig, bortsett fra renhold av selve koalesensfiltermatten.Nedstigning Sørg for sikring dersom mannlokk ligger i trafikkert område. Fjern lokket fra mannhullet en tid før nedstigning. Sørg for at det er tilstrekkelig med oksygen til stede for arbeid i utskillerenheten. Påse at gjeldende sikkerhetsbestemmelser for inspeksjon av nedgravde tanker overholdes. Benytt ikke åpen flamme nede i utskilleren.