Title: +038=433.002-FS010._10-Tavlebyggeren Testskjema.pdf
Verifikasjon av beskyttelsesleder Ihht EN 61439:Malested oK | [Kommentar[Fovedjord - Tordskinne topp avskap | /| [Fovedjord - Jordskinner T kabeffelt |/ | RammeverkJord |7 | Dorerford | |Hg@yspenningsprgving:Utfgres pa all hovedstrgm med alle vern pa.All styrestrgm, overspenningsvern, instrumentering og kWh-malere ma veere avslatt eller frakoblet fgr test!Prgven anses som bestatt hvis det ikke forekommer gjennomslag eller overslag og grgnt lys Prgvespenning 300<Ui<690V 1890VIsolasjonsmaling: Det skal utfgres isolasjonsmalinger mellom strgmkretser og utsatt deler med en malespenning pa 500V. Kravet er min 10000hm/VTegnforklaring i godkjenningsfelt: "V tegn betyr godkjennelse av kontrollpunkt "0" tegn betyr ikke aktuellt for tavlen""" tegn betyr aktuelt for tavlen, men ikke utfgrt