Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
WINTSYS® ist an einem gut belüfteten Ort zu installieren, an dem keine Zugluft auftritt. Die Luft sollte um den Verflüssiger und unter dem Verdichter zirkulieren können. Der Verflüssigungssatz darf vorn und an den Seiten nicht durch Hindernisse blockiert werden, um die Rezirkulation der Luft zum Verflüssiger zu verhindern.Zudem sollte u. a. eine ungewöhnlich hohe Verflüssigungstemperatur vermieden werden. Der Verflüssigungssatz ist waagerecht aufzustellen. Bei großen Aufstellungshöhen sollte die Luftdichte berücksichtigt werden.