Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
запускать компрессор, если вакуум не сломан на стороне высокого и низкого давления. Следует убедиться, что компрессор находится под давлением. Для этого рекомендуется медленно холодильный контур под давлением от 4 до 5 бар при использовании хладагента R-404A и примерно 2 бар при использовании хладагента R-134a.заполнятьПроверки перед пуском 1. Совместимость напряжения питания сети с напряже-нием питания агрегата.2. Электрозащитные средства должны быть откалибро- ваны.2. Электрозащитные средства должны быть откалибро- ваны.3. Рабочие вентили должны быть полностью открыты. 4. Подогреватель картера должен работать. Перед пуском температура компрессора должна составлять более 10 °C (50 °F). Это позволит избежать проблем, связанных с несоответствующей вязкостью масла.5. Рабочее колесо вентилятора агрегата должно свободно вращаться.5. Рабочее колесо вентилятора агрегата должно свободно вращаться.6. Оборудование необходимо визуально осмотреть для обнаружения возможных дефектов.