Title: Monteringsanvisning - FR brannplate.pdf
Alle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge siderAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge sider≥ 20mm steinull ≥ 80 kg/m3 ≥ 50cm på begge siderPlastrør ≤ Ø32mm2 lag 50mm Brannplate 1-SVENTILASJONSKANALER BRANNMOTSTAND EI 60KABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 60GIPS OG MURTE/STØPTE KONSTRUKSJONER - VEGGERMURTE OG STØPTE KONSTRUKSJONER - VEGGERMaks utsparingsmål 2400mm bred og 1200mm høy2 lag 50mm Brannplate 1-SMaks utsparingsmål 2400mm bred og 1200mm høyVentilasjons- kanaler ≤ 500x500 eller Ø560mmAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge siderAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge siderKabelbroer, kabler ≤ Ø55mm og kabler i bunt ≤ Ø30mm≥ 30mm steinull ≥ 80kg/m3 eller tilsvarende ≥ 100cm på begge sider60mm Brannplate 2-SKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 90KABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 90MURTE OG STØPTE KONSTRUKSJONER - VEGGERMURTE OG STØPTE KONSTRUKSJONER - VEGGER