Title: +038=360.019-#####._01-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Drifts- og vedlikeholdsanvisning.pdf
Inngang 0-10 V DC. Innsignal påvirker børverdiene for tillufts-/avtrekksluftmengde ved behovsregule- ring. For tilkobling av giver, for eksempel CO2, CO og VOC Frittliggende kontakt, maks. 5 A/AC1, 2 A/AC3, 250 V AC. Lukker ved varmebehov.22,23Sirkulasjonspumpe kjøling alt. kjøling on/off 1 trinnFrittliggende kontakt, maks. 5 A/AC1, 2 A/AC3, 250 V AC. Lukker ved kjølebehov.24,25Kjøling on/off 2 trinnFrittliggende kontakt, maks. 5 A/AC1, 2 A/AC3, 250 V AC. Lukker ved kjølebehov.26,27DriftsindikeringFrittliggende kontakt, maks. 5 A/AC1, 2 A/AC3, 250 V AC. Lukker ved drift.28,29,30Spjeldstyring24 V AC 28= styrt 24 V AC (G), 29= 24 V AC (G), 30= 24 V AC (G0).31,32Styrespenning 1)Styrespenning 24 V AC. Klemme 31-32 belastes med til sammen maks. 16 VA. Slå av sikkerhetsbryteren.33,34ReferansespenningUtgang for konstant 10 V DC. Maks. belastning 8 mA.35,36,37,38 Styring resirkuleringsspjeld