Title: 542 Brannalarm- Brandförsvarstablå FS-UPSE.pdf
Inkoppling Upp till 8st FS-UP/SE kan anslutas till FIREscape centralens MUP utgång (X3). Upp till 500 meter från centralen kan FS-UP/SE installeras. Det totala spänningsfallet för spänning F2 och F3 får inte överstiga 4,5V (2,3V per utgång). Kabel mellan central och MUP ska vara minst 4x2Adressering:Adress:SW1 / 1SW1 / 2SW1 / 31OFFOFFOFFFabriksinställt2ONOFFOFF3OFFONOFF4ONONOFF5OFFOFFON6ONOFFON7OFFONON8ONONONSW1 / 4 ska alltid vara i OFF (fabriksinställt)Anslutning:FS-UP/SEOY Hedengren Security AB ! Gelbgjutarevägen 5, 171 48 SOLNA ! tel +46 (0)8 23 16 00 !