Title: +038=433.000-NI003._05-Testrapport elektriske anlegg - DM3.E3.433.09.02, Pareto plan 09.pdf
R ISOR: >200MΩ Um: 262VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF035 C16/2 10.06.2020 15:00Tallberg Elektro A/S Tlf.22796640Side:10GODKJENTGODKJENT*GODKJENT*GODKJENTGODKJENT*GODKJENTGODKJENT*GODKJENT*GODKJENTGODKJENT*GODKJENT*GODKJENTGODKJENT*Nr.74747575767677777878797980808181TEST RAPPORTResultatR ISOR: >200MΩ Um: 263VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF035 C16/2 10.06.2020 14:39SPĆNDINGUln: 233V Ulpe: 233V Unpe: 0V f: 50.0HzDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF036 C16/2 10.06.2020 15:01R ISOR: >200MΩ Um: 262VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF036 C16/2 10.06.2020 14:39SPĆNDINGUln: 232V Ulpe: 232V Unpe: 0V f: 50.0HzDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF037 C16/2 10.06.2020 14:39SPĆNDINGUln: 233V Ulpe: 233V Unpe: 0V f: 50.0HzDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF037 C16/2 10.06.2020 15:01R ISOR: >200MΩ Um: 262V