Title: +038=360.001-#####._09-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, TilluftStatisk trykkfallDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534430InnUt26,016,0°C5083%27,19kW0,133l/minInnUt26,040,5°C5022%6 300 m³/h543 Pa496 Pa0,7 °C250 omdr/min1 102 omdr/min1 142 omdr/min1 635 omdr/min1,56 kW1,41 kW4,00 kW1DOMEL 749.3.392160,8 %94,5 %6865,2 %0,81 kW/(m³/s)7 PaSide: 13/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.001 GOLD30FRXHC +/- 7000 m³/h - 90% samtidighet1Varmebatteri, vann, TBLA-5-120-050-2-1Ventilsats varme/kjøleInkl.motor, ventil, frostvakt og hurtigkobling (kvs = 1.6)EffektvariantAntall rørraderAntall kretserAnslutningsnummerLamellavstandTrykkfallLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighetØnsket batterieffektBatteriets overkapasitetVæsketemperatur