Title: 360.010.pdf
FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, TilluftStatisk trykkfallDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534414InnUt26,016,0°C5083%26,21kW0,128l/minInnUt26,041,1°C5021%6 075 m³/h456 Pa412 Pa0,6 °C280 omdr/min1 413 omdr/min1 452 omdr/min1 890 omdr/min1,21 kW1,10 kW2,40 kW1DOMEL 748.3.492163,6 %95,0 %7266,7 %0,65 kW/(m³/s)6 PaSide: 38/50AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.010 GOLD25FRXHC +/- 6.750 m³/h - 90% samtidighet1Varmebatteri, vann, TBLA-5-120-050-2-2Ventilsats varme/kjøleInkl.motor, ventil, frostvakt og hurtigkobling (kvs = 2.5)EffektvariantAntall rørraderAntall kretserAnslutningsnummerLamellavstandTrykkfallLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighetØnsket batterieffektBatteriets overkapasitet