Title: +135.01=370.001-JP502T_01-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
E052 DP/MP-kommunika- sjons-timeoutE070 Intern kommunika- sjonfeil (SPI)E071 EEPROM-feilE072 Effektdel/elektronikk-modulE073 Ikke-tillatte elektro- nikkmodul-nummerE075 Laderelé defektE076 Intern transformatordefektE077 24 V driftsspenning fordifferansetrykkgiver defektE078 Ikke-tillattemotornummerE096 Infobyte ikke sattE097 Datapost for fleksibel pumpe manglerE098 Datapost for fleksibelpumpe er ugyldigE110 FeilmotorsynkroniseringE111 OverstrømE112 OverturtallE121 Kortslutning motor-PTCE122 Avbrudd effektdelNTCE124 Avbruddelektronikkmodul NTCE099 PumpetypeE119 Feil på turbindrift(gjennomstrømning mot strømningsret- ning, pumpe kan ikke starte)ÅrsakSpenningsvariasjon i strømnettetSamme identitet tilgjengelig flere gangerBUS-kommunikasjon avbrutt eller tidsoverskridelse, KabelbruddUlike pumperKabel MP- kommunikasjon defektIntern elektronikkfeilIntern elektronikkfeilIntern elektronikkfeilIntern elektronikkfeilIntern elektronikkfeil