Title: 2018 - Energivurdering 360.02.pdf
I vurderingen er det benyttet en driftstid på 9 timer hver dag, mandag-fredag.På vurderingstidspunktet går anlegget 24/7 pga temperaturproblemer.Trondheim, 22.11.2018SIGNATUR/DATO/STEMPEL FRA ENERGIRÅDGIVERMer informasjon: www.energimerking.no Henvendelser: Enova svarer på 08049 eller www.enova.noHOVEDFANEENERGIVURDERING AV VENTILASJONSANLEGGSJEKKLISTE 1 - TEKNISKSJEKKLISTE 1: Tekniske data for ventilasjonsanleggetSystem nr.360.02Spenning400VHvis anlegget består av flere anlegg benyttes ett skjema pr. anleggVerdi / statusAvlest - Beregnet - Målt - NominellMangel / kommentarType ventilasjonsanleggBalansert VAV (trykkstyrt)Luftmengde tilluft i driftstidBeregning17 500m³/hAvlestLuftmengde avtrekk i driftstid19 000m³/hAvlestLuftmengde tilluft utenfor drift0m³/hLuftmengde avtrekk utenfor drift0m³/h