Title: +135.01=542.002-OS001T_02-Delta OP Brukerhåndbok 2016 - Norsk.pdf
Merk at ingen menyvalg er tilgjengelig mens systemet er i testmodus. Hvis du ønsker å betjene systemet med menyvalg, må du gå ut av testmodus først.   Velg nummeret til enheten på tastaturet eller følg instruksjonene på displayet, og kontroller at detektoren eller enheten som testes, virker feilfritt.(ALARM)  (Α) () Avhengig av testen du utfører, kan følgende indikatorer aktiveres:BRANN-teksten lyser.Les testbeskrivelsene nedenfor for mer informasjon om hver av testene.  Trykk følgende taster for å gå ut av testmodus:M (hovedmeny) Lesbar informasjon om testen vises på det grafiske displayet.Alarmklokker og den interne summeren aktiveres et kort øyeblikk hvis du på forhånd har trykket tasten AVSTILL KLOKKER. Rett eventuelle feil på utstyret eller de funksjonene som ikke virker riktig. Tilkall om nødvendig serviceingeniøren.Styrekurser aktiveres ikke.  Brannalarmsystemet er nå i normalmodus: Bare den grønne LED-lampen Drift er PÅ.Β Lås Delta OP igjen.