Title: Solavskjerming Brannsentral.pdf
Persienner ble kjørt ned. Ved utløst brann så gikk alle persienner opp igjen. Test OK.AvvikNrAvvikAnsvarligFristOppdatertStatusTest gjennomførtInt. ansvarlig:Kommentar15.07.202231671 - Brandengen skolePlanlagt2022-05-30Gjennomført2022-06-08+01=542.101 - Brannsentral Skole+01=237.002 - Solavskjerming sørKOMR:Int. kontrakt: GJERBERG ELEKTRO ASTestet av: Martin Krogstad, Stein Kristoffer ØdegårdFunksjonPersienner skal sperres i øvre posisjon ved utløst brannalarm.TestprosedyreKjøre persienner på bygget ned. - Utløse brannalarm - Sjekke at alle persienner har gått til øvre posisjon - Sjekke at det ikke er mulig å kjøre persiennene ned så lenge brannalarmen er aktiv. - Tilbakestille brannalarmen - Sjekke at persienner går tilbake til normalfunksjon - Sjekke at man kan styre persienner manuelt. Kommunikasjon