Title: Utstyr for brannalarmanlegg.pdf
Det nedre klangomradet kan vzre nyttig I omrader som sykehus, hvor brannalarmen I utgangspunktet kun skal varsle personell. Det gvre klangomréadet er for generell bruk.Tekniske dataSummer Detektorstyrt sokkel- Integrert sokkel- Integrert sokkel- summer summer summer / strobe ESI-10 ESI-20 ESI-60Beskrivelse Den detektorstyrte sok- Individuell adresse som Individuell adresse som kelsummeren er styrt av | settes med DIL bryter. settes med DIL bryter. signaler fra den detektor eller strobe som monte- res i sokkel og har derav ingen egen adresse.polaritets avhengig [Protokollpulser [ [~ sov ] Stremforbruk ved 24V DC -hvile <l.2mA <300 pA -aktivert 5 mA 8 mALydnivd ved Im 5578dB, 7591dB,]IP21D (standard versjon)Arbeidsspenning990Hz i 0.5s,630Hz i 0.5sIP klasse—20°C to +60°CArbeidstemperaturMaks. luftfuktighet 095%ikke kondenserende)Dimensjoner (dia. x hoVekt 140g115 x 38mmPolykarbonat