Title: 564 TA-Slider_160KNX.pdf
Funksjon: Proporsjonalregulering Selvjustering av slaglengde Selvjusterende motorkraft Modus-, status- og posisjonsindikering Innstilling av slaglengde begrensning Minimum slaglengde begrensning Ventilblokkeringssikring Deteksjon av ventiltilstopping Feilsikker posisjon Diagnostisering / loggingKarakteristikk: Lineær, EQM 0,25 og omvendt EQM 0,25. Standardinnstilling: Lineær.Reguleringshastighet: 10 s/mmMotorkraft: 160/200 N Selvjusterende for IMI Hydronic Engineering-ventiler.KNX-versjon: + 1 binærinngang, maks. 100 Ω, kabel maks. 10 m eller skjermet.KNX R24-versjon: + 1 binærinngang, maks. 100 Ω, kabel maks. 10 m eller skjermet. + 1 relé, maks. 2A, 30 VAC/VDC motstandsbelastning.Temperatur: Medietemperatur: max. 120 °C Driftsmiljø: 0 °C – +50 °C (5-95 % relativ fuktighet) Oppbevaringsmiljø: -20 °C – +70 °C (5-95 % relativ fuktighet)Kapslingsgrad: IP 54 (alle retninger) (i samsvar med EN 60529)Driftsspenning: Spenning via KNX Bus.Effektforbruk: Normal 216 mW; Maksimum 600 mW