Title: +038=360.018-#####._07-360.018 GOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Filterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonen1,47 m/sAnbefalt dim. trykkfall94 PaStarttrykkfall47 PaSluttrykkfall141 Pa1Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G025FRXHCP01Kjølemaskinen leveres fylt og montert1Roterende varmeveksler RX/HCRoterende varmeveksler av typen RECOsorpticSorpsjonsbehandletTurtallsregulertTrykkfall, tilluft162 PaTrykkfall, avtrekk171 PaEkstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje101 Pa367 m³/hTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(83,6% ved samme luftmengde) Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter83,6 %81,3 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer82,0 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold100,0 %Årsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annet