Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Kabler ≤ Ø21mm1 lag 60mm FR Brannplate 2-SAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderKABLER BRANNMOTSTAND EI 90 (E 240)≥ 150MM BETONG - VEGGMaks utsparing ubegrenset bredde med 1200mm høydeKabler ≤ Ø21mm1 lag 60mm FR Brannplate 2-SAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032Polyseam ASTlf.: 3330 6700 46 (65) 2021 2 9Detaljtegninger Protecta® FR BrannplateKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 180 (E 180)≥ 150MM BETONG - VEGGMaks utsparing ubegrenset bredde med 1200mm høydeAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider2 lag 60mm FR Brannplate 2-SKabler ≤ Ø21mm, singel eller i bunt, og plast trekkerør ≤ Ø16mm, med eller uten kabelgateKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 180)≥ 150MM BETONG - VEGGMaks utsparing ubegrenset bredde med 1200mm høydeAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider