Title: +175=562.001_UK001_SC-9100 Easy DDC.Drift.pdf
Bryt strømtilførselen ved installering eller service for å unngå skader eller elektrisk støt. CMOS-kretsene i regulatoren er følsomme for statisk elektrisitet. Berør ikke komponentene uten forholdsregler. Kopling utføres i klemmene i regulatorens topp og bunn. Hver klemme er beregnet for maks. 1,5 mm2 ledning. Svakstrøms- og sterkstrømskabler ska plasseres atskilt i kopl¡ngsbokser. Tydelig farge-koding ( for eks. hvit eller rosa) anbefales. Hold alle kabler så korte som mulig og fest dem på plass. Kablene må ikke trekkes i naerheten av transformatorer eller høyfrekvenl utstyr. Spenningsforsyningen pâ 24Y mà være stabil og ikke deles med andre induktive belastninger. Fullfør kablingen og regulator forbindelsene før strømmen slås på. Feil kabling ken forårsake varig skade.Elektriske data:Tilførselsspenning Strømforbruk CE-overensstemmelseDriftsmiljølnnga nger/utganger