Title: 370.02-SB401 - Siemens SKCB32-62-82 (Ventilmotor).pdf
SKB32...,SKC32…:matningsspänning AC 230 V, treläges styrsignal • SKB82...,SKC82…:matningsspänning AC 24 V, treläges styrsignal • SKB62…, SKC62…: matningsspänning AC 24 V, styrsignal DC 0...10 V • SKB62U, SKC62U:matningsspänning AC 24 V, styrsignal DC 0...10 V / 4...20 mA • Valfritt utförande med eller utan snabbstängningsfunktion enligt DIN 32 730 • Utökning av funktioner med hjälpkontakter, potentiometer, lyfthöjdsbegränsare, spindelvärmare och riktningsvändareStällkraft 2800 N • Direkt montering på ventiler utan lägesjusteringar • Med handomställare och lägesindikering • SKB82...U, SKC82…U, SKB62U och SKC62U är UL-godkända *) Styrning av 2-vägs och 3-vägs ventiler med typbeteckning VVF..., VXF...med 20 eller 40 mm lyfthöjd • Användningsområde enligt IEC 721-3-3 klass 3K5 • Omgivningstemperatur: - 1 5 ... +55 °C • Medietemperatur i ansluten ventil: - 25 ... +2 2 0 °C,