Title: 360.010.pdf
TurtallsregulertTrykkfall, tilluft162 PaTrykkfall, avtrekk171 PaEkstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje174 Pa367 m³/hTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(83,6% ved samme luftmengde) Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter83,6 %81,3 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer82,0 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold96,2 %Årsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)83,4 %LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkUteluftTilluftAvtrekkAvkastSFPeSFPvEtaTAndelm³/hm³/hPaPaPaPakW/ (m³/s)kW/ (m³/s)%1006 7506 75035180301301,931,7883,6805 4005 4002213337831,371,2585,2604 0504 050139743470,900,8286,3402 7002 70067147210,570,5186,3201 3501 3501554950,420,3983,4