Title: 36 FDV - VAV-spjeld.pdf.pdf
Produsert i henhold til EN 15650, testet i henhold til EN 1366-2 og klassifisert i henhold til EN13501-3.Tekniske dataBrannspjeld 24Vac Driftsspenning Effekt i drift Gangtid motor Gangtid fjær Motor/regulator HVAC Endebrytere 2 stk. vekselkontakter Bryterpunkter stengt / åpent Kapsling Omgivelstemperatur Luftlekkasje iht. EN 1751 Luftlekkasje iht. EN 175124 V AC/DC 2,5W <60 s 20 s BFL24-T-ST6(1,5)A / 6(3)A, 5Vdc - 250Vac 5°, 80° IP54 -30 - 50°C Luftlekkasje stengt spjeld: Klasse 2 Luftlekkasje i kapsling: Klasse CMicro Matic Norge AS, Nye Vakåsvei 28, 1395 Hvalstad, Postboks 264, 1379 NesbruTlf: 66 77 57 50, faks: 66 77 57 90, e - post: firmapost@micro - matic.no, www.micro - matic.noFDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge ASArt.navn: Art.nr: El.nr: GTIN:0Brannspjeld FDC25-Ø250-M24-S-ST EI 120 KO3014GenereltSpjeld for å ivareta brannsikkerhet.Leveres i rund og firkantet utførelseLeveres med motor for 24V ogtemperaturutløserBrannspjeldstyring tilpasset ditt anleggBeskrivelse