Title: +175=560.001_JV001_Johnson Controls Norden AS.Produktinformasjon.pdf
Funksionsbeskrivelse Romkompensert tilluftsregulering (kaskade) med min. begrensning aktiveres av driftssignal fra vifte. Ved varmebehov avtar kjølebatteri, så øker gjenvinner, deretter varmebatteri. Ved kjølebehov blir sekvensen motsatt.Frostalarm utløser frostrelè, og ventilen åpnes 100%. Returføler VB overstyrer ventilen ved lav temp. om dagen og regulerer ventilen om natta. Skalverdi returvarmebatteri økes om natta.01.12.00 - SC91 V4 funkbesk.docSide:11 av 31Tvpe: V301 IApplikasion: 31tekstlnnstillinqer ntvadefaultNV.-sKe!--rentçï'P.- - - - - - - - Skal-min.tilluft P-bånd l-tid .(-qmp- Skal-frostalarm Skal-min.retur VB Øke returVB natt11 2 2 2 2 2 2210 15'C -50%Q,-Q-o-Bp-{rn- 00 70c 14'C 5"CTvpe: V3111Applikasioni 32tekstInnstillinqer ntvadefaultny.9.(e!--r-en!çt¡p, Skal-min.tilluft P-bånd l-r¡dfaktor11 2 2 221'C 15"C -50%Skal-frostalarm Skal-min.retur VB Øke returVB nattMe¡_ sj_v_._v-l_q m tql! _2 2 27"C 14'C 5'C 100%Type: V3211