Title: +038=433.000-NI003._03-Testrapport elektriske anlegg - DM1.E5.433.09.04, Pareto plan 09.pdf
Uln: 234V Ulpe: 234V Unpe: 0V f: 50.0HzDM1-3. Plan 9 / DM1.E5.433.09.04 / XF010 C16/2 16.06.2020 09:40R ISOR: >200MΩ Um: 262VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM1.E5.433.09.04 / XF011 C16/2 16.06.2020 09:40R ISOR: >200MΩ Um: 262VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM1.E5.433.09.04 / XF012 C16/2 16.06.2020 09:44R ISOR: >200MΩ Um: 262VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM1.E5.433.09.04 / XF013 C16/2 16.06.2020 09:44R ISOR: >200MΩ Um: 262VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM1.E5.433.09.04 / XF014 C16/2 16.06.2020 09:44R ISOR: >200MΩ Um: 263VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM1.E5.433.09.04 / XF015 C16/2 16.06.2020 09:51R ISOR: >200MΩ Um: 263VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM1.E5.433.09.04 / XF016 C16/2 16.06.2020 09:51R ISOR: >200MΩ Um: 263VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM1.E5.433.09.04 / XF017 C16/2 16.06.2020 09:51R ISOR: >200MΩ Um: 262VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩ