Title: DV-1 orientering-sammenslått.pdf
Beskrivelse Kontorbygg over fire plan Teknisk rom i plan 5Kvalsysnr: DV-2 Alle systemPilotveien 2, Technoport Pilotveien 2, 6517 KRISTIANSUND N Prosjektnr.: 10013006Systeminformasjon8. jan. 2016ANLEGGSOVERSIKT:Systemnr. 360.01Betjener KontorbyggANLEGGSINFORMASJON:Hver klimacelle ventileres med variabel luftmengde basert på tilstedeværelse ved hjelp av aktive tilluftsventiler i fra Lindinvent. Luften trekkes av via lyddempet overstrømning mot sentralt avtrekk over himling i korridor. For kontorceller reguleres luftmengden basert på tilstedeværelse og temperatur, for møterom og spiserom reguleres det i tillegg for CO2 belastning. For soner uten tilstedeværelse ventileres det med minimumsluftmengder iht. forskriftskrav. Ved tilstedeværelse justeres luftmengden opp, videre justeres luftmengden trinnløst ved eventuelt kjøle- eller varmebehov. I tillegg implementerer systemet styring av lys og panelovner innenfor de respektive soner.