Title: +038=542.001-SZ009T_02-FDC40 Brannspjeld Micro Matic - FDV-dokumentasjon.pdf
FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge ASArt.navn: Art.nr: El.nr: GTIN:0Brannspjeld FDC40-Ø630-M230-S EI 120 KO3028GenereltSpjeld for å ivareta brannsikkerhet.Leveres i rund og firkantet utførelseLeveres med motor for 230V ogtemperaturutløserBrannspjeldstyring tilpasset ditt anleggBeskrivelseFDC40 er godkjente brann- og røykgasspjeld klasse EI 120, av sirkulær type.Spjeldene leveresi størrelser fra Ø100 til Ø630. Brannspjeld FDC40 er produsert i henhold til EN 15650, testet ihenhold til EN 1366-2 og klassifisert i henhold til EN 13501-3.Nasjonale bestemmelser må ogsåoverholdes.Brannspjeldet monteres inn i massive vegger og dekker, direkte på massive vegger,i lette skillevegger og brannvegger med lettvektskonstruksjon. Installasjon i horisontale ogvertikale kanalerVed brann lukker spjeldet automatisk når omgivelsestemperatur ellertemperatur i kanal når 72 °C. Spjeldet kan også bli stengt via signal fra en røykdetektor,brannspjeldstyring eller fra byggets brannvarslingssystem.