Title: MA rør.pdf
ikke vaere over 50 mm dersom mineralullRockwool benyttes for tetting brennbart ror op)ikke veere over 15 mm dersom svellende til 32 mm ::gf”d'gmateriale benyttes3. DUKER-ror ved siden av andre ror med heldekkende isolasjon (og da serlig ] ] brennbare ror med en diameter pa over 32 mm). Dersom isolasjonen er brennbar P skal minimumsavstanden mellom —| rorisoleringene veere 160 mm, og 50 mmdersom den er brannsikker. Dersom det er behov for ett gren rett over taket, anbefaler vi bruk av gren med lang tilkobling da dette gjor det mulig a benytte mineralull. Men, det er ikke ulovlig a plassere en kobling i | taket.Varmeoverfaring (kriterium 1) Nar stopejernsror fores gjennom vegger ellertak der det kreves en viss brannmotstand, ma minfralull,man vurdere varmeoverferingen gjennom Smmﬁﬁmp‘ stopejernsrorene. Dette er saerlig viktig nar 2,222 z%nlit brennbare ror fores gjennom samme vegg eller produsert avRockwool