Title: +175=312.001_KN001_KJ-MAsystemet.Produktinformasjon.pdf
ANBEFALING FOR BRUK AV MA.SYSTEMET VED MARKLEGGING OG I BUNNPLATEN.MA-rør og deler er beregnet for montering såvel i bygg som i mark. Ved legging av ledning i marken eller i bunnplaten gjelder følgende:Koblinger og festeutstyr skal veere i syrefast materiale.Koblinger og festeutstyr skal veere i syrefast materiale.Ledninger i mark og under bunnplaten skal tilpasses grunnforholdene og byggets grunnledningstype hvor man må ta hensyn til eventuell setningsdifferanse mellom bygget og marken. Geotekniske undersøkelser skal benyttes ved prosjektering.SPILLVANNSLEDNINGER UNDER BUNNPLATENUtbyttbare rørledninger En utbyttbar ledning er en ledning som uten å ødelegge byggeskjelettet kan nås for reparasjon og utbytting.Eks. - Rør lagt i kanal og dekket med demonterbare platerRør lagt i krypkjeller og sjakterIkke utbyttbare rørledninger En rørledning anses for å være ikke utbyttbar om man øde- legger byggeskjelettet for å foreta reparasjoner eller utbytting