Title: 370.02-SB401 - Siemens SKCB32-62-82 (Ventilmotor).pdf
Ställkraft 2800 N • Direkt montering på ventiler utan lägesjusteringar • Med handomställare och lägesindikering • SKB82...U, SKC82…U, SKB62U och SKC62U är UL-godkända *) Styrning av 2-vägs och 3-vägs ventiler med typbeteckning VVF..., VXF...med 20 eller 40 mm lyfthöjd • Användningsområde enligt IEC 721-3-3 klass 3K5 • Omgivningstemperatur: - 1 5 ... +55 °C • Medietemperatur i ansluten ventil: - 25 ... +2 2 0 °C,> 2 2 0 … 3 5 0 °C: Använd speciell spindelförlängare på ventilen < 0 °C: Spindelvärmare ASZ6.5 erfordrasSpänning på Y1:Spänning på Y2:En pump pumpar hydraulolja från ställdonets sugkam- mare till dess tryckkammare och åstadkommer därmed ställdonets rörelse: Ventilspindeln går inåt och ventilen öppnar. Returventilen i ställdonet öppnar och hydrauloljan itryckkammaren strömmar tillbaka till sugkammaren med hjälp av trycket från den i ställdonet inbyggda returfjädern: Ventilspindeln rör sig utåt och ventilen stänger.Ingen spänning på Y1 eller Y2:Ställdon och ventil stannar i uppnått läge.