Title: 10 FDV - Brann_Røykgardiner.pdf.pdf
Utgang lader: mot feil polaritet og kortslutning  Temperaturområde: -10 º C til 50 º C. Fra 50 ° C gevinsten er -1% for hver økt grad7Side 9 av 15GF/140464FDV 813.1.7 Dimensjoner og målskisser (Dimensjoner i millimeter)P repared holes in the cabinet for fixing.Always leave at least the indicated space in front of the cabinet for opening.3.1.8 LedningstilkoblingerInn (1,2,3) Ut (4,5,6,7,8) Signal(9,10)Dimensjon (mm2) 2,5 42,5tiltrekking (Nm) 0,5-0,6 0,8-10,5-0,6Avisolering (mm) 7 777Side 10 av 15GF/140464 3.1.9 Kobingsskjema1 2 3 4 5 6 89Power sourceL N PE+ - + -BATTERIESPower Source: 1 - Output 24Vdc 2 + Output 24Vdc 3 - Battery Charger Output 4 + Battery Charger Output Signal Common 5 Power failure( N.C.) 6 Signal Common 8 Battery failure( N.C.) 9 L Fase 230Vac N Neutro 23Vac PE GroundingControl board 1 + Input 24Vdc 2 - Input 24Vdc 3 + Output 24Vdc - Output24Vdc 4 Signal Common 5 Power failure( N.C.) 6 7 Battery failure( N.C.) 8 Alarm 9 Alarm