Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
de duracak şekilde monte edilir. (şek. 4b)İşletmeye alma Fabrika ayarlı ön yükleme, tesisat için hesaplanan ön yüklemeyle eşleşmiyorsa, ön yükleme ayarlanmalıdır. Tankın su tarafı boş olmalıdır. Valf kapağını (F) sökün ve ön yüklemeyi ayarlayın. Daha sonra valf kapağını (F) değiştirin. İşletmeye alma sırasında: 1. Boşaltma noktalarını açın. (şek. 6, şek. 7) 2. Genleşme tankındaki dolum basıncı ön yüklemeden 0,2 bardaha yüksek oluncaya kadar tesisatı yavaşça doldurun. Dolum sırasında sistemi boşaltın. (şek. 8)3. Boruyu genleşme tankına boşaltın. (şek. 8) 4. Boşaltma noktalarını kapatın. (şek. 9) 5. Sistemi yarım gün için mümkün olduğunca yüksek ısıtın veTankları - değiştirilebilir bıçaklı, tank üzerinde en az 600 mm boşdüzenli olarak boşaltın.alan olmalıdır. (şek. 4a)Tankı geri dönüş hattında pompanın giriş tarafına kazana olabildi- ğince yakın şekilde monte edin. Tankı, içerdiği su sirküle olmayacak şekilde monte edin. 1. Genleşme tankı.bağlantısına PTFE bant (G) uygulayın (keten