Title: 10216391-RIBr-RAP-001 - Sluttrapport Brandengen skole.pdf
Byggets høyde og spredning mot andre byggverk er ikke kommentert. Det antas at bygget regnes som høyt (over ni meter gesimshøyde) og at det er over åtte meter til nabobygg.Det er i kapittel 2.4, under Isolasjonsmaterialer angitt at løsninger kan benyttes iht.TEK 11. Regner med det er snakk om TEK 17, men bør rettes.Det bør konkretiseres, med bakgrunn i plantegning, om det er nødvendig medvindusrømning og eventuelt hvor. Ref. formulering i pkt. 1 i kap. 2.11.6Videre prosess for lukking av avvikRev. 01: Status lukking av avvik: Multiconsult har utført kontroll av PROs kvalitetssikring og prosjektering av brannstrategi for tiltaket «Brandengen skole» i Drammen kommune. Det ble avdekket avvik spesifisert i Tabell 4.1. PRO har meldt tilbake at alle avvik er lukket, og det foreligger derfor grunnlag for å utstede kontrollerklæring med sluttrapport.Henvisninger