Title: +038=453.001-LZ001._04-OJ ETN4 Termostat Micromatic Brukermanual.PDF
a C : RegulatorSkalaLCd a CC = Celsius (nU = Numerisk)Temperaturvisning i startdisplaydF a SPSP = Settpunkt (tP = Aktuell temp.)Termostat med føler for:APpa F GulvAPpa A RomAPpa Li GrenseAPpa AF Rom/Gulv grenseAPpa C RegulatorKompensasjonAdj a 24,5 (eksempel)Faktisk temperatur (+/- 10 °C)GulvRomxxxxxReguleringsformPWM a OnOn (OFF)Rom og gulvUten følerxxx*xxxPWM syklus tid *5cyc a 2020 minutter (10-60 min.)Merk * Romføler er ikke i bruk.Differanse-tempe- ratur *6dIF a 0,30,3 °C (0,3/10 °C)ReléfunksjonProgramvareversjonrEL a noSU a x,xxno = normally open, normalt åpen (nc = normally closed, normalt lukket)Gulv (F):Rom (A):Termostaten regulerer bare gulvtemperatu- ren. Det måvære montert en gulvføler. Termostaten regulerer bare romtemperatu- ren.Grensefunksjon (Li): Grensefunksjonen er en på/av-modus der