Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Slokkevannskapasiteten må være minst 50 l/s**,fordelt på minst to uttak, og ha kapasitet for minst 1 times tapping.**FM-globals vannforsyningskrav på 1900 l/min er oppfylt med dette. Det må etableres rutiner for vedlikehold av privatbrannkum. All vannforsyning må kunne benyttes uavhengig av årstid, og skal ikke tildekkes. Det skal ikke forekomme parkering over brannkum. Dersom eksisterende brannkummer (se figur 4)ligger bak eksisterende gjerde, må det etablerers dører i gjerde slik at brannvesenet får tilgang til disse.Figur 4 BrannkummerRøykventilasjon i P-kjellerBrannkonsept REV_C: 03.11.2016, Rev C 25.10.2016Bromstadveien 59, Trondheim kommuneAJEH p:\166\15466001 bromstadveien 59\08 rapporter\rapporter\15466001_bromstadveien 59_pro-rapport_rev c_25.20.2016_x.docx Normal ventilasjon (klima- og eksosventillasjon) erArktilstrekkelig i p-kjeller da bygningen skal fullsprinkles.Radiodekning Det forutsettes at slokkemannskaper skal ha