Title: 2023.08.30 Elektro Tilstandskontroll År 2 Fosnagata 13 36771956.pdf
Kommentarer: 2.etg, Fylkeskommune. Fordeling F21 er fra byggeår. Fordeling anbefales renovert for å få inn jordfeilautmater. Dette vil heve elsikkerheten betraktelig.Kostnadsoverslag Indikativ pris, ca kr:Skriv inn tilleggs spørsmål: | AnbefalingStatus | Avvik64Andre kontrollspørsmål/4Avvikskategori: 1: Avvik, må overvåkes og anbefalt rettes.Kommentarer: 3.etg, tannlege. Fordeling F31 er fra byggeår. Anbefaler rehab av fordeling for å få inn jordfeilautmater. Dette vil heve elsikkerheten betraktelig.Kostnadsoverslag Indikativ pris, ca kr:Status | AvvikTilstandsrapport Elektro| Side 8/126530v20230310281Andre kontrollspørsmål/5Avvikskategori: 1: Avvik, må overvåkes og anbefalt rettes.Kommentarer: Fordeling F51, 5.etg. Fordelingen er fra byggeår. Fordeling anbefales renovert for å få inn jordfeilautmater. Dette vil heve elsikkerheten betraktelig.Kostnadsoverslag Indikativ pris, ca kr:Skriv inn tilleggs spørsmål: | AnbefalingStatus | AvvikInnledning