Title: +135.01=523.001-OQ001T_02-Datablad undersentral PXC3.PDF
Kortslutningsskydd, överlastningsskydd Skydd Skydd mot felaktig ledningsdragning av AC 24 VSiemens-specifik protokoll DC 24V 600 mA (tillräcklig för normalt 8 TX- I/O-moduler) För mer information se: TX-I/O™ Projekterings- och installationshandbok, CM110562 Automatisk återställning Kortslutningssäker Inget elektriskt skydd. Använd plintskyddskåpanTyp av gränssnitt Transceiver Överföringshastighet Märkspänning Max. strömAnm.: För enheter med högre effektbehov, använd utgången AC 24 V 2 A, se ovan.SkyddKNX, galvaniskt åtskild TP-UART 9,6 kBit/s DC 29 V 160 mA för max. 32 enheter med KNX PL-Link. Standard: "Auto detection"; måste frånkopplas via ABT om extern bussmatning används. Upp till 64 enheter med KNX PL-Link kan betjänas genom att använda 1 eller 2 externa bussmatningar. Kortslutningssäker. Skydd mot felaktig ledningsdragning upp till AC 24 VTyp av gränssnitt Överföringshastighet IsolationsresistansMärkspänning Max. ström Skydd