Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Gjennomføringer i systemet Protecta® FR Brannplate har ikke noe krav til minsteavstand i mellom dem, med unntak av der Protecta® FR Rørstruper er brukt. Disse må plasseres minimum 30mm fra andre gjennomføringer i utsparingen. Det totale tverrsnitt av andre gjennomføringer (inkludert isolering) bør ikke overstige 60% av utsparingsmålet.Detaljtegningene for Protecta® FR Brannplate viser tekniske gjennom- føringer som bryter veggen på begge sider. Disse løsningene kan også benyttes når gjennomføringen kun bryter den ene siden av veggen, forutsatt at gjennomføringen går videre inne i veggen (ensidig tetting).