Title: Lysberegningsresultater.pdf
Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1Kontor - MASTERISOLUX-diagram Arbeidsområde Midlere belysningsstyrke Emid = 529 lux Jevnhet Emin/Emid: 0,95 Emin/Emax = 0,9016.11.201561Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.com16.11.2015v2015.02.00.1162Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1Kontorarbeidsplasser - MASTERRomdimensjoner:Lengde x (m) Bredde y (m) Høyde z (m) Areal (m²)4,43 9,03 2,7 39,97Arbeidsplan (m) Vedlikeholdsfaktor Randsone0,75 0,7 0,5RefleksjonTak0,8Gulv0,2Vegger 1-40,6 0,6 0,6 0,6BeregningsresultatBeregningsareal rom [0,75m] Nærområde 1 [0,75m] Arbeidsområde [0,75m]Emid = 613 lux Emid = 761 lux Emid = 760 luxJevnhet Emin/Emid: 0,56 Jevnhet Emin/Emid: 0,67 Jevnhet Emin/Emid: 0,90Emin/Emax = 0,38 Emin/Emax = 0,56 Emin/Emax = 0,83Samlet installert effekt Spesifikk effektbelastning