Title: +135.01=370.001-JP503T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Kontroller at minste væskestrøm Qmin ikke underskrides. Beregning av Qmin:Kontroller at minste væskestrøm Qmin ikke underskrides. Beregning av Qmin:Qmin = 10 % x Qmaks pumpe xFaktisk turtallMaks.-turtall7.1Godkjente monteringsposisjoner og endring av komponentplasseringen før installasjonDen forhåndsmonterte komponentplasseringen fra fabrikken i for- hold til pumpehuset (se fig. 17) kan endres på stedet ved behov. Dette kan f.eks. være nødvendig forå garantere lufting av pumpen, • å muliggjøre bedre betjening, • å unngå ikke tillatte monteringsposisjoner (dvs. motor og/eller elek- tronikkmodul nedover).å garantere lufting av pumpen, • å muliggjøre bedre betjening, • å unngå ikke tillatte monteringsposisjoner (dvs. motor og/eller elek- tronikkmodul nedover).I de fleste tilfeller holder det å dreie innsettingssettet i forhold til pumpehuset. Den mulige plasseringen av komponentene resulterer fra de godkjente monteringsposisjonene.Fig. 17: Plassering av komponentene i leve- ringstilstand