Title: 2021, Des - Teknisk Rapport Ventilasjon 360.003, Nordomatic.pdf
Nordomatic ASSERVICERAPPORT - VENTILASJON AUTOMATIKKAnleggSDC nr.PPV20 434.002.360003SystemDato Des-21360.003Utført av CHMTavle Garasje kjellerInstillingsverdier ; Funksjon Driftstid Tilluft temperatur Kompenserings kurve Avtrekksluft temperatur Veksler sommer / vinter drift Filtervakt tilluft Filtervakt avtrekk Viftevakt tilluft Viftevakt avtrekkluftInstillinger 0700-1600 x 5 1\2 hastighet 12,3°C\set 17°C2,3°C220Pa50Pa 50PaGjennomgang ; Komp.nr 360.003 - .RT901 .KA401 .QD401 .RT402Automatikk Servicevendere for vifter og pumper Display funksjoner Uteføler Spjeldmotor inntaksspjeld Filtervakt tilluft Tillufts temperaturføler inntakNom.strøm Kontrollert✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓Justert - - - - - -Kommentar2,3°C omluft8,8°C omluft fra 36004.JV401Tilluftsviftemotor Strøm – Forbruk HØY Strøm – Forbruk LAV✓.RT401 - -Frekvensomformer tilluftsviftemotor Viftevakt tilluft Tillufts temperaturføler Trykkgiver tilluft Luftmengdemåler tilluft✓ - -- - - -12,4°C-