Title: Bromstadvegen_59_FG-Sprinklerkontroll_2023.pdf
Aktiveringstemp.Særskilte kravSpesialsprinkler (fritekstfelt) FM300360Hurtigutløsende74NeiStorage SprinklerBeregningsgrunnlagBeskrivelseFM Global Datablad 8-91. gangs uavhengig kontroll - Side 6 av 22 Generert 12.03.2023 10:55 fra versjon 20230311-f2b5b16cKontorer og Tekniske rom Plan 2 og 3Om områdetTotalt sprinklet areal m²3718Totalt usprinklet areal m²0Beskrivelse av usprinklet områdetSlokkesystemType anleggSprinkler - VåtanleggFrostbeskyttelseNeiSoneanleggNeiSprinklet areal m²3718Usprinklet areal m²0InstallasjonsstandardFMInstallasjonsstandard - versjon2015Særskilt grunnlagBruksformålKontorSprinklerTypeSpes.Antall K-faktorFølsomhetskl.Spesialsprinkler (fritekstfelt) FM Non-80080StandardStorageBeregningsgrunnlagBeskrivelseFM DS 3--291. gangs uavhengig kontroll - Side 7 av 22 Generert 12.03.2023 10:55 fra versjon 20230311-f2b5b16cAktiveringstemp.68Særskilte kravNeiBEREGNING OG DIMENSJONERING