Title: +135.01=370.001-JP502T_01-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
En pumpetype med for liten dimensjon, fremfor alt ved viskose medier, eller en for stor væskestrøm i anlegget er hovedårsakene for denne feilen.Ved anvisningen av denne feilkoden foreligger det ingen feil i elektro- nikkmodulen.Feil E070; eventuelt i forbindelse med feil E073:Ved ekstra tilkoblet signal- eller styreledninger i elektronikkmodulen kan den interne kommunikasjonen bli forstyrret pga. EMC-påvirknin- ger (mottakelighet/støyresistans). Dette fører til visning av feilkoden "E070".Dette kan kontrolleres ved at alle kommunikasjonsledningene som kunden har installert, blir klemt av i elektronikkmodulen. Hvis feilen ikke lenger består, kan det foreligget et eksternt feilsignal på kom- munikasjonsledningen(e), og disse ligger utenfor de gyldige stan- dardverdiene. Først når feilkilden er utbedret, kan pumpen gjenoppta normal drift.11.3Kvittere feilGenereltE000I tilfelle feil vises feilsiden i stedet for statussiden.E0006.0.0.05.0.0.0