Title: Hea10.v01.pdf
varmelaster, inkludert personbelastning, belysning og teknisk utstyr.Tabell 4-5 viser bekledningsnivå som er forutsatt for sommer- og vintersituasjonFasaderG-verdi glassG-verdi glass + solskjermingPlan 3-7 fasade NØ0,500,35Plan 8-10 fasade NØ0,500,05Plan 11 fasade NØ0,340,05Plan 3-7 fasade SV0,500,05Plan 8-11 fasade SV0,340,05Plan 3-7 fasade Ø og V0,500,05Plan 8-11 fasade Ø og V0,340,05Tabell 4-1: Glass og solskjermingsdataDet er inkludert nattkjøling (frikjøling) ved bruk av ventilasjonsanlegg, hvor tilluftstemperaturen er satt lik utetemperaturen. Nattkjøling slår inn når lufttemperaturen i rommet overstiger 22 °C, temperaturforskjellen mellom lufttemperatur i rommet og utetemperaturen er over 2 °C og utetemperaturen er over 12 °C.Tabell 4-2: Sentrale beregningsforutsetninger for kontorlandskap, møterom og cellekontorTilluftstemperatur og settpunkt for kjøling er satt en grad kaldere om sommeren enn om vinteren.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheim