Title: Bromstadvegen_59_avvik-sprinkler-2023.xlsx
SPRINKLERHODER, KARAKTERISTIKK OG PLASSERING Plan 2 - Fellesareal i kontor Liten 1 Synes som at vegg er flyttet og gitt avstand mellom sprinkler og vegg på mer enn maksimale tillatte 2,0 meter 0804 - 4 SPRINKLERHODER, KARAKTERISTIKK OG PLASSERING Plan 2 - Kjøkken Liten 1 Over frys er innbyrdes avstand mindre enn minste tillatte 2,0 (1,8) meter 0302 - 1 KLASSIFISERING Plan 3 - Rom 318, Test Middels 6 Det lagres testpaneler helt opp under sprinklerne 0302 - 2 KLASSIFISERING Plan U - Felleslager Middels 6 Det lagres ut over tillatte høyder slik at det ikke er tilstrekkelig avstand mellom topp lagring og sprinklerne. Rommet inneholder også et rullearkiv 0302 - 3 KLASSIFISERING Utvendig lagring Merknad 0 Avstanden mellom brennbart materiale som lagres i friluft og en sprinklet bygning, skal være i samsvar med forskriftene på det aktuelle stedet.\nDer det ikke finnes forskrifter, skal avstanden mellom brennbart materiale som lagres i friluft og den sprinklede bygningen ikke være mindre enn 10 m eller 1,5 ganger