Title: 360.027 GOLD 25 FRXHC +- 7.500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Ventilsats varme/kjøleInkl.motor, ventil, frostvakt og hurtigkobling (kvs = 4)EffektvariantAntall rørraderAntall kretserAnslutningsnummerLamellavstandTrykkfallLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighetØnsket batterieffektBatteriets overkapasitetVæsketemperaturVæskemengdeVæsketrykkfallBatteriets væskevolumNominell rørtilbkobling, ventilVæsketrykkfall åpen ventilAntallProdukt1Ventilsats varme/kjølingAntall1Anslutningsramme, AvtrekkStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM1 50% (F7)AvtrekkDato: 04.01.2021 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 1000083664166,7 %0,78 kW/(m³/s)7 Pa221320 utv.2,0 mm19 Pa2,05 m/sInnUt3,520,0°C7626%35,10 kW15 %InnUt60,033,0°C0,315 l/s5,3 kPa4 I15 utv.8,0 kPaArtikkelbenevningTBVL-3-040-12 Pa14/25AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.027 - GOLD25FRXHC +/- 7.000 m³/h - 90%