Title: 91290FDV Campus F13 433.04 West elektro.pdf
kan føre over lang tid uten avbruddIn Merkestrøm; for effektbrytere Iu = InInnstillingsverdi overbelastningsverntr Tidsforsinkelse av overbelastningsvernet(definert ved 6 x Ir )Innstillingsverdi av uforsinket kortslutningsvern ( i = instantaneous )Isd Innstillingsverdi av kortidsforsinketkortslutningsverntsd Korttidsforsinkelse av kortslutningsvernI2t Gjennomsluppet energi, I2t er en konstantfunksjon (utløserkurve ON/OFF)© 2010 Eaton Corporation. All rights reserved.99Termomagnetisk utløser NZM1- 2 Ajusterbar overlast utløser Ir - justerbar kortslutnings utløser Ii - justerbar kortslutnings utløser Ii, uten Bimetall ( S-Type ) - ikke følsomfor for “inrush current”, -M - følsom for fasebrudd, -M© 2010 Eaton Corporation. All rights reserved.1010BRUKERVEILEDNING Ved bruk av aluminiumkabelAluminiumledere er i motsetning til kopper dekket av et iso- lerende oksydsjikt. For å unngå varmgang i tilkoblingsklemmen, må oksydsjiktet fjernes.