Title: elektronisk-forkobling-i-lysarmaturer.pdf
Varm- eller kaldstart «Elektroniske reaktorer» med kaldstart anbefales generelt ikke. De kan bare brukes i installasjoner som har en innkobling på minst 8 timer, f.eks. industri, kjøpesenter eller korridorer.Varmstart anbefales der innkoplingstiden er korte- re enn 8 timer, f.eks. skoler kontorer eller anlegg med styresystem.De fleste armaturer av anerkjent merke og kvalitet har "elektroniske reaktor" med varmstart.DRIFT OG VEDLIKEHOLDSikringsdimensjonering Ved dimensjonering av automatsikringer på lyskur- ser med "elektroniske reaktorer" må man være oppmerksom på at "startstrømmen" er vesentlig høyere enn ved konvensjonelle reaktorer.Grunnen til at denne høye startstrømmen oppstår er at alle "elektroniske reaktorer" tenner eksakt på samme tid, det utvikles en strømpuls som i visse tilfeller legger ut foranstående automatsikring.Oftest er dette et problem med B automater. C og D automater tåler høyere strømpulser grunnet automatenes karakteristikk.