Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Die Rahmen-/Gitter-Baugruppe durch Lösen der Schrauben entfernen • Die vier Befestigungsschrauben an der Seite der Ablaufwanne entfernen und die Kondensatablaufwanne vorsichtig entfernen.Die Rahmen-/Gitter-Baugruppe durch Lösen der Schrauben entfernen • Die vier Befestigungsschrauben an der Seite der Ablaufwanne entfernen und die Kondensatablaufwanne vorsichtig entfernen.Entleerung der Anlage: sollte die Entleerung der Anlage vorgesehen sein, bitte berücksichtigen, dass in der Batterie eine Wasserdruckhöhe bleibt, die im Falle von Temperatur unterhalb von 0°C gefrieren und den Bruch des Wärmetauschers verursachen kann. Für die komplette Entleerung des Wassers aus dem Wärmetauscher muss man die Ventile öffnen und in jeden 90 Sekunden lang Luft mit einem Mindestdruck von 6 bar hineinblasen. e insufflare in ciascuno aria ad una pressione minima di 6 bar per 90 secondi.6442 GW