Title: DM1-3. 360.006 (6 etg) R&H - Målerapport rev.2.pdf
MÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01Blankett nr.: 68-091ANLEGG : SYSTEM :Dronning Mauds gt 1-3 360.006Dato : Ref. :ROM NR.TILLUFT Prosjektert Målt m3/h 765m3/h 750AVTREKKAvvik Prosjekt Målt Avvik% 2m3/h m3/h %6-430 6-431 6-432 6-433 6-434 6-435 6-436 6-437 Bk/EL 6-136-1 6-031 6-032 6-136-2 6-137 6-138 6-135 6-134 6-133 6-508 6-131 Heis2 000 120 230 2 000 230 120 140 220 200 200 400 802 084 119 230 1 922 238 122 140 223 196 198 389 784 -1 0 -4 3 2 0 1 -2 -1 -3 -3100 100 100 100 100 100 100 5099 99 99 99 99 99 99 501 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0Felles5 9406 1013Total6 6906 70406 6906 8442KVALITETSHÅNDBOK Randem Hübert A/S - Stansevn. 11, 0975 OSLO - Telefon: 22 90 07 00 - Telefax: 22 90 07 10 E-mail: service@hybra.no17.12.2020 Harald Jensrud ANMERKNINGOk. Målt på nytt 13.03.22