Title: Sluttkontroll 2.etg. del2 2-U2.pdf
Har du sjekket at det ikke er blandet jordet og ujordet utstyr 2|0 i samme "rom"?Har du tettet alle gjennomferinger i brannskiller? mmEr kabeltverrsnitt valgt riktig med hensyn til spenningsfall og stremfaringsevne? -Er effektbrytere/motorvernbrytere riktig justert? m m EESISTIRENS 7 TAVLE YT P Er jordfeilbrytere riktig valgt i forhold til type og mzsuk¢m7 Er det valgt nedvendig frakobling, sikkerhetsbryter,UTFZRS AN FRSTERNT FIRMAn@dstopp og nullspenningsutlgser?Har tilkoblet utstyr IP-grad tilpasset omgivelsene? (stev/fukt Eetc.)Er merking av PEN, PEog Nleder utfart? F<Er anlegget filstrekkelig merket? mmmEr alle tilkoblinger riktig utfart? Er skjult varme dokumentert og eier informert?Er det ngdvendig adgang for drift og vedlikehold? mmmEr selektiviteten i anlegget kontrollert (dersom dette er et krav)?Er advarselstekster montert og nedvendig dokumentasjon/ informasjon overlevert til eier/bruker?