Title: FDV Simployer.pdf
13584 %74894 %(800, m3/h)(748, m3/h)1750 m3/h100 % I+R206 MessaninA411750165094 %(1750, m3/h)(1650, m3/h)3900 m3/h98 % I+RTrøan / KristiansundA513980360090 %(3980, m3/h)(3600, m3/h)( * Skriv indeks spjeld-verdi i denne kolonnen ved innregulering av referanse) Måleinstrument (type / nr.) Swema 3000, S/N 676459 SwemaFlow 125, S/N 366999Anmerkninger:Dato 07.feb2022 Sign. Tommy UtheimSide 1106Rapport om innregulering av ventilasjonssystemBygning Anlegg & tilstand Innregulert av, dato Tegninger / rev.MelloM - Simployer 360.006 Tommy utheimLuftmengde måleenhet m3/hProsjektert luftomsetningKontollmålinger etter innreg.Avvik fra prosjektertEtsasje/ RomAnmerkningerTilluftAvtrekkNettoTilluftAvtrekkNetto808810 %102 DISP8080888680868 %103 DISP808086765405573 %104 PROGRAMVARE5405578088