Title: +038=360.001-#####._09-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
84,2 %81,9 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer82,6 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold100,0 %Årsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)100,0 %LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkUteluftTilluftAvtrekkAvkastSFPeSFPvEtaTAndelm³/hm³/hPaPaPaPakW/ (m³/s)kW/ (m³/s)%1006 3006 300024324301,831,6684,2Tilluftsside, vinterInnUtLufttemperatur20,013,7°CRelativ fuktighet8538%Varmeeffekt87,24kWAvtrekksside, vinterInnUtLufttemperatur20,013,7°CRelativ fuktighet30100%Side: 11/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.001 GOLD30FRXHC +/- 7000 m³/h - 90% samtidighetTilluftsside, sommerLufttemperaturRelativ fuktighetKjøleeffektAvtrekksside, sommarLufttemperaturRelativ fuktighet1Reversible trinn