Title: +038=310.000-NI007._06-7-415 Trykkprøvingsskjema del 2.docx
7-415 Trykkprøvingsskjema én seksjonSjekkpunkter OK Avvik I.A. Målt verdi / tilleggsinformasjon Tegningsnummer og revisjon vanntest Dato tegning Ved trykkprøvning med luft: Pass på at alt trykket er ute før slangen skrus fra; det er lett for at det blåses ut stålspon og støv som kan skade øyne! Seksjon Alle anlegg trykkprøves med min 1,3 x driftstrykk Sprinkler: 15 bar (vann) Type matr 110 75 58 ma ok 110 75 50 asto Dimensjon BAR ved trykksetting.. vann test spylet vann I avløbsrør ok Påsatt klokken 0900 ok BAR ved avlesing etter minimum 2 timer ok Avlest klokken 1400 Annet Udført af peter Simonsen Tjekket af Klaus Nilsen. 0603-21