Title: NordicFlow FM Lettvektsror.pdf
8,7472,260,461,982,077,738088,90,890,7915,888,7484,940,461,982,090,64100114,31,140,7915,888,74110,080,512,112,3116,25125139,71,40,7915,888,74135,480,512,112,9141,76150168,31,60,7915,888,74163,960,562,162,9170,78200219,11,60,7919,0511,91214,40,642,393,6221,5Rilldjup D är bara en referensdimension. Rillbottendiameter C måste följas.Montering av rillkoppling och Mek-TFör installationsanvisningar gällande rillkopplingar och Mek-T se separata datablad för respektive produkt.Allmänna anvisningar:Angivna tryckklasser är i CWP (kallvattentryck) eller maximalt arbetstryck med drifttemperaturområdet för den packning som används i kopplingen. Detta tryck kan i vissa fall avvika från det maximala arbetstryck som finns i listningar och/eller godkännanden från UL, ULC, och/eller FM, eftersom testförhållanden och provningsrör skiljer sig.