Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 20159.7.2 Aktivere kontrollenheten og Backwash AntiFreeze (BAF) sekvensenProsedyre (Fig 37)TrinnBeskrivelseKoble kontrollenheten til hovedspenningen (220V).1Ventil C lukkes. Statusfelt 1 (F) viser “Off/Stop”.Statusfelt 2 (G) viser “ingen alarm”Trykk på menytasten “ON (PÅ)” (D). Ventil C åpnes.2Når ventil C er åpnet, endres Statusfelt 1 (F) til “On/Run” Kontrollenheten er nå aktivert og EnwaMatic® BAF er i drift. Den grønne statuslampa (Fig 32) lyser.En testsekvens bør alltid kjøres straks etter oppstart for å sikre at tilbakespylingssekvensen (ventiler) fungerer slik de skal.3Lukk stengeventilen på nettvann (Fig 9). Kjør en testsekvens (ref. avsnitt 9.8.2).Når testsekvensen er fullført, åpnes stengeventilen til nettvann (Fig 9).4EnwaMatic® BAF er nå i drift, og det automatiske tilbakespylings- programmet er aktivert. Det vil bli kjørt en tilbakespyling hver 14. dag (2 ganger i måneden).