Title: Sprinkelrapport Lofotsenteret 2022.pdf
Alvorlighetsgrad0804 - 1LITENAvviksbeskrivelse Største dekningsareal og innbyrdes avstand er over- skredetStedReferanseSparebank1, kundemottakNS-EN 12845, tabell 19Sprinklerne (3 stk) i bakkanten av kundemottaket er montert med en avstand på 4,2 m. Største avstand mellom sprinklere er 4,0 mPoengtrekk2I kontorlandskap er sprinkler montert med avstand 4,2mIDETTERSYN, KONTROLL OG VEDLIKEHOLD Reservesprinkler og deler er tilgjengelig på virksomheten 1304 - 1AlvorlighetsgradLITENAvviksbeskrivelse Ikke tilstrekkelig antall reservesprinklere og tilhørende sprinklernøkler.StedSprinklersentralenAntall reservesprinklere for et OH-anlegg skal være 24 stkReferanseNS-EN 12845, kapittel 20.1.3Poengtrekk2Rutinekontroll - Side 17 av 20 Generert 30.10.2022 17:08 fra versjon 20221030-d1520660VANNFORSYNING Prøvingsutstyr - vanntilførselIDAlvorlighetsgradSted0408 - 2LITENSprinklersentralen