Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022131.031 HC WC13.2 Sammendrag, 1.031 HC WC13.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10.00.40.81.21.62.0x [m]Grenselinje ved 150 lx100150Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 2.95 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (4.92 m²)2382.00 lm 23.2 W 4.71 W/m² (2.73 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (2.0H 2.0H) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 173 lx 147 lx 0.85 0.77 <=24.7 0.75 mHovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 53 lx 123 lx 148 lx 127 lx 111 lxUo 0.88 0.56 0.46 0.54 0.66Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 57/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022131.031 HC WC13.2 Sammendrag, 1.031 HC WC