Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
KOMPOSITT WAVIN SITECH PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 60-90Maks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERKompositt- rørProtecta Rørstruper på begge siderGjennomføring Ø 32mm Wavin SiTech rør Ø 40mm Wavin SiTech rør Ø 50mm Wavin SiTech rør Ø 75mm Wavin SiTech rør Ø 90mm Wavin SiTech rør Ø 110mm Wavin SiTech rørFR Rørstruper 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag)Brannmotstand EI 90 U/U (E 120 U/U) EI 90 U/U (E 120 U/U) EI 90 U/U (E 120 U/U) EI 60 U/C (E 120 U/C) EI 60 U/C (E 120 U/C) EI 60 U/C (E 120 U/C)Alle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-SKOMPOSITT WAVIN SITECH PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 60-90Maks utsparing 1100mm x 1100mm (mellom vegg og dekke 550mm høyde x 1100mm bredde med innfestning på 3 sider)2 lag 50mm FR Brannplate 1-S monteres med 50mm overmål på begge sider. Kantene males med FR Dekkmaling