Title: Økernveien 94 - befaringsnotat - 27.04.21.pdf
Tilstanden på dekket så ut til å være god. Utover ca. 20 års aldring og normal bruk var det kun tegn til en liten vannlekkasje i akse A- mellom akse 8-9, der det hadde kommet igjennom fuktighet rundt hatteprofilen i stål som bærer dekkene. Brannisolasjonen av underflensen var deformert av fukt. Brannisolasjonen bør utbedres og tilstanden til bjelken bør kontrolleres med tanke på korrosjon.for Flaget ASsivilingeniør | MSckristian@flagetas.no 47 97 40 67Industriveien 22, 3300 Hokksund | Org.nr: 994 496 166 | Tel: 33 20 09 99 | Mail: post@flagetas.no | Web: www.flagetas.no