Title: isover_fireprotect_-_monteringsanvisning_-_2017_-_no.pdf
3-sidig brannpåvirkning (Ai/Vs-3) 4-sidig brannpåvirkning (Ai/Vs-4)Isoleringstykkelser for Isover FireProtect 150 Kritisk ståltemperatur 500 °C.BrannmotstandA/V ≤50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 25030 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2060 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 30 30 3090 20 20 20 20 25 25 30 30 35 35 35 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50120 20 25 30 30 35 40 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 70 70 70 70 70150 25 35 40 50 50 60 60 60 70 70 70 70 80 80 80 80 80180 35 50 50 60 70 70 70 80 80210 50 60 60 70 80 80240 60 70 80 80782. HSQ-profiler