Title: +038=360.019-#####._06-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Leverans och intransport GOLD SD 080 kan erhållas i höger- eller vänsterutförande, som endast fläktdel, som fläktdel och filterdel eller som fläktdel, filterdel och batterivärmeväxlardel. Aggregatet kan levereras som en enhet eller uppdelat när det består av fläktdel och filterdel. När aggregatet består av fläktdel, filterdel och batterivärmeväxlardel levereras det i två enheter, en enhet består då av fläktdel och bat- terivärmeväxlardel och en av filterdel. Aggregatdelar sammanfogas/delas med bult. El- och styr- kablage mellan aggregatdelar har snabbkoppling. GOLD SD kan användas som till- eller frånluftsaggregat. Om både till- och frånluftsaggregat används i en anlägg- ning, är tilluftsaggregatet försett med styrenhet, men inte frånluftsaggregatet. För att kunna styra båda aggregaten sammankopplas de med en kommunikationskabel. Alternativ för kanalanslutning A: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning. B: Fläktutlopp uppåt anges vid beställning (ej utomhus).VänsterutförandeHögerutförande