Title: Energirapport for Ello-bygget.pdf
Aggregat 36.02. Produksjonshall. Konstant luftmengde Roterende varmegjenvinner. Vannbårent varmebatteri. Styres av SD-anlegg Kjølebatteri i aggregat.Aggregat 36.01. KjellerAvdeling Ålesund Trippevegen 1 6009 Ålesund Mobil: 98259010Epost: post@energirad.no Org.nr. MVA 894882492 NOAvdeling Kristiansund Kronullveien 1 6521 Frei Mobil: 915851863Enøkrapport Ello-bygget, Kurs i Digital Eiendomsdrift 2020Gamle laboratorier i 2. etg. har avtrekksskap og punktavsug. Disse er ikke i bruk, men er ikke blendet.Belysning: LED monteres i kontorene i 2.etg. etter hvert som de renoveres. Alle hallene har T8 lysrørsarmaturer, bortsett fra i den østlige hallen, der det er montert LED. Ellers en blanding av T5, T8 og kompaktlysrør i kjeller, ganger og trapperom.Vinduer: Sør- og vestvendte vinduer i kontorene i 2. etg. er 3-lags glass av nyere dato. Ellers er vinduene med 2-lags glass av eldre årgang.Solavskjerming: