Title: Swegon Ventiler_baffler-Injusteringsguide.pdf
k (1,3) *) 0,50 0,50 0,88 1,38LLLL LHLH MMMM HHHHk (2,4) **) 0,50 1,38 0,88 1,38***) Alla fyra sidor på enheten kan ställas in individuellt. Dysinställningens benämning följer ordningen enligt ﬁgur 16. Se ﬁgur 17 för exempel. * ) Total k-faktor för sida 1 och 3 **) Total k-faktor för sida 2 och 4Figur 16. Toppvy dysinställning ADAPT Parasol EX enmodulsenhet, sida 1-4.Figur 17. Exempel på dysinställning ADAPT Parasol EX enmodulsenhet - LHLH.56Injusteringsguide 2014:12www.swegon.comLuftdon med anslutningslåda ALSCDKALSd Storlek 80-100 100-125 125-160 160-200 200-250 250-315 Antal mätslangar: 1 Slangfärg: RödStorlek 100 125 160 200 250 315CDKa – tilluft 360°Spalt – 20 mm 6,8 9,8– – –Spalt – 30 mm 6,9 10,1 16,3 26,9 38,5 57,6CDRALSdCDRb – tilluft 360°Storlek 80-100 100-125 125-160 160-200 200-250 250-315Storlek 100 125 160 200 250 315Spalt – 20 mm 5,0 7,1 – – – –Spalt – 30 mm 5,6 8,1 13,1 18,4 24,3 36,1Antal mätslangar: 1 Slangfärg: RödInjusteringsguide 2014:12