Title: +038=360.019-#####._06-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Elanslutning 3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AMärkdata per fläkt Motoraxeleffekt 4,0 kW alt. 5,0 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz185Dimensionering, installation, mått och viktGOLD SD, storlek 040 GOLD SD, storlek 040Luftflöde, m3/ha P,g n n k ö s k c y r t lia t o T2Eff.-var. 1SFPv=1,251,000,75 1FläktEf f.-var.2Lw,tot75dB808590a P, t s u l r ö f s k c y r t l a t o TB atteriv är m e v ä xlare( F 7 )e P M 1 5 0 % e P M 10 6 0 % ( M 5 )Luftflöde, m3/sUndre gräns för luftflödet vid luftflödesreglering.Aggregat utan batterivärmeväxlare, effektvariant 2 och full face anslutningsgavlar, motsvarar krav enligt Ecodesign 2016/2018. Aggregat med batterivärmeväxlare, effektvariant 2, motsvarar krav enligt Ecodesign 2016/2018 om medelvärde av tillufts- och frånluftsflöde ej överstiger 4,91 m3/s (2016) resp. 4,38 m3/s (2018). Övriga värden i diagram är beräknade för aggregat med standard anslutningsgavlar.