Title: +135.01=370.002-JP501T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Ved montering av pumpen må det overholdes en aksial minimumsav- stand til vegg/tak for ventilasjonshetten til motoren på min. 200 mm + diameteren på ventilasjonshetten. MERK: Det må monteres sperreinnretninger foran og bak pumpen for å forhin- dre tømming av hele anlegget ved kontroll eller utskifting av pumpen. Det skal monteres en tilbakeslagsventil på trykksiden i hver pumpe.177.318d sFig. 21: Hvilestrekning før og etter pumpenTransport fra en beholderKondensavløp, isolasjonElektrisk tilkoblingSikkerhetVIKTIG: Før og etter pumpen må det monteres en rett rørledning som fungerer som hvilestrekning. Lengden på hvilestrekningen skal være minst 5 x DN til pumpeflensen (fig. 21). Dette gjøres for å unngå strømningska- vitasjon.Rørledninger og pumpe må monteres uten mekaniske spenninger. Rørledningene må monteres slik at pumpen ikke må bære vekten av rørene.Rørledninger og pumpe må monteres uten mekaniske spenninger. Rørledningene må monteres slik at pumpen ikke må bære vekten av rørene.