Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Är tryckfallet i systemet för stort i förhållande till det tillgängliga statiska tryck som pumpen ger, minskar det resulterande flödet och skillnaden mellan ingående och utgående köldbärartemperatur i pumpmodulen ökar.4910 - STYRNING AV NOMINELLT FLÖDE VID PUMP MED FAST VARVTALFör att minska tryckfallen i köldbärarsystemet krävs:- -att tryckfallet i de olika komponenterna (böjar, nivåskillnader, ventiler etc.) minskas så mycket som möjligt. att rätt rördiameter används. att täckplåtar på hydraulsystemet undviks i möjligaste mån.Exempel:Enhetmedettgivetnominelltflödepå4,8l/s200417531501125a P k, l la f k c y r T10075502250246810Vattenflöde l/sFörklaring 1 Enhetens pumpkurva 2 Plattvärmeväxlarens tryckfall (mäts med manometrarna som är anslutna vid vattnets inlopp och utlopp) 3 Tryckfallet i installationen med reglerventilen helt öppen 4 Tryckfallet i installationen efter ventilstyrning för att uppnå det angivna flödet50