Title: +038=433.000-NI003._07-Testrapport elektriske anlegg - DM1.E7=433.08.05, Pareto plan 08.pdf
GODKJENTNr. 2828292930303131323233333434TEST RAPPORTResultatDM1-3. Plan 8 / DM1.E7.433.08.05 / XF027 16/2/C/003 19.11.2020 12:25Zs(rcd)Z: 0.33ΩIsc: 703A Sikringstype: C SIKRING I: 16A SIKRING T: 35ms Isc_lim: 160.0ADM1-3. Plan 8 / DM1.E7.433.08.05 / XF028 16/2/C/003 19.11.2020 12:17Z-LINEZ: 0.39ΩIsc: 592A Sikringstype: C SIKRING I: 16A SIKRING T: 35ms Isc_lim: 160.0ADM1-3. Plan 8 / DM1.E7.433.08.05 / XF028 16/2/C/003 19.11.2020 12:17Zs(rcd)Z: 0.34ΩIsc: 679A Sikringstype: C SIKRING I: 16A SIKRING T: 35ms Isc_lim: 160.0ADM1-3. Plan 8 / DM1.E7.433.08.05 / XF028 16/2/C/003 19.11.2020 12:37KONTINUITET R: 0.2ΩGrenseverdi: 0.7ΩDM1-3. Plan 8 / DM1.E7.433.08.05 / XF028 16/2/C/003 19.11.2020 12:38R LOW OhmR: 0.15ΩR+: 0.2Ω R-: 0.1Ω Grenseverdi: 0.7ΩDM1-3. Plan 8 / DM1.E7.433.08.05 / XF029 16/2/C/003 19.11.2020 12:24SPĆNDINGUln: 234V Ulpe: 234V Unpe: 0V f: 49.9HzDM1-3. Plan 8 / DM1.E7.433.08.05 / XF029 16/2/C/003 19.11.2020 12:24