Title: Innreguleringsventil.pdf
Differansetrykk (ΔpV): Maks. differansetrykk (ΔpVmax): 400 kPa = 4 bar Min. differansetrykk (ΔpVmin): DN 10-20: 15 kPa = 0,15 bar DN 25-32: 23 kPa = 0,23 bar (Gjelder innstilling 10, helt åpen. Andre innstillinger vil kreve lavere differansetrykk. Sjekk ved hjelp av programmet HySelect). ΔpVmax = Høyeste tillatte trykkfall over ventilen for å oppnå oppgitte ytelser. ΔpVmin = Minste anbefalte trykkfall over ventilen for fullverdig aktivering av differansetrykkreguleringen.Medium: Vann eller nøytrale væsker, blandinger av vann og glykol (0-57%).Løftehøyde: 4 mmLekkasjenivå: Lekkasjemengde ≤ 0,01% av max qmax (innstilling 10) og riktig strømningsretning. (Class IV i henhold til EN 60534-4).Karakteristikk: Lineær, tilpasset av/på-regulering.2Materiale: Ventilhus: AMETAL® Ventilinnsats: AMETAL® Kjegle: Messing CW724R (CuZn21Si3P) Spindel: Rustfritt stål Spindeltetning: O-ring i EPDM Δp-innsats: PPS Membran: EPDM og HNBR Fjærer: Rustfritt stål O-ringer: EPDM