Title: +038=360.006-#####._01-360.006 Gold RXF-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Dimensjonerende hastighetMaks. hastighetDimensjonert eleffekt til motor(er) Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregning MerkeeffektMotoropsjonMotorbetegnelseAntall motorer/vifter i hver luftretning Total statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 90,7%)1,55 m/s100 Pa50 Pa150 Pa2,083 m¥s611 Pa561 Pa08 °C250 omdr/min1241 omdr/min1278 omdr/min1740 omdr/min2,21 kW2,02 kW5,00 kwDOMEL 749.3.3931619 %935 %Side: 23/45AHU DesignTeknisk spesifikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 (877695) Aggregatnavn: 360.006 - GOLD RXF-30 +/- 7.500 m%h -Nominell luftmengdeSwegon’Dato: 08.04.201915/1.0.20190321.1195930Aggregat ID: AD10000500180AntallFMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFPAnslutningsramme, AvkastStatisk trykkfallSpjeld, TBSA514006011Spjeldmotor: Med fjaerreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfall