Title: 360 Eagle Ceiling.pdf
Silver blank, glans 80, RAL 9006 - Grå aluminium blank, glans 80, RAL 9007 - Vit halvblank, glans 40, RAL 9010 - Svart halvblank, glans 35, RAL 9005 - Grå halvmatt, glans 30, RAL 7037Olackerat och andra färgkulörer på förfråganDysorna är tillverkade i plast (PP-Polypropen).Vid montage i kassettundertak rekommenderas att luftdon med yttermått 595 x 595 mm används. Dessa läggs direkt ned i T-bärverket för att sedan fixeras till kanalsystemet alternativt anslutningslåda.När anslutningslåda ALS används skall denna fixeras mot byggnadskonstruktionen med pendlar eller montageband.Avståndet mellan anslutningslådan och luftdonet kan förlängas med cirkulär kanal av en längd upp till 500 mm utan att mätslang och spjällreglage behöver förlängas, se figur 2 och 3.TillbehörAnslutningslåda: ALS. ALS-lådan är utförd i förzinkad stålplåt och Innehåller demonterbart injusteringsspjäll, fast mätuttag samt ljudab- sorbent*) med förstärkt ytskikt. Täthetsklass C på höljet enligt SS-EN 12237 samt VVS/AMA 12.