Title: +135.01=370.001-JP502T_01-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Fig. 11: Regulering Δp-vHHn maxsHsn minFig. 12: Manuell driftQQQQQForklaring (Fig. 9): 1 Festepunkter for deksel 2 Betjeningsknapp 3 Infrarød-vindu 4 Kontrollpanel 5 Display 6 DIP-bryter 7 Effektklemmer (nettklemmer) 8 Grensesnitt for IF-modulReguleringstypene som kan velges er: Δp-c:Elektronikken holder differansetrykket som dannes av pumpen kon- stant over den tillatte væskestrømmen på det innstilte differanse- trykk-settpunktet Hs og opptil maksimal-karakteristikken (Fig. 10). Q = væskestrøm H = differansetrykk (min./maks.) HS = differansetrykk-settpunkt LES DETTE: For ytterligere informasjon om innstilling av reguleringstype og tilhø- rende parametere, se kapittel 8 "Betjening" på side 33 og kapittel 9.4 "Innstilling av reguleringstype" på side 49.Δp-v:Pumpeelektronikken endrer differansetrykk-settpunktet som pum- pen skal holde seg til, lineært mellom løftehøyde Hs og ½ Hs. Differan- setrykk-settpunktet Hs reduseres eller økes i samsvar med væskestrømmen (Fig. 11).