Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Ist mehr als ein Gerät im Raum instal liert, kann das Ablaufsystem wie in der Abbildung gezeigt angeordnet werden. (siehe Abb. 23).Für die komplette Entwässerung des Gerätes siehe Paragraph "ENTLEERUNG DER ANLAGE" unter Wartung.Prüfung Beim Starten des Gerätes prüfen, dass die Pumpe das Wasser ordnungsgemäß entsorgt. Andernfalls die Neigung der Rohrleitungen kontrollieren und nach eventuellen Verstopfungen suchenÜberspannung der Kategorie III sicherstellt. Die Stromversorgung an den Leiter L (Linie), Nulleiter N (neutral) und den Erdleiter (Erde) wobei die auf der Unterseite der Schaltkästen angezeigten Polungen eingehalten werden müssen, sie Abb. 36-38-39-40. Alle Baugruppen sind mit einer Sicherung zum Schutz des Gerätes und eine zum Schutz des Steuersystems ausgestattet (Typ gF 1A). Zum Austauschen der Sicherung zum Schutz des Gerätes, halten Sie sich an die Tabelle I, wie im Schaltplan dargestellt, anschließen;