Title: 2019-11-27 IK 1.år Elektro Termografi  BS1 AS Bytesteinen 1.pdf
Bs1 Eiendom AS Bytesteinen 1UF 2.etg, Bytesteinen 1ID: 51195Det er spenningsførende deler som ikke er beskyttet av IP2X- kapsling eller bedre. Fordelinger er i stor grad ikke tilstrekkelig kapslet for betjening av usakkyndig personell. Fordelinger dette gjelder skal holdes låst og merkes slik at usakkyndige ikke har tilgang.TiltakSpenningsførende deler må beskyttes av IP2X-kapsling eller bedre (FEL §20, §21). Lukkingsfrist25.05.2020ID: 51196Kursfortegnelse er ikke i samsvar med innhold. Fordeling VR, kursfortegnelse mangler.TiltakKursfortegnelse må oppdateres (FEL §12, §32).Lukkingsfrist25.05.2020ID: 51197Spenningsførende deler er åpen med fare for berøring. Fordeling VR, laskeskinne mangler endedeksel, 2 stk 3-fas Moeller.TiltakSpenningsførende deler må avdekkes straks (FEL §36).Lukkingsfrist25.05.202027.11.2019 10:12:44 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres2 - Må utbedres21/48AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1UF 2.etg, Bytesteinen 1ID: 51198