Title: +038=360.018-#####._07-360.018 GOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
D1(M)ElanslutningGOLD F RX3-fas, 5-leder, 400V-10/+15%, 50Hz, 10AGOLD F HC3-fase, 5-leder, 400V +/-10%, 50Hz, 25ASide: 9/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.018 - 360.018 GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/h - 90%Funksjonsdeler i luftretningenHastighet m/sLufttemperatur inn/ut vinter °CLufttemperatur inn/ut sommer °CInntakskanalSpjeldAnslutningsrammeFilter1,47Roterende varmeveksler2,4220,0/13,426,0/26,0Batteri RX/HC1,6513,4/20,026,0/16,0VifteAnslutningsgavlVarmebatteri, vann2,193,5/20,0TilluftskanalAvtrekkskanalAnslutningsrammeFilter1,39Roterende varmeveksler2,4220,0/-13,426,0/26,0Batteri RX/HC1,6913,4/-16,726,0/41,2VifteAnslutningsgavlSpjeldAvkastkanalLydeffekt til kanal målt iht. ISO 5136 Innsettingsdempninger medregnet til kanal. Lydeffekt til omgivelsene målt iht. ISO 3741Frekvensband631252505001k2kTil tilluftskanal797475777472