Title: datablad sokler edi serien.pdf
Kodet kort føres inn i åpningen i siden av sokkelen. Sørg for at kortet blir satt riktig på plass og blir låst. Når de- tektoren settes i sokkelen vil de tappene som er fjernet på adressekortet angi adressen til detektoren. På denne må- ten blir vedlikehold og eventuelt bytte av detektor enkle- re.Under normale omstendigheter så skal det være isolator for hver 32. detektor. Når det benyttes summere på sløy- fen så leveres disse i to varianter hvorav den ene har innebygget isolator ledd. I dette tilfelle så vil det normalt sett ikke være nødvendig med isolator sokkel. Benyttes summer uten isolator ledd så må det monteres isolator for hver 20. detektor. I tillegg til isolator sokkel så er alle EPP manuelle mel- dere og EMI moduler utstyrt med egne isolatorer. Dette bør tas med i beregningen.Relé sokkel EBI-20EBI-20 relé sokkel er en videreutviklet standard sokkel med integrert relé med lavt strømtrekk for styring av eksternt utstyr.