Title: 360.010.pdf
Innmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)Statisk trykkøking i SFPv beregningTemperaturheving p.g.a. vifteMin. hastighetTurtall i SFPv beregningDimensjonerende hastighetMaks. hastighetDimensjonert eleffekt til motor(er)Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregningMerkeeffektMotoropsjonMotorbetegnelseAntall motorer/vifter i hver luftretningTotal statisk virkningsgrad inklusiv drivenhetMaks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 92,0%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, TilluftStatisk trykkfallDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534414InnUt26,016,0°C5083%29,14kW0,143l/minInnUt26,041,2°C5021%6 750 m³/h533 Pa484 Pa0,7 °C280 omdr/min1 552 omdr/min1 593 omdr/min1 890 omdr/min1,58 kW1,44 kW2,40 kW1DOMEL 748.3.492163,2 %