Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
Genleşme tankı ve ısıtma cihazı arasındaki bağlantı daima açık olmalıdır.Genleşme tankı ve ısıtma cihazı arasındaki bağlantı daima açık olmalıdır.2. MontajKurulum yalnızca onaylı personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Yerel düzenlemelere ve kurallara uyun. Tankı monte etmeden önce tesisatı iyice yıkayın (asla emniyet vana- sı üzerinden değil) ve tesisatta basınç altında kaçak olup olmadığını kontrol edin.Montaj • 2 ila 25 litre arası kapasiteli genleşme tankları su nipeline (E) asılı halde monte edilir. Uygun bir MB 2 veya MB 3 duvar braketi veya Flexconsole (8 - 25 l) kullanın. (şek. 2)35 ila 80 litre arası kapasiteli genleşme tankları su nipeli aşağı bakacak veya zemin üzerinde duracak şekilde monte edilir. (şek. 3) • 100 ila 1000 litre arası kapasiteli genleşme tankları zemin üzerin-35 ila 80 litre arası kapasiteli genleşme tankları su nipeli aşağı bakacak veya zemin üzerinde duracak şekilde monte edilir. (şek. 3) • 100 ila 1000 litre arası kapasiteli genleşme tankları zemin üzerin-