Title: 365_360.011 DVCompact Drift og Vedlikehold.pdf
Kontroller om det er synlige skader i kanalføringene, og/eller om de er tilstoppet med støv/annen forurensning3. KaldlufttilførselKontroller settpunktet for temperaturenKontroller om overopphetingstermostaten er utløst. Om nødvendig må du tilbakestille branntermostaten i koblingsboksen på elbatteriet.Kontroller om overopphetingstermostaten er utløst. Om nødvendig må du tilbakestille branntermostaten i koblingsboksen på elbatteriet.Kontroller om avtrekksfilteret må skiftes utKontroller om viftene har stoppet som følge av overoppheting. Sjekk frekvensomformer for feilmelding.4. Støy/vibrasjonerKontroller at aggregatet står helt plantRengjør viftebladeneKontroller at skruene som holder viftene, er tilstrammetKontroller vibrasjonsdemperne og fleksible koblingerDVCompactDrift- og vedlikeholdsInstruksjoner26Systemair AB6.1 Alarmer