Title: orion-lov.pdf
Front, himlingsplate og ventilkropp er produsert i stål. Anslutningen på ventilkroppen har påmontert EPDM gummipakning. Innfestingspunktene i ventilkroppens hjørner er produsert i plast som har innmonterte holdemagneter. Hele ventilen er innvendig og utvendig lakkert i RAL 9003 - glans 30. Andre farger kan leveres på forespørsel.HURTIGVALGOrion-LØV[m³/h]Dim.25 dB(A)30 dB(A)35 dB(A)125106125147181160 BESTILLINGSKODE: Orion-LØV 200237211278246326250347403468315472551644400620757925Tabell 1, tabellen viser luftmengder ved oppgitt lydeffektnivå.BESTILLINGSKODE, Orion-LØVOrion-LØV - TA - 160 / 0Produkt: For himlingsvariant: TA = A-kant DC = Dampa Clip-In DG = Dg-kant DS = Ds-kant EK 24 = E-kant - T24 EK 15 = E-kant - T15SL = SpesiallakkDimensjon: Ø125 - Ø400Eksempel: Orion-LØV-TA-160/0 Forklaring: Orion-LØV tilluftsventil med knekkekant A fo r T-profil himling, anslutning ventil Ø160.BESTILLINGSKODE, LunaBESTILLINGSKODE, Luna(Side 2)