Title: Monteringsanvisning - FR brannplate.pdf
Protecta Rørstruper 1 lag 50mm bredde2 lag 60mm Brannplate 1-S9-25mm gjennomgående cellegummiAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge siderISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 240MURTE OG STØPTE KONSTRUKSJONER - VEGGERMURTE OG STØPTE KONSTRUKSJONER - VEGGERMaks utsparingsmål 2400mm bred og 1200mm høyMaks utsparingsmål 100mm bred og 100mm høyStålrør ≤ Ø219mmAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge siderStålrør ≤ Ø40mmAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge siderGjennomgående 30mm rørskål av steinull ≥ 80 kg/m3≥ 20mm steinull ≥ 80 kg/m3 ≥ 100cm på begge sider60mm Brannplate 2-S60mm Brannplate 2-S