Title: FDV_Instruks_Ahlsell_.docx
Kode Arbeidsbeskrivelse Tid Se detalj instruks Generelt 2 g./år Kontroll: Andre ting som kan ha betydning for bygget. Arbeidets vanskelighetsgrad, farlige eller vanskelige adkomster til utstyr. Anleggenes generelle tilstand og slitasje Tiltak: nødvendige tiltak iverksettes Ventilasjonsrom 2 g./år Kontroll: Renhet, ryddighet, brannsikkerhet, sluk Tiltak: Feil og mangler av enkel karakter blir rettet, som f.eks. fylle vann i sluk, øvrige nødvendige tiltak iverksettes Automatikk og tavle 2 g./år Kontroll: varmegang i koplingspunkter, automatikk og styringer, sekvenser og reguleringsstabilitet, sikkerhetsforriglinger, styringer og meldinger Tiltak: ettertrekke, justere tider på urbrytere, setpunkt ol. vurdere alle innstillinger med tanke på energiforbruk og komfortbehov, utskifting av deler Aggregathus 1 g./år Kontroll: renhet, lekkasjer, hengsler, mekaniske forhold Tiltak: rensing, feste løs isolasjon, reparasjon, skifte av deler Inntaksrist 1 g./år Kontroll: renhet, korrosjonsangrep, mekaniske forhold. Tiltak: