Title: Produktdatablad 9253204(med flere) (2) .pdf
Formler för Cv/Kv-värden:∆P = Q2 2 CvQ = Cv x ∆PDär: Q = Flöde (GPM) ∆P = Tryckfall (psi) Cv = FlödeskoeﬃcientDär: Q = Flöde (m³/h) ∆P = Tryckfall (Bar) Kv = FlödeskoeﬃcientStorlekCVKVNominell tum DN 2 DN50 2 1/2DN65 3 DN80 4 DN1005DN125 6 DN150Faktisk utvändig diameter tum mm 2.375 60,3 2.875 73,0 3.000 76,1 3.500 88,9 4.500 114,3 4.250 108,0 5.563 141,3 5.250 133,0 5.500 139,7 6.625 168,3 6.250 159,0 6.500 165,1(helt öppen)11526026044082082012001200120018001800(helt öppen)992242243797077071034103410341552155218001552200A3 8 DN200216,3 8.625 219,13400340029312931250A3 10 DN250267,4 10.750 273,05800580050005000300A3 12 DN300318,5 12.750 323,990009000775877583Storlek enligt Japanese Industrial Standard (JIS).08.20-SWE 2702 Rev O Uppdaterad 10/2019 © 2019 Victaulic Company. Med ensamrätt.victaulic.com10victaulic.com5.0 PRESTANDA (FORTS.)Serie 761 Vic-300 MasterSeal™ vridspjällsventil