Title: +038=360.011-#####._05-360.011 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Installasjon- og vedlikeholdsanvisning.pdf
/+Lodd fast skjøterørene til kjølemedierørene i ytterseksjon (med kompressor).Kjølemedierør (4 stk.)Skjøterør (4 stk.)Kjølemedierør (4 stk.)Koble slanger merket HP, LP og LIQUID til respektive ser- viceuttak i midtseksjonen (bak inspeksjonsluke).Rørgjennomføringer (4 stk.)Rørgjennomføringer (4 stk.)Skissen viser RX/HC fra baksiden i et aggregat med tilluftsvifte i nedre plan. Ved tilluftsvifte i øvre plan er kjølemedierør plassert i overkant av øvre plan, se stiplede linjer.Test tettheten ved å vakuumsuge kjølemediekretsen og åpne kranene (4 stk.) for å fylle hele kretsen med kjøleme- dium.Monter vifte-/filterdeler til RX/HC og koble til elektriske hurtigkoblinger, se separat installasjonsanvisning for GOLD.10www.swegon.com4. STRØMTILKOBLING Dimensjonering av kabel for kraftmating skal ta hensyn til omgivelsestemperatur og leggemetode. Kabler skal legges på en sikker måte. Sørg for at kabler ikke berører komponenter, flatene kan være varme eller vibrere. OBS!