Title: +038=360.019-#####._09-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
EffektvariantAntall rørraderAntall seksjonerLamellavstandTrykkfall, tørrTrykkfall, våtLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighetSensibel batterieffektØnsket total batterieffektBatteriets overkapasitetAvrennt væskemengdeKjølemedieFordampingstemperatur (duggpunkt)Batteriets væskevolumAntallAvtrekk1Anslutningsgavl, AvtrekkStatisk trykkfall1FilterFilterklasse ePM10 60% (M5)2x(592x592x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonenAnbefalt dim. trykkfallStarttrykkfallSluttrykkfallDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-100005346788 IArtikkelbenevningTBLZ-1-27-12412,5 mm43 Pa49 Pa1,96 m/sInnUt26,817,0°C4882%25,60 kW29,75 kW2 %0,086 l/minR410a6,0 °C13 I5 Pa1,81 m/s74 Pa37 Pa111 PaSide: 14/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.019 +/- 8.640 m3/h - 90% samtidghet1Batterivarmeveksler, GOLD030F2SDP01