Title: +038=360.027-#####._04-360.027 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonenDato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000572045221825 utv.2,0 mm12 Pa1,57 m/sInnUt3,520,0°C7626%39,00 kW24 %InnUt60,030,0°C0,315 l/s2,9 kPa6 I15 utv.8,0 kPaArtikkelbenevningTBVL-3-040-12 Pa1,45 m/sSide: 6/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.027 - 360.027 GOLD25FRXHC +/- 7.000 m³/h - 100%Dato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000572045Anbefalt dim. trykkfall92 PaStarttrykkfall46 PaSluttrykkfall139 Pa1Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G025FRXHCP011Roterende varmeveksler RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluft1Reversible trinn1Batteri RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluftAntall rørrader5.7Lamellavstand2,1 mmTrykkfall38 PaLufthastighet1,76 m/s1VifteVifte av typen GOLD Wing+