Title: +038=310.000-NI011._06-7-415 Trykkprøvingsskjema.docx
7-415 Trykkprøvingsskjema én seksjonSjekkpunkter OK Avvik I.A. Målt verdi / tilleggsinformasjon Tegningsnummer og revisjon X V20-08-02 Dato tegning X Ved trykkprøvning med luft: Pass på at alt trykket er ute før slangen skrus fra; det er lett for at det blåses ut stålspon og støv som kan skade øyne! X Seksjon x 8 etg akse 1-8 akse a-c Alle anlegg trykkprøves med min 1,3 x driftstrykk x Sprinkler: 15 bar (vann) Type matr x Vsh galv press rør og deler Dimensjon x 54-42-28-15 BAR ved trykksetting x 2 bar luft 10 bar vann Påsatt klokken x Kl 0600 BAR ved avlesing etter minimum 2 timer x 2 bar luft 10 bar vann Avlest klokken x Kl 0900 Annet