Title: MA rør.pdf
Dettebetyrogsåatinstallasjonavflere typer sammen ikke anbefales. En Düker EK Fix eller annet forbindelsestykke for sammenkoblingavplastrørerikketillatti nærheten av gjennomføringen.2. DÜKER-rør ved siden av brennbare rørMed forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner.910BRANNMOTSTAND4. Avvik fra minimumsavstanden er mulig, men kun dersom støpejernsrøret også er isolert slik at varmeoverføringen reduseres. Enkelte slike løsninger er godkjent i Tyskland (kun med Dükorapid® / Rapid koblinger). rockwoolmatter i mineralull, tykkelse ≥ 30 mm4. Avvik fra minimumsavstanden er mulig, men kun dersom støpejernsrøret også er isolert slik at varmeoverføringen reduseres. Enkelte slike løsninger er godkjent i Tyskland (kun med Dükorapid® / Rapid koblinger). rockwoolmatter i mineralull, tykkelse ≥ 30 mmDüker SML EN 077Dsolid taktykkelse på minst 150 mmbcaacy n a m r e G ne d a M 0 N D N D 7 7 0 N EIbbetong eller sementmørtel (MG II, IIa, III)