Title: +038=370.102-SV005T_01-FDV-dokumentasjon - IMI Hydronic Engineering AS - VA_VVS 8522031 med flere - STAD Nordic innreguleringsventil (1).pdf
Materiale: Ventilhus og overdel: AMETAL® Tetning (hus/overdel): O-ring i EPDM Kjegle: AMETAL® Setetetning: O-ring i EPDM Spindel: AMETAL® Glidebrikke: PTFE Spindeltetning: O-ring i EPDM Fjær: Rustfritt stål Ratt: Polyamid og TPEDimensjon: DN 10-50Måleuttak: AMETAL® Tetninger: EPDM Lokk: Polyamid og TPETrykklasse: PN 25Temperatur: Maks. arbeidstemperatur: 120°C (for kortere perioder 150°C) Min. arbeidstemperatur: -20°CAvtapping: AMETAL® Tetning: EPDM Pakninger: Fiberbasert aramidAMETAL® er IMI Hydronic Engineering avsinkningsbestandige legering.Medium: Vann eller nøytrale væsker, blandinger av vann og glykol (0-57%).2Merking: Hus: IMI, TA, PN 25/400 WWP, DN og tommebetegnelse. DN 50 også CE. Rød/grå ratt: TA, STAD* og DN.Tilkobling: Innvendige gjenge lik ISO 228. Gjengelengde lik ISO 7/1.Typegodkjennelse: Typegodkjent av SINTEF for tappevann.MåleuttakAvtappingMåleuttakene er selvtettende. Ved måling løsnes lokket, og målenålen føres inn gjennom det selvtettende måleuttaket.