Title: Swegon WISE_Measure_a-m Luftmengdemåler- Bruksanvisning.pdf
Montering – rektangulær versjon Mål B i figur og tabell nedenfor finnes i tabellen "Rektan- gulær versjon" til venstre.Rett strekning før WISE Measure i rektangulære kanaler200 x 200300 x 2002,53,034501231804006001440216046Type forstyrrelseEn 90°-bendE (m2 = 5 %) E = 3 x BE (m2 = 10 %) E = 2 x B400 x 2003,46724280028808T-stykkeE = 3 x BE = 2 x B500 x 2003,9843031000360010600 x 2004,31003601200432012BB700 x 2004,81174221400504014EHEH800 x 2005,313347916005760161000 x 2006,21676022000720020300 x 3003,47627490032409400 x 3003,81023681200432012500 x 3004,31274581500540015Figur 5. Krav til rett strekning for rektangulære kanaler.600 x 3004,81525481800648018700 x 3005,11786412100756021800 x 3001000 x 3005,76,6203254731915240030008640108002430