Title: +175=325.001_IO001_Drift _ Skötsel Parca G 700 LT.Produktinformasjon.pdf
Om rörvägarna innehåller fler böjar måste diametern förstoras till lämpligt mått.Bökgaskanalerna måste isoleras för att förhindra temperaturförluster över 1 eC per meter. En riktigt dimensionerad sotlucka för tömning av fast material och ett hål för rökgasprov måste göras vid foten av rökgaskanalen.Om dimensionsförutsättningarna enligt brännarvaltabellerna inte överenstämmer verkligheten kontakta oss för ny dimensionsberäkning.4 Montering - sê separat monter¡ngsanv¡sn¡ngBruksanvisningParca G 700 LTOsby Parca AB5 Om driftsättningen5.1 Allmäntlnnan pannan startas, kontrollera följande:att specifikationerna angivna på dataskylten angående el, vatten, gas, bränsleolja eller annat bränsle överensstämmeratt brännarens etfekt motsvarar pannans effektatt rören från pannan täcks av termoisolerande materialatt utblåsröret för rökgasen fungeraratt sotluckor, rökskåpet är stängda så att man får en total försegling av rökgasen och att brännplåten är tät