Title: 2209 Elektro - NEK 405-3 Næring Oppdelt Lofotsenteret.pdf
26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no2 - Må utbedres76/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 05 Installasjonen genereltId: 1790Kabler og ledninger er ikke korrekt installert.TiltakKabler og ledninger må installeres korrekt.LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar Utgang ved turistinformasjon.26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no2 - Må utbedres77/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 05 Installasjonen genereltId: 1724Kabler og ledninger er ikke korrekt installert.TiltakKabler og ledninger må installeres korrekt.LukkingsfristPrisoverslag20.12.2022Kommentar Mye kabel på kabelbro garasje som ikke er festet tilstrekkelig/forskriftsmessigId: 1768Kabler og ledninger er ikke korrekt installert.TiltakKabler og ledninger må installeres korrekt.LukkingsfristPrisoverslag20.12.2022Kommentar Ved rulletrapp/heis 2.etg kabel ligger løst oppå himling.26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no1 - Bør utbedres1 - Bør utbedres78/103Avvik