Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
Les vases d’expansion d’une capacité comprise entre 35 et 80 litres sont montés avec la douille d’eau dirigée vers le bas ou à la verticale sur le sol. (fig. 3)Les vases d’expansion d’une capacité comprise entre 100 et 1000 litres sont montés à la verticale sur le sol. (fig. 4b)Pour les vases avec une vessie interchangeable, il faut conserver un espace libre d’au moins 600 mm au-dessus du vase. (fig. 4a)Mise en service Si la pression de gonflage réglée en usine ne correspond pas à celle calculée pour l’installation, il convient de régler la pression de gonflage. Le côté eau du vase doit être vide. Déposer le capuchon de la soupape (F) et régler la pression de gonflage. Poser à nouveau le capuchon de la soupape (F). Séquence de mise en service : 1. Ouvrir les raccords de purge. (fig. 6, fig. 7) 2. Remplir lentement l’installation jusqu’à ce que la pression dans le vase d’expansion soit supérieure de 0,2 bar à la pression de gonflage. Purger l’installation durant le remplissage. (fig. 8)