Title: +038=320.102-SB006T_01-Energy Valve Reguleringsventil Belimo - Produktdatablad.pdf
Dette kan inverteres i tilfeller av regulering med et analogt signal. Inverteringen snur standard adferd, dvs at ved et posisjoneringssignal på 0% er reguleringen til V'max eller Q'max, og ventilen stenges ved et posisjoneringssignal på 100%.Via den integrerte nettserveren kan maksimal væskemengde (tilsvarende 100 % behov) justeres direkte på enheten, enkelt og sikkert, i noen få trinn. Dersom enheten er integrert i det overordnede systemet, kan balanseringen utføres direkte fra driftskontrollsystemet.Dersom en varme- eller kjølekrets driftes med en differansetemperatur som er for lav, og dermed en volumstrøm som er for høy, vil ikke dette resultere i økt nytteeffekt.Likevel må varme- eller kjølemaskiner produsere energien ved en lavere effektivitetsgrad. Det betyr at pumper sirkulerer for mye vann og øker energiforbruket unødig.Ved hjelp av Energiventilen er det enkelt å oppdage drift ved for lav differansetemperatur, noe som resulterer i ineffektiv energibruk.