Title: +038=433.000-NI003._05-Testrapport elektriske anlegg - DM3.E3.433.09.02, Pareto plan 09.pdf
Uiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF038 C16/2 10.06.2020 14:39SPĆNDINGUln: 232V Ulpe: 232V Unpe: 0V f: 50.0HzDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF038 C16/2 10.06.2020 15:01R ISOR: >200MΩ Um: 262VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF039 C16/2 10.06.2020 14:39Tallberg Elektro A/S Tlf.22796640Side:11GODKJENTGODKJENT*GODKJENT*GODKJENTGODKJENT*GODKJENT*GODKJENT*GODKJENTGODKJENT*GODKJENT*GODKJENTGODKJENT*Nr.82828383848485858686878788888989TEST RAPPORTResultatSPĆNDINGUln: 233V Ulpe: 234V Unpe: 0V f: 50.0HzDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF039 C16/2 10.06.2020 15:02R ISOR: >200MΩ Um: 263VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF040 C16/2 10.06.2020 14:39SPĆNDINGUln: 233V Ulpe: 233V Unpe: 0V f: 50.0HzDM1-3. Plan 9 / DM3.E3.433.09.02 / XF040 C16/2 10.06.2020 15:04R ISOR: >200MΩ Um: 263VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩ