Title: 310-Aiwell controll.pdf
11. Anbefalt plassering av følereFølere for veksler. T23: Tur Primær, T24: Retur Primær, T25: Tur Sekundær, T26: Retur Sekundær. Eksempel 1: shunt kald side. Eksempel 2: shunt på varm side.Vitkig! Følere skal plasseres minimum 1,5 meter fra veksler, for å unngå smittevarme. Untaket er T24 retur primær som skal stå så nær så mulig grunnet frost sikring.Følere for snøsmelt bakke: T29/T5 overflate bakke, ca 1 cm under overflate. T30/T6 mellom rør/varmekabler.Følere for fotballbane, T31 overflate gress, skal ligge i overflate gress. T32 granulat, skal ligge midt i granulatet. T33 skal ligge mellom rør.Følere for saltak/pultak med varmekabel i takrenner. Se tegning.AC3000 Installasjon og Bruker ManualRevisjon 22Dokument: 300100AC3000 Installasjon og Bruker ManualFølere montert i belegningsstein / brosteinMontering av varmekabler og sensorer i anlegg hvor asfalt legges maskinelt.Montering av følere i trappAC3000 Installasjon og Bruker ManualSide 26 av 40Revisjon 22Dokument: 300100