Title: +135.01=370.001-JP503T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Differensialtrykktransmitter (sett) Elektronikkmodul (sett)LufteventilLøpehjul Bøyle O-ringSikringsring O-ring Mekanisk tetning AvstandsringO-ring Pumpehus Stengeskrue (på versjon ...-R1) Klaff (ved dobbeltpumpe)Elektronikkmodul Moduldeksel Skruer TannskiverTab. 11: ReservedelskomponenterMonterings- og driftsveiledning Wilo-VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E51Norsk131452FabrikkinnstillingerAvfallshåndteringFabrikkinnstillinger, se påfølgende tab. 12.Menynr. BetegnelseInnstilte verdier fra fabrikken1.0.0.0Nominelle verdierManuell drift:ca. 60 % av nmaks pumpeΔp-c:ca. 50 % av Hmaks pumpeΔp-v:ca. 50 % av Hmaks pumpe2.0.0.0ReguleringstypeΔp-c aktivert3.0.0.0Δp-v gradientlaveste verdi2.3.3.0PumpeON4.3.1.0GrunnlastpumpeMA5.1.1.0DriftsmodusHoved-/reservedrift5.1.3.2Internt/eksternt pumpeskifte internt5.1.3.3Pumpeskifte tidsintervall24 t5.1.4.0Pumpe aktivert/sperretaktivert5.1.5.0SSMSamlet feilmelding5.1.6.0SBM