Title: 33 Brannslokking.pdf
Påse at Hovedavstengningsventil holdes i åpen stilling. Tømmeventil holdes stengt. Alarmventil holdes åpen. Prøveventil holdes stengt. Påse at sprinklerhoder ikke overmales, tildekkes e.l. og at sprinklerhoder, rør og ventiler holdes rene og fri for uvedkommende ting.Hver uke kontrollere vanntrykk over og under sprinklerventil.  Hvert halvår testes ekstern alarmoverføring til brannsentral og eventuelt til brannvesen.  Føre journal over foretatte kontroller og prøvninger, over feil og mangler og forhold som kan svekke anleggets effektivitet, og over alle utløsninger av anlegget med angivelse av årsak, lekkasjer eller brudd i anlegget.Påse at påbudt reservemateriell til enhver tid er til stede.  Alle vedlikeholds- og servicerutiner skal utføres av kompetent personell. Denne skal levere datert og signert kontrollrapport med råd om utbedring av eventuelle feil og mangler.Det skal utføres service og vedlikehold av anlegget iht. NS-EN 12845 kap. 20.Funksjonskontroll