Title: 365 IV B -003 Aggregat 360.001(1).pdf
Philip Pedersens vei 20Telefon: +47 63 87 07 70firmapost@exhausto.noEXselectPRO Versjon 1.0.39.2VEX4020 360.001Enhet Navn:Luftmengde 3200 m³/h 3200 m³/h 2144 x 1275 x 1409 mm 653 kg Innendørs Høyre 3x400V (50Hz) 4,05 kW 10,8 A 82,9 % LS/PG 1,205 kg/m³ 1.0.39.2Statisk eksterntrykk 250 Pa 250 PaHovedkort Hovedkort900 x 30 x 500 mm1252505001k2k4k8k656556474334175768666864585264645546423316577270726865615958474842373230-04-2018 12:36dBdBdBdBdBVEX4000SFP 1,63 kW/(m³/s)Fleksibel forbindelse: NeiTotal59dB(A)71dB(A)58dB(A)76dB(A)53dB(A)side 3 av 14Exhausto A/S Industriveien 25 N-2020 SkedsmokorsetTelefon: +47 63 87 07 70firmapost@exhausto.noTekniske dataVEX4000 Enhet Størrelse Automatisk kontrol Flens system Spjeld klasse Installasjon Montasje ramme Isolert batteri Rammematriell Kapslingsmatriale Dørhåndtak Inspeksjon/Vindu og lys