Title: 370.02-SB401 - Siemens SKCB32-62-82 (Ventilmotor).pdf
Öppning av reglerventilen Stängning av reglerventilen Utgång Y1 vid 100 % lyfthöjd för sekvensstyrning Snabbstängningsfunktion (utan spänning = 0 % lyfthöjd = ventilstängd) Ändlägesbrytare för lyfthöjd 100 % Hjälpkontaktpar ASC9.3 Potentiometer ASZ7.3Möjliga inbyggnadsplatser för SKB32..., SKB82..., SKC32... och SKC82... : 1 Hjälpkontaktpar ASC9.3 1 Potentiometer ASZ7.3 1 Spindelvärmare ASZ6.5Inbyggnad av ASC9.3, ASZ7.3 och ASZ6.5 kan ske samtidigt.G Y(Y') R M UG0) R-M5 0 G 4 6 5 4G, G0 Matningsspänning AC 24 V Systempotential (SP)G G0 Systemnoll (SN) Styrsignalingång för DC 0...10 V-signal Styrsignalingång för DC 0...10 V-signal (endast vid inbyggd lyfthöjdsbegränsare ASZ62.6) Signalingång för lägesindikator eller frysskydd med 0...1000 W (vid SKB62…, SKC62…, SKB62U och SKC62U) eller DC 4...20 mA-signal (vid SKB62U och SKC62U)Y Y’RsignalM U)