Title: Dr. Maudsgt. 1-3 10.etg. Fuktmåling i skumbetong og avrettingslag.pdf
Postadresse: Postboks 5 Blindern, 0313 OSLO | Besøksadresse: Forskningsveien 3 B | Org.nr.: NO 940351022Side 2 av 5Dronning Mauds gate 1-3 BREEAM (201910198) - 2020MåleprotokollMåle- punktMåle- dybdeSensor- IDMåletidAvlest RFAvlest temp.Kalibrert RFStartAvlestNr(mm)(%)(°C)(%)130M59115.06.20 20:0016.06.20 06:4578,221,579,7260M50215.06.20 20:0016.06.20 06:4587,721,489,4390M50415.06.20 20:0016.06.20 06:4592,721,494,6430M50515.06.20 20:0016.06.20 06:4572,121,273,3560M50815.06.20 20:0016.06.20 06:4573,021,274,4690M59515.06.20 20:0016.06.20 06:4575,521,376,6© MYCOTEAM AS | Telefon: 469 75 500 / 469 75 504 | Telefax: 22 46 55 52 | E-post: post@mycoteam.no | www.mycoteam.noPostadresse: Postboks 5 Blindern, 0313 OSLO | Besøksadresse: Forskningsveien 3 B | Org.nr.: NO 940351022Korr. for RF ved 20 °C +/– (%)0,40,40,40,30,30,3Korr. for fuktkapasitet +(%)0,50,50,5