Title: +038=66.009-##003._02-5DB - Brukermanual.pdf
successif, il faut que s’écoule le laps de temps indiqué. delay between power-on. Temps retard entre les allumages. Entre deux allumages successifs du compresseur, il faut que s’écoule le laps de temps indiqué. delay Output (from power) On. Temps de retard activation sorties à partir de l’allumage de l’instrument ou après une absence de tension. DÉGIVRAGE defrost interval time. Temps d’intervalle entre le début de deux dégivrages successifs. defrost Counting type. Sélection du mode de décompte de l’intervalle de dégivrage. 0 = heures de fonctionnement compresseur (méthode DIGIFROST®); Dégivrage actif seulement si le compresseur est allumé; 1 = Real Time – heures de fonctionnement de l’appareil; la mesure du dégivrage est toujours active si la machine est allumée; 2 = arrêt du compresseur. À chaque arrêt du compresseur, un cycle de dégivrage est effectué en fonction du paramètres dtY. defrost Offset Hour. Temps de retard pour initialiser le début du premier dégivrage à partir de la demande. defrost Endurance