Title: +038=360.017-#####._03-360.017 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
Specificerad arbetspunkt Flöde (V) Statisk tryckökning (dpfa) Dim. arbetspunkt Inbyggnadsätt enligt DIN 24163 del 1 Densitet (Rho1) Mediatemperatur (t) Flöde (V) Totaltryckökning (dpt) Dynamiskt tryck (pd2) vid utlopp Statisk tryckökning (dpfa) Varvtalsreserv (fR) Fläktvarvtal (nv) Driftfrekvens (f) Upptagen axeleffekt (Pw) Totalt upptagen systemeffekt (P1S) Totalverkningsgrad (ETAt) Statisk verkningsgrad (ETAfa) Statisk systemverkningsgrad (ETA faS ) (=tar hänsyn till fläkt-, motor- och frekvensomriktarverkningsgrad) SFP, Specifik Fläkteffekt K-faktor, flödesmätuttag Differenstryck, flödesmätuttag (dpD) Hastighet vid fläktutlopp (c) Vikt, fläkt A-vägd ljudeffektnivå utlopp/inlopp LwA6/5 Ovägd ljudeffektnivå i oktavbanden9200 m³/h 600 PaA1,20 kg/m³ 20 C 9200 m³/h 638 Pa 38 Pa 600 Pa 23 % 1462 min-1 122 Hz 2,02 kW 2,25 kW 81 % 76 % 68 %881 W/(m3/s) 242 m2s/h 867 Pa 7,9 m/s 85 kg 80/76 dB Oktav medelfrekvens 1) 63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz