Title: Lysberegningsresultater.pdf
Emid = 276 lux Emid = 467 lux Emid = 513 luxJevnhet Emin/Emid: 0,50 Jevnhet Emin/Emid: 0,70 Jevnhet Emin/Emid: 0,94Emin/Emax = 0,25 Emin/Emax = 0,59 Emin/Emax = 0,88Samlet installert effekt Spesifikk effektbelastning0,15 kW 7,39 W/m² 2,68 W/m² /100 luxArmaturdataNRPosNrAnt ArmaturtypeAnt lysk.LmLyskilde Watt1313C10-P1 235 SU (Down/Up 60/40) + LMS D-Sensor Actilume D20-R210 126 SIDALIHF2166001800T5 35W HE TC-DEL 26 W7626Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.com16.11.2015v2015.02.00.1112Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1Adm. Direktør - MASTERArmatur Info C10-P1 235 SU (Down/Up 60/40)Lyskilde 1 x T5 28, 35, 49, 54, 80W 2 x T5 28, 35, 49, 54W Kan leveres med eller uten lyskilde.Forkobling Elektronisk forkobling (HF), analog dimming (HFDa), digital dimming (HFDd) eller DALI.