Title: Ene1.v01_rev1.pdf
Det er heretter beregnet hvilken klassifisering bygget får etter energimerkesystemet (Enova). Metoden er basert på beregnet levert energi.Det er også beregnet antall poeng prosjektet oppnår på BREEAM-emnene Ene 1 – Energieffektivitet og Ene 23 – Bygningskonstruksjonens ytelse.Notatet legger til rette for sporing og verifisering av inndata, forutsetninger og valgte beregningsmetoder.1.1 ByggetBygningen som beregnes i dette notat er plassert i Oslo og består av lokaler til næring og kontor. Dette prosjektet omfatter kontordelen av bygget som er plassert fra 3. til 11.etg.Figur 1-1: 3D-visualisering av byggetTabell 1-1: Sentrale data om bygningen.Bygningskategori Adresse Gårds-/Bruksnummer Tidspunkt for rammesøknad Byggeår Etasjer BRA (målt fra ARK-tegninger)[-] [-] [-] [-] [-] [stk] [m²]Kontorbygning Dronning Mauds gate 1-3 209/33 Sendt 21.12.2017, godkjent 17.09.2018 2019-2021 9 kontoretasjer (3-11.etg) 12 984Notat N-RIEn-01-Energiytelse evaluert mot kravSide 4 av 172 KRAV TIL BYGGET