Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
9signal motor Ventil C10strøm motor ventil D11signal motor Ventil D12strøm motor ventil E13vannstrømsensor BAF14-18blindplugg19opsjon: BMS (SD) signalerFig 35: Tilkoblingspunkter for strøm- og signalkabler på underside av EnwaMatic® BAFs kontrollskap# 63/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 2015ProsedyreTrinnBeskrivelse (Fig 35)1Installer kontrollenheten på veggen; maksimum 2 meter fra EnwaMatic® Automatikk enheten og ca.1,5 meter over gulvnivå. Bruk skruer/ bolter som er egnet for aktuell type vegg (Fig 15).2Koble kabelen fra BAF pumpa inn i kontrollenheten (3) i henhold til det elektriske koblingsskjemaet i Vedlegg C.3Plugg inn strøm- og signalkabel fra ventil A til kontakt 4 og 5 på undersiden av kontrollskapet.4Plugg inn strøm- og signalkabel fra ventil B til kontakt 6 og 7 på undersiden av kontrollskapet.5Plugg inn strøm- og signalkabel fra ventil C til kontakt 8 og 9 på undersiden av kontrollskapet.6