Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
KABLER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 120)≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 300x300mmFR Akryl dybde ≥ 15mm på begge siderKabler ≤ Ø80mm single eller i bunt ≤ Ø100mmSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0046 & 21/0035Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 19 (37) 2020 12 7Detaljtegninger Protecta® FR AkrylKABLER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 240)≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 300x300mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderKabler ≤ Ø80mm single eller i bunt ≤ Ø100mmProtecta Mineralfiber BIO dybde ≥ 48mm eller tilsvarendeISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 180 C/U (E 180)≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 300x300mm eller Ø504mm30-80mm tykk gjennomgående steinull ≥ 80kg/m3Protecta Mineralfiber BIO dybde ≥ 48mm eller tilsvarendeFR Akryl dybde ≥ 25mmStålrør ≤ Ø324mmSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 240)≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 300x300mm