Title: V20-08-02 VVS-anlegg plan 8 - DM3.pdf
500x1200 UK=2876SZ001T Ø400SK001T Ø315 Q:1050 m³/hCircular Duct Fan Ø400 Q:1050 m³/hLF Vinkel310.002: 110 UK = 2220360.0181200x500 UK=28751100x400 UK=-1643ø315 UK=3265Plan 09 Generelt alle tekniske rom 31.97 m For rør-, shunt- og ventildetaljer se: Oppleggskjema varme V62--01 Systemskjema varme og kjøling V67--01 Oppleggskjema kjøling V67--02 Rørtilkoblinger, shuntopplegg og pumper skal vises på as-built tegning.Wide risterSZ02T 1400 x600Plan 08Plan 08 1000x600 UK=255Plan 08Plan 08Plan 0828.17 m28.17 m28.17 m28.17 m500x1200 UK=1208600x1400 UK=120828.17 mTeknisk rom ventileres med +/- 50m³/h. Kanalstuss, irispjeld og rist tilpasses.600x1400 UK=253Sluk500x1200 UK=3036Søyle bygges inn1000x600 UK=2551000x600 UK=1160Opp 800x600DN 100 +c 1000Stuss rist Profilteam m. Wide rist B570xH800570x800 UK=-2722Skap tørroppleggTørroppl. 8-512.4-sStuss rist Profilteam m. Wide rist B860xH800