Title: Sluttkontroll 3.etg. del 2 3-U3.pdf
Er det malt kontinuitet i beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser?Er det utfert isolasjonsmaling? (Males mellom hver spenningsfarende leder og jord.)Er det malt eller beregnet overgangsmotstand pa jordelektroden? Angi metode og verdi.Er det kontrollert at kursene har automatisk utkobling? Er det malt atskillelse ved SELV- og PELV-kretser? Er det malt gulv- og veggresistans? Er det kontrollert spenningsfall? Er anlegget funksjonstestet?Er det foretatt polaritetskontroll?P Denne dokumentasjonen er i samsvar med NELFOs standardiserte sjekklister og’ dokumentasjonsskjema.medlen av velfoNELFO-medlemmer garanterer forskriftsmessig utferelse. Bruk alltid en registrert elinstallater som er medlem av NELFO.skriveise / Spesielle forhold / Eventuelle forbeholdKonmollert av:Navn RoLe / £(ri,Signatur:Sluttkontroll Side 2av2 Versjon 3.1 © NELFO 2009 Rapport fra sluttkontroll etter arbeid pa elektriske anlegg 29BAS2CF-4255-450C-854C-1A0AA32B04D8