Title: +038=433.002-FS043._03-Tavlebyggeren Testskjema.pdf
Dette gjgres ved at motstanden mellom beskyttelsesleder og utsatte ledende deler males med instrument som gir en teststrgm pa minimum 10A gjennom en impedans pé 0,20hmMotstanden skal ikke overstige 0,10hm Verifikasjon av beskyttelsesleder Ihht EN 61439: MalestedWflested Ok | [Fovedjord - Tordskinne topp avsiap | 7/ FRammeverk Jod | /| Dorerjord | |Hgyspenningsprgving: Utfgres pa all hovedstrgm med alle vern pa.All styrestrgm, overspenningsvern, instrumentering og kWh-malere ma veere avslatt ellerfrakoblet fgr test!Prgven anses som bestatt hvis det ikke forekommer gjennomslag eller overslag og grgnt lysPrgvespenning 300<Ui<690V 1890VWilested oK |N RVR RVR W2Mod |/God |/N VAI AI YAIsolasjonsmaling:KommentarDet skal utfgres isolasjonsmalinger mellom strgmkretser og utsatt deler med enmalespenning pa 500V. Kravet er min 10000hm/VMilested oK |Tegnforklaring i godkjenningsfelt: "V" tegn betyr godkjennelse av kontrollpunkt