Title: 365 R›ykmeldere i ventilasjon monteringsveiledning.pdf
fan - damper - silencer - battery - air handling unit - duct bend - duct branching - duct narrowing or expansionAVGRENING DUCT BRANCHINGLUFTBEHANDLINGSAGGREGAT AIR HANDLING UNITPhone: +46 31-69 53 00 Fax: +46 31-29 32 91 info@calectro.se www.calectro.seSätt i ändpluggen.Träd på tätningen på röret.För in röret i botten på Uniguard.Lås fast röret med stoppskruven.Montera röret och detektorn på kanalen.Fäst Uniguard på 3 punkter vid pilarnas markering.Fäst Uniguard på 3 punkter vid pilarnas markering.OBS VIKTIGT! Riktningspilarna (se Uniguardfotens form eller ovansidan huset) skall ha samma riktning som luftflödet i kanalen.Flödesindikator och fläktrör*.Uniguard är försedd med en indikator, en plasttunga, som – när detektorn är rätt installerad – svängs ut av luftströmmen.OBS! Rör sig inte indikatorn alls bör man överväga en omplacering av detektorn, alternativt montera ett s.k. fläktrör*.Vid montering av fläktrör används alltid ett monteringsbeslag.