Title: +135.01=370.002-JP501T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Nettsikring: maks. 25 A • Ta hensyn til godkjent jording! • Vi anbefaler montering av overspenningsvern. MERK: Utløserkarakteristikken til overspenningsvernet: B • Overlast: 1,13-1,45 x Inom. • Kortslutning: 3-5 x Inom.Nettsikring: maks. 25 A • Ta hensyn til godkjent jording! • Vi anbefaler montering av overspenningsvern. MERK: Utløserkarakteristikken til overspenningsvernet: B • Overlast: 1,13-1,45 x Inom. • Kortslutning: 3-5 x Inom.Kontrollpanel (fig. 23)(tilordning: se nedenstående tabell)Effektklemmer (nettkoblingsklemmer) (fig. 24)(tilordning: se nedenstående tabell)WILO SE 11/2017Tilordning av koblingsklemmerBetegnelseTilordningL1, L2, L3Nettspenning(PE)JordledningstilkoblingIn1 (1) (inngang)Faktisk-verdi-inngangIn2 (inngang)Nominell-verdi-inngangGND (2)Jordtilkoblinger+ 24 V (3) (utgang)Likespenning for en ekst. for- bruker/signalgiverAUXEksternt pumpeskifteMPMulti PumpExt. offStyringsinngang «Prioritet AV» for ekstern, potensialfri bryterSBM