Title: +175=521.001_521 kursopplegg for datakommunikasjon.Produktinformasjon.pdf
Denne konfigurasjonen er i virkelighet en detaljert tiideling av alle brarurdetektorene til predefinerte subsoner, og tildeling av alle alam- og styringsutgangene til predefinerte utgangsgrupper. Fortsatt i vårt eksempel, har vi tildelt branndetektorene på sløyfene 01 og 02, og nødvendige alarm- og styringsutganger 01 til 07 som vist i diagrammet og tabellene i dette kapittelet.HLlËlg:,giUi0iìng: ll.uppe iUigaûgsBrannsone 0122l-ts¿a¡Do¡q02DeiektcrslØ.\4ê 01Ir'xrI tr' x4l Derektorstøte 02 $,,9å,Ë:;". Tlgãi3i iiflíÊ¡",Er- x1 IBrukerhåndbok DELTA DA Art. nr 35120e 011 , v2-052oooSløyfekom ponenter - antall I Eltelrs brannalarmsystem tilkobles alle sløyfekomponentene - detektorer, til sentralenes manuelle meldere, bisløyfeenheter, DlO-enheter, etc. - detektorsløyfer. Hver adresserbar sløyfekomponent i et brannalarm netlverk må konfigweres med en unik adresse. Eltel<s brannalarmsystem har følgende adresseområder for s løyfekomp o nentene på detektorsløyfen :