Title: +175=325.001_IK001_FDV luft_vann varmepumpe teknisk rom terapibasseng Manual-P-serien.Produktinformasjon.pdf
Start enheten på nytt. Dersom feilen vedvarer, kontakt forhandleren.E2954555Teknisk beskrivelseKoblingsforklaring PC1001OUT3OUT4OUT5AC-N3 4 3 4OUT1OUT29 1 N CPC10016 N CHLGND AI06 GND AI05 GND AI04 GND AI03 GND AI02 GND AI011 N C2 N CV 2 1T E ND N G1 0 DID N G2 0 DID N G3 0 DID N G4 0 DID N G5 0 DID N G6 0 DID N GCN16Nr.BetegnelseBeskrivelse1OUT1Styresignal til kompressorrelé (230 VAC)2OUT2Styresignal til sirkulasjonspumpe (230 VAC)3OUT3Styresignal til fireveisventil (230 VAC)4OUT4Styresignal til viftemotor (230 VAC)5OUT5Styresignal - ikke i bruk (230 VAC)6AC-NNøytralleder (230 VAC)7CN1/CN2Matespenning (12 VAC)8NET/GND/12VDisplaykontroller9DI01/GNDEkstern On/Off-bryter (digital inngang)10DI02/GNDGjennomstrømningsvakt (digital inngang)11DI03/GNDLavtrykkspressostatsignal (digital inngang)12DI04/GNDHøytrykkspressostatsignal (digital inngang)13