Title: Gjenstående oppgaver Fullskalatester ITB.xlsx
"utenom arbeidstid") Ventilasjonsaggregat 360.015 Ur i SD-anlegg Sjekk endring av kalender / tidstyring i SD Vent/aut ur ikke i bruk. Det er beregnet at aggregat går hele tiden. Mengden blir justert av Swegon Wise Avklart med BH Start aktuelt system for å bekrefte at energimåler leser flow og regner ut aktuel forbruk. Ventilasjonsaggregat 360.015 - Termisk energimåler. =310.015-OE901\n\n\n Bekreft avleste verdier mot EOS og SD-anlegg.\nEnergimåler viser aktuell flow og forbruk Rør/Aut effekt. Dette ligger på Entro sin EOS Kun på EOS. Avklart med BH. Systemvender \nAv/Auto via SD/US Ventilasjonsaggregat 360.014\n Ventilasjnsaggregat =360.014 Ventilasjonsaggregat starter og stopper i henhold til kriterier Vent/aut Det er forsatt ikke lagt opp til dette i SD. Avklart med BH Løse ut frost.\nEndre settpunkt på frostgiver Ventilasjonsaggregat 360.014 Frostvakt- giver\n\n =360.014-RT511\n\n Stenger ned aggregat.\nPumpe går\nVentil