Title: 360.003 Teknisk underlag.pdf
1 stk Varmtvannsbatteri, 2 rørdyp. Kobber/aluminium - HW- ES-3,0-1455-733-2R-S-Cu/AlTILKOBLING •Kontroller batteriet for skader før montering. •Følg anvisninger for væskeretning. •Vekt av rør og shuntgruppe, etc. må ikke belaste batteriet. •Følg anvisninger for væskeretning. •Etter tilkobling og påfylling av vann må rørsystemet luftes. •Ved glykolblanding i vannet, må ikke kalkulert mengde overstiges. •Batteriet må sikres mot frostskader.OPPSTART •Kontroller batteriet for korrosjonsskader på kapsling, rør og lameller. •Kontroller batteriet for skader og vannlekkasje. •Kontroller at væskeretning er korrekt. •Kontroller at ikke vekt av rør og shuntgruppe, etc. belaster batteriet. •Kontroller av batteriet er påfylt vann, og at der ikke er luft i rørsystemet. •Kontroller eventuell glykolblanding glykolmengde er i henhold til kalkulert mengde. •Kontroller at sirkulert væskemengde er korrekt. •Kontroller at batteriet er sikret mot frostskader.i vannet, og at