Title: 10 FDV - Brann_Røykgardiner.pdf.pdf
Side 5 av 15GF/140464FDV 815.Sett strømbryteren til OFF posisjon og gjenta punkt 1.1.3. Dette vil bekrefte at batteriene fungerer perfekt. Når testen er ferdig, settes strømbryteren i PÅ-stilling. Systemet er klart og vil lukke ved alarmsignal.1.2. Drift1.Gardinen stenger åpningen når det gis signal røykvarslingssystem og røykvarslingssystemet er borteåpnernårfra byggets frasignalet2.For test kan gardin systemet / kjøres ved å bruke nøkkelbryter i styresentral. Gardinen lukker når nøkkel står i pos TEST og åpner i pos RESET2. VEDLIKEHOLD:System test.Halvårlig vedlikehold – Punkt 2.1 Årlig vedlikehold (kvalifisert personell) – Behandling av punkt 3.1 and 3.