Title: Styrecentral-SV-24V-48V.pdf
Kabelovervågning (linieovervågning) på aktuatorudgange Styrecentralen er udstyret med 3 indstillingsmuligheder for kabelovervågning (linieovervågning), som konfigureres ved hjælp af jumper J7 (aktuatorudgang 1) og jumper J9 (aktuatorudgang 2). Jumper J7 og J9 monteret i pos. »Motor line« Linieovervågning mellem klemme 2-3 samt 4-5. Jumperne J4 (aktuatorudgang 1) og J5 (aktuator- udgang 2) vælges, hvor mange linieafslutninger (antal detekteret. Der kan for hver aktuatorudgang detekteres fra 1 til max. 6 linier (fra software version 499 er det muligt at detektere 7-10 linjer med 2 x jumpere) ved at flytte hhv. jumper J4 og J5 – dette betyder, at der ved kabelinstallationen mellem styrecentral og aktuatorer er valgfrit, om der etablereres seriekobling (kabelforbindelse fra f.eks. ovenlys 1, videre til ovenlys 2, osv.) eller stjernekobling (kabelforbindelse fra hvert ovenlys til styrecentral), eller en kombination heraf, dog kan der som nævnt max. detekteres 6 (10 fra software version 499) forskellige linier