Title: Brukerveiledning AEOS.pdf
I eksemplet over ser man en typisk fordeling av energibruket over en ”normal” dag på en skole. Om natten skal energibruket ligge lavt fordi ventilasjonsanlegg er stoppet, det benyttes ikke varmtvann, nattsenking av oppvarmingen er igangsatt, etc. Om morningen ”våkner” bygget til liv; nattsenkingen av oppvarmingen avsluttes, ventilasjonsanlegg startes opp, etc. På ettermiddagen stoppes ventilasjonsanlegg og nattsenkingen iverksettes igjen. Energibruket skal nå legge seg lavt igjen.Den grafiske fremstilling av døgnet kan benyttes til feilsøking i forbindelse med avvik på ET-kurven (ved punkt over anbefalt kurve).________________________________________________________________________Utviklet av AF Energi & Miljøteknikk AS20Brukerveiledning for automatisk energiovervåkingssystem ________________________________________________________________________________EFFEKT