Title: Tungasletta 2, varme- vedlikehold 2022-2.docx
Serienummer: 1378-PS4-04-07 Serienummer: 1378-PS4-04-07 Servicedato: 28.09.2022 Servicedato: 30.03.2022 Servicedato: 28.09.2021 Vannkvalitet O2 ( <20 ppb) 0,00 ppb 0,00 ppb 0,00 ppb Vannkvalitet pH (9-10,5 Glyk. >7,5) 10,10 pH 10,10 pH 10,20 pH Vannkvalitet Ledningsevne 211,00 µs/cm 217,00 µs/cm 223,00 µs/cm Før service Trykk før katalysator 3,10 bar 3,50 bar 3,40 bar Før service Trykk etter katalysator 2,50 bar 2,50 bar 2,60 bar Før service Differansetrykk 0,60 bar 1,00 bar 0,80 bar Før service Vannmengde 40,00 l/min 40,00 l/min 40,00 l/min Etter service Trykk før katalysator 3,10 bar 3,00 bar 3,40 bar Etter service Trykk etter katalysator 2,50 bar 2,50 bar 2,60 bar Etter service Differansetrykk 0,60 bar 0,50 bar 0,80 bar Etter service Vannmengde 40,00 l/min 40,00 l/min 40,00 l/min Sjekkliste av anlegget Sjekkliste av anlegget Vurdering ved service Vurdering ved service Vurdering ved service Katalysator p. for katalysator / prosess evne Katalysator p. for katalysator / prosess evne OK OK OK Systemtrykk tur