Title: Dronning Mauds gate 1-3 Driftsstart Integrert test Luftbehandling 360.010  Pactum 12 etg.pdf
Tiluftstemperaturen blir styrt av Swegon Wise, sin romoptimaliserer.okUr ikke i bruk. Det er beregnet at aggregat går hele døgnet. Mengden blir justert av Swegon Wise.effekt. Dette ligger på Entro sin EOSokFeil ManglerSide 3 av 7Dronning Mauds gate 1-3 Pactum Integrert test luftbehandlingsystem 360.010 03.05.20212. Romkontroll 360.010. - 10. etg. Pactum Hendelse: System2. Romkontroll 360.010. - 10. etg. Pactum Hendelse: SystemReguleringfunksjon. Endre setpunkt på CO2 giver i møteromRomkontroll møteromReguleringfunksjon. Endre setpunkt på rromtemperaturgiver i møteromRomkontroll møteromReguleringfunksjon. Endre setpunkt på CO2 giver i kontorRomkontroll kontorReguleringfunksjon. Endre setpunkt på rromtemperaturgiver i kontorRomrkontroll kontorInterasjonstesObjektCO2 giverTemperaturgiver romRTA giverTemperaturgiver romReaksjonKjølebehov VAV spjeld tilluft og avtrekk åpner. Vent. baffel .Ventil kjøling åpner.