Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Kravspesifikasjon Innvendige overflater og kledning I brannceller ≤ 200 m2: overflate B-s1,d0 [In1] på kledning K210 B-s1,d0 [K1].* I brannceller ≥ 200 m2: overflate B-s1,d0 [In1] på kledning K210 B-s1,d0 [K1]. Overflater i rømningsveier, sjakter og hulrom må tilfredsstille: B-s1,d0 [In1] på ubrennbar kledning K210 A2-s1,d0 [K1-A].Ansvar KommentarArkIht. VTEK er kravet til overflate og kledning i brannceller ≤ 200 m2 overflate D-s2,d0 [In2] på kledning K210 D-s2,d0 [K2]. Iht. FM-global sin prosjekt rapport datert 12.1.2015 skal det kun benyttes ubrennbare bygningsdeler eller FM-godkjente bygningsdeler. Overflate på gulv i rømningsvei må tilfredsstille:Dfl-s1 [G]. Vanskelig tilgjengelige hulrom skal beskyttes med kledning som tilfredsstiller K210 A2-s1,d0 [K1-A].Ark Eventuell nedforet himling i rømningsvei må ha brannmotstand A2-s1,d0 [In1 på begrenset brennbart underlag], og må ha et opphengs- system med brannmotstand minst 10 minutter. Eventuell himlingskledning må ha K210 A2-s1,d0