Title: +038=360.001-#####._09-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Maks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 91,5%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, AvkastStatisk trykkfall1Spjeld, TBSA-5-120-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfallAntallTilbehør1TrykkgiverTBLZ123101TrykkgiverTBLZ12310Dato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-1000053443061,4 %94,5 %6865,2 %0,44 kW/(m³/s)4 Pa2 PaSide: 24/25AHU Design Skisse: InspeksjonssideGOLD F RX/HCAggregatstørrelse030Aggregat vekt1 400Kanalkomponentvekt47Lengde, maks.3 433Høyde, max1 911Bredde, max1 600kgkgmmmmmmTilkoblingsdimensjonUteluftTilluftAvtrekkAvkast1 200 x 5001 200 x 5001 200 x 5001 200 x 500mmmmmmmmObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.001 GOLD30FRXHC +/- 7000 m³/h Aggregat ID: AD-10000534430 17 / 1.0.20190604.1160633 Dato: 17.06.2019UteluftTilluftAvtrekkAvkast