Title: Produktark RK 1,5-70.pdf
RK 1,5-70BETEGNELSE BruksområdeRK 1,5 - 70 (CENELEC type H07V2-K) Som koblingsleding i tavleanlegg o.lGENERAL Merkespenning Test spenning Temperatur klassifisering max leder temperatur + 90 0C Standards450/750V 2500V/AC, 5 min.Konstruksjon og tester i.f. CENELEC HD 21.3S3 og HD383KONSTRUKSJON Leder/tverrsnitt IsolasjonEskestørrelse 0 Eskestørrelse 1Glødet stranded kobbertråd i.f. HD 383 klasse 5 Ekstrudert polyvinyl klorid isolasjon sammensetning T11 i.f. HD 21.1 S3 205x105x205 280x160x280DimensjonerLeder- tverrsnitt mm2Max.diam. av ledning / kabel i leder mmMax. dc motstandsevne av leder ohm/kmNominell isolasjons- tykkelse mmSamlet diameter mmVekt kg/kmEske- størrelseLengdeTotal vekt1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 700,26 0,26 0,31 0,31 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,5113,3 7,98 4,95 3,3 1,91 1,21 0,78 0,554 0,386 0,2720,7 0,8 0,8 0,8 1 1 1,2 1,2 1,4 1,43 3,6 4,1 5 6,5 7,6 9,4 11 12,5 1421 32 45 70 115 170 270 370 500 7000 0 1 1 1 1 1 1 1