Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
Det skal installeres ledesystem i padel (idrettshall/tennis). Det er ikke nødvendig med et ledesystem i rømningsveiene utenfor området, her er det tilstrekkelig med nødlys iht. NS-EN 1838. Ledesystem skal vise utgangene fra padelområdet. Ledesystemet må tilpasses arealenes utforming, og de viktigste komponentene vil være merking av dørfeltene ut fra padel arealene samt markeringsskiltene. Lavtsittende komponenter må vurderes nærmere i sammenheng med nødbelysning i området, samt innredning og geometri.Nødbelysning installeres i byggets rømningsveier samt i padel arealene. Se utdypning av ytelseskrav under.Dette er søkers ansvar. DiBk anbefaler at RiBr engasjeres for å utarbeide denne, men det er ikke innenfor RiBr sitt normale ansvarsområde å lage planen.BYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDAnsv. RIEARKSIDE 185 Merking avbranntekniske installasjonerYtelseskrav Plasseringen av branntekniske installasjoner som har betydning for rømnings- og redningsinnsatsen skal være tydelig merket.