Title: 330-Sprinklerslange.pdf
175 psi/1206 kPa (cULus-listeoppføring)1600 kPa/232 psi (VdS/LPCB-godkjent)victaulic.com 10.85-NOB 5839 Rev X Oppdatert 11/2015 © 2016 Victaulic Company. Alle rettigheter forbeholdt.1victaulic.com1.0 PRODUKTBESKRIVELSE (forts.)TilkoblingerTil adapternippel (inngang) via 1"/25,4 mm NPT eller BSPT hanngjengeELLERTil adapternippel (inngang) via ¾"/20 mm BSPT hanngjenge (kun VdS)Til sprinklerhode (utgang) via ½" eller ¾"/15 mm eller 20 mmMinimal bøyeradius7"/178 mm (FM-godkjenning)2"/51 mm (cULus-listeoppføring)3"/76,2 mm (VdS/LPCB-godkjent)Maksimalt tillatte sprinkler K-faktorerFM (½"/15 mm reduksjonsenhet) K5.6/8,1 (S.I.), (¾"/20 mm reduksjonsenhet) K14.0/20,2 (S.I.)cULus (½"/15 mm reduksjonsenhet) K5.6/11,5 (S.I.), (¾"/20 mm reduksjonsenhet) K14.0/20,2 (S.I.)VdS/LPCB (½"/15 mm reduksjonsenhet) K5.6/8,1 (S.I.), (¾"/20 mm reduksjonsenhet) K8.0/11,5 (S.I.)2.0 SERTIFISERING/LISTEOPPFØRINGER3.0 SPESIFIKASJONER – MATERIALESerie AH2