Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
33250012953329532219500528-532Delning för intransportDelning kan ske till tre sektio- ner på byggplats. Mått: Se A och D i tabell ovan. Vikt: A = 185-186 kg, D = 158-160 kg.AAD Inspektionsutrymme 800 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet och minst 200 mm ovanför kopplingshuven.Elanslutning Effektvariant 1: 1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 16 A eller 3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A Effektvariant 2: 3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A Märkdata per fläkt Effektvariant 1: Motoraxeleffekt 1,15 kW, motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz Effektvariant 2: Motoraxeleffekt 1,6 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz57Dimensionering, installation, mått och viktGOLD RX, roterande värmeväxlare, storlek 012Luftflöde, m3/hSFPv2.52.01.590Frånluftsfläkta P ,g n n k ö s k c y r t l a t o ti31Eff.-var. 2Eff.-var. 12l e b n o p s i DiL w,tot70dB75809085TilluftsfläktEff.-var. 23Eff.-var. 1 21L w,tot70dB