Title: Technical document Report Ventilasjon 36.02 Kjeller betjener 1etg NordVest 24.02.2023 Industriveien (ID 1314175).pdf
Utstyr 36.02 Kjeller betjener 1etg NordVestKontrollpunkterKontroll av trykkfallKommentarerElektriske målingerKommentarerStrømmåling tilluft (L1-L2-L3) | 9,3 8,6 8,5 Strømmåling avtrekk (L1-L2-L3) | 8,7 9,1 9,5 Spenning 230/400v Strømtrekk v.batteri-Trinn 1 Strømtrekk v.batteri-Trinn 2| 230v; | 33,4 34,1 34,8 | 33,2 34,1 34,4Kontroll av automatikk og innstillinger KommentarerKontroll av driftstiderKommentarerMan-Tors 0600-1900 Fred 0600-1600Servicerapport VentilasjonOrdrenummer 36443623 Kontrakt nummer 40020482 Besøksdato 24.02.2023 - 24.02.2023VEN 4VEN 5VEN 8VEN 9Side 2 / 4Kunde (#0010075969) INDUSTRIVEIEN 7 AS AddresseIndustriveien 7 6517 Kristiansund NKontaktperson Nina M KorfurKontrollpunkterVisuell og mekanisk kontrollStatus | OKKontroll av elektriske tilkoblingerStatus | OKFilterbytteStatus | Ikke aktueltAndre kontrollspørsmålStatus | OKFirma Caverion Norge AS Leder , Caverion referanse Tommy Utheim,