Title: 16025-TIL-0100 Økernveien 94.pdf
Vertikalbrannspredningivaretasavkjølesoner.Risikofor horisontalbrannsmitteiinnvendighjørneogpåkjenningpå rømmendepersoneriforbindelsemed hovedtrapperommetdavinduerikkeharbrannmotstand.6.Branncelle-veggInntrykketeratbranncellebegrensendekonstruksjonerhar tilfredsstillendebrannmotstandogutførelse.DetbleobservertnoenutettheteriplanU1ihovedtavle, trimromogel-tavle.FireflyAS-GriniNæringspark4b,1361Østerås Org.nr.912196410MVASide2av4Nr.Forhold7.Branncelle-dør8.Branncelle-gjennomføring9.Rømningsvei-antall10.  Rømningsvei-utforming11.  Rømningsvei-vindu12.  Rømningsvei-brukbarhet13.  Fluktveier-utforming14.  Brannalarm15.  Ledesystem16.  Sprinkler17.  Røykventilasjon18.  Slokkeutstyr19.  BranngardinFireflyAS-GriniNæringspark4b,1361Østerås Org.nr.912196410MVATilstandIhovedsakdørermedtilfredsstillendebrannmotstandi branncellebegrensendevegger.Glassdørertilmøterommene,somliggermedinngangfra hovedtrapperommetharikketilstrekkeligbrannmotstand E30CistedenforEI30C.