Title: BREEAM-NOR-Norw-ver-1.1 2012 - Manual.pdf
1. Datasenteret prosjekteres iht. ”Best practice for the EU Code of Conduct on Data Centres”, og oppfyller minstekravene til ”Expected minimum practice” nivå (som definert i dokumentets Code of Conduct).1. Datasenteret prosjekteres iht. ”Best practice for the EU Code of Conduct on Data Centres”, og oppfyller minstekravene til ”Expected minimum practice” nivå (som definert i dokumentets Code of Conduct).2. Settpunkt temperatur er ikke mindre enn 24ºC, målt som innblåsningstemperatur i bunnen av dataracket.2. Settpunkt temperatur er ikke mindre enn 24ºC, målt som innblåsningstemperatur i bunnen av dataracket.IT-intensive områder3.IT-intensive driftsområde bruker en naturlig ventilasjons- og kjølestrategi som standard. Mekanisk ventilasjon skal kun brukes når den interne temperaturen overstiger 20oC og aktiv kjøling bare når den interne temperaturen overstiger 22oC.4. Systemet prosjekteres med automatisk power-down når anlegget ikke er i bruk (for eksempel om natten).