Title: 2023.08.30 Elektro Tilstandskontroll År 2 Fosnagata 13 36771956.pdf
Forsyningssystem | IT;Spenning | 230V;Jordsystem | Ukjent;Forskrifter og normer | NEK 400, 2018;FEA 1963;Habilitetsnivå: | DUtførelsesnivå | BegrensetInformasjon om utførende kontrollørTelefon nummer kontrollør: | 90644953Epost kontrollør: | Kristian.skar@caverion.comNEK 405-3 Sertifikat nummer: | DNV-NN-20010NEK 405-3 Sertifikat gyldighets periode: | 23.02.23-23.02.28441.1 - Synlig kurs/kabelopplegg/utstyr er uten skader, festet og mekanisk beskyttetKommentarer: 1.etg, O.i.K, fellesareal. Brytere og kabler i hjørne ved utgang er løse. Må utbedres.Status | AvvikTilstandsrapport Elektro651230| Side 9/123745v20230310812441.2 - Deksler og kapslinger på stikkontakter, brytere, kanaler og, andre elektriske komponeneter er på plass og uten synlige skader/3Kommentarer: Utvendig, tak. To stikk på tak er løs. Feste på én side har knekt. Nye stikk må monteres.441.4 - Skjøteledningsbruk er i hht gjeldende forskrifter/3