Title: KS-Fukt3.pdf
Bakgrunnen for oppdraget er å ha kontroll på byggfukten før fuktømfintelige materialer legges på gulv.1.2 Bygning/konstruksjonPåbygg 9-11 etg. Se måleprotokoll for beskrivelse av gulvkonstruksjonen.1.3 Undersøkelse og metoderVisuell inspeksjon av tilgjengelige konstruksjoner er foretatt på plan 10 etg. Det er tatt fuktmålinger i utvalgte deler av konstruksjonen. Materialprøver er tatt med for bestemmelse av RF.2. Observasjoner og resultaterVi observerte at gulvgips og trinnlydplater er lagt ut direkte på avrettingslaget i deler av etasjen. Vi så også at hvite trelekter er montert direkte mot avrettingslaget. Vi tok fuktprofil i skumbetongen og uttak av avrettingslaget for bestemmelse av RF (foto 1). Se tabell 1 og vedlagte måleprotokoller for resultat.Foto 1. Fuktprofil (tre ulike dybder) er satt i skumbetongen for bestemmelse av RF. og det er tatt ut prøve av avrettingslaget for bestemmelse av RF. Det er lagt ut hvite trelekter direkte på avrettingslaget.