Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
9.1.1 Planvisningy [m]3.53.02.52.01.51.00.50.00.00.51.01.52.02.53.0x 56.40 m 56.40 m 51.67 m 51.67 mVegg 1 2 3 4 Gulv Himling Romhøyde Referanseplanets høydey 44.68 m 48.60 m 48.60 m 44.68 m4.00 m 0.75 mLengde 4.74 m 3.92 m 4.73 m 3.92 mReflektans 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 20.0 % 80.0 %Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v53.54.04.5 x [m]Side 150/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202292.033 Renh.sentral9.2 Sammendrag, 2.033 Renh.sentral9.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]200250300Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 4.00 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (18.56 m²)14083.20 lm 143.2 W 7.71 W/m² (2.65 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (2.0H 2.0H) Posisjon