Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
2.2.2 Resultatoversikt, Evalueringsområde 20.11.42.9x [m]100150200Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 3.50 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (29.37 m²)10562.40 lm 107.4 W 3.66 W/m² (2.14 W/m²/100lx)Evalueringsområde 2Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (1.8H 4.5H) PosisjonReferanseplan 2.1 Horisontal 171 lx 113 lx 0.66 0.55 <=19.4 0.75 mHovedoverflater m 2.5 (Himling) m 2.1 (Vegg) m 2.2 (Vegg) m 2.3 (Vegg) m 2.4 (Vegg)Em 21.6 lx 66.5 lx 0 lx 97.5 lx 78.3 lxUo 0.71 0.23 --- 0.14 0.20Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 22/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.20222.2 Sammendrag, 1.004-5 Lager2.2.2 Resultatoversikt, Evalueringsområde 2Type Ant.\Prod.33 xLuzense Bestillingsnr. Armaturnavn Bestykning