Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
KABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 180 (E 240)≥ 150MM BETONG - VEGGMaks utsparing ubegrenset bredde med 1200mm høydeAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider2 lag 60mm FR Brannplate 2-SKabler ≤ Ø21mm, singel eller i bunt, med eller uten kabelgateKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 240 (E 240)≥ 150MM BETONG - VEGGMaks utsparing 600 x 600mm60mm FR Brannplate 2-S montert 30mm inn i utsparing på begge sider for å oppnå total tetningsbredde på 210mmPlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderKabler ≤ Ø21mm knyttede bunter ≤ Ø100mm med eller uten kabelgateAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 180 (E 240)≥ 150MM BETONG - VEGGMaks utsparing 600 x 600mm60mm FR Brannplate 2-S montert 30mm inn i utsparing på begge sider for å oppnå total tetningsbredde på 210mm