Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
005Alarm Pump BAFSvikt i BAF pumpe; sikring er gått eller det registreres ikke vannstrøm gjennom pumpa.020Alarm FlowSwitch BAFIngen vannstrøm registreres når pumpa er i drift.024Alarm Circuit BreakerEn sikring er gått (overbelastning/ kortslutning). Automatsikringer er plassert inne i kontrollskapet.1) Kun gjeldende dersom ICP opsjonen er installert.9.8.9 AlarmhistorieNår en alarm er nullstilt, blir alarmen lagret under ”Alarmhistorie”. Alarmhistorien kan fås fram når det ikke er noen ubehandlede alarmer eller når alarmene er nullstilt.Prosedyre (Fig 37)TrinnBeskrivelseTrykk på menytasten “ALARM RESET” (Fig 37, D). Skjermbildet “Alarmhistorie” (4) vises.“ID“ alarmens ID (Tab 21)1“Trigger Rise Time”: Dato og tid for når alarmsignalet ble aktivert.“Trigger Fall Time”: Dato og tid for når alarmsignalet ble inaktivert.“Reset Time”: Dato og tid for når alarmen ble nullstilt.2Trykk på menytasten “ESC” (Fig 37, E) for å gå tilbake til hovedskjermen (hjem).# 73/94