Title: Brannkonsept, Simployer - Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
ARKARK ARKAnsv. ARKARKSIDE 10Kledning i sjakter ogYtelseskrav K₂10 A2-s1,d0 [K1-A]hulrom7 Demonterbar himling9Isolasjon vegger10Isolasjon tak12 Fasade, utlekting ogOverflater og kledninger i hulrom over himlingen må ha minst like gode branntekniske egenskaper som overflatene og kledningene i branncellen for øvrig. A2-s1,d0 [ubrennbart/begrenset brennbart] A2-s1,d0 [ubrennbart/begrenset brennbart] B-s3,d0 [Ut 1]vindsperre13 TakOverflater og kledning i hulrom i ytterveggskonstruksjoner betraktes på samme måte som utvendig overflate og kledning, og må ha samme branntekniske egenskaper. Det vil si at lekter, vindsperre osv. i hulrommet bak fasadekledningen også må tilfredsstille kravet angitt over. Broof (t2) [Ta]5.10 § 11-10 Tekniske installasjoner1 Ventilasjonsanlegg