Title: +175=300.001_KOMPONENT- OG FUNKSJONSKONTROLL - DRIFT.Drift.pdf
Blad 1AV13 ANMERK.{NITTEDAL KOMMUNE DØHLI SYKEHJEMFDV-DOKUMENTASJONKap. 9F'UNKSJONS. OG KOMPONENTKONTROLL GJELDER SYSTEMER MED BATTERIGJENVINNER D=Daglig 1U=1 gang pr. uke lM=hver mnd. etc.KOMP.NR KOMPONENTARBEIDSBESKRIVELSE NR.36.003 6 LUFTB E HANDLINGSANLE G G SYSTEM 36.01Spjeld luftinntakKontrollere at spjeld stenger ved stopp og åpner ved start.Filter luftinntak Trykkgiver tilluftKontro llere trykkfall.VarmegjenvinnerSe etter lekkasjer. Kontrollere for ulyder i pumpe. Kontrollere temperaturer.VarmebatteriSe etter lekkasjer. Kontrollere for ulyder i pumpe. Kontrollere temperaturer.KjølebatteriSe etter lekkasjer. Kontrollere drenasje Kontrollere temperaturerVifte tilluftKontrollere for ulyder fra lagre Kontrollere for vibrasj oner.Spjeld avtrekkKontrollere at spjeld stenger ved stopp og åpner ved start.Filter avtrekk Trykkgiver avtrekkKontrollere trykkfall.Vifte avtrekkKontrollere for ulyder fra lagre Kontrollere for vibrasj oner..FRE- KVENS1M1M