Title: Energivurdering av ventilasjonsanlegg Ø94.pdf
Kontroll av lampetest | automatikk-tavie Visuell kontroll av sikringer, motorvern og releerEr der tilfredsstillende lesninger for frostsikringVisuell kontroll av kuldemedium, sjekk i se-glass, se etter tegn til kuldemedielekkasje, fuktighet og sjekk av oljeniva til kompressor.Visuell kontroll av vannventiler, kuldemedieventiler, transmisjon, pakkboks og kapasitetsregulering til kompressor.Se-glass: ujen vaeske | glasset. Mulig noe olje som har lagt seg her. Sjekkes opp|ved neste service.Avlesning av tur/retur-temperaturer pd isvannskurs(ene) og kondensatorside, trykkfall over kond /ford. (om mulig) og evt glykolprosent i kretsen€Visuell kontroll av evt. vifte(r), kondenspumpe, dryppanne, ekspansjonsventil og kaplllarrer pd fordamper.Videre kompressoroppheng, ford. og kond.Visuell kontroll av synlig reropplegg og isolasjon pa maskiner samt ventiler og komponenter.hensyn pé skader, mangler og rust.Er det behov for endrede driftstider, styring, regulering og “automatikk?