Title: DM1-3 Plan 10 lysberegningsrapport.pdf
Emin [lx] 410Emax [lx] 847Emin / Em 0.678Emin / Emax 0.483Side 14Prosjekt 111.06.2019Designer Telefon Faks E-Postcellekontor plan 10 / SammenfatningTakhøyde: 2.700 m, Montasjehøyde: 2.300 m, Vedlikeholdsfaktor: 0.80Verdier i Lux, Målestokk 1:49FlateArbeidsplan Gulv [%]/ 20Em [lx] 577 234Emin [lx] 112 33Emax [lx] 990 506Emin / Em 0.194 0.143Tak Vegger (4)70 5095 18059 29122 4590.621 /Arbeidsplan:Høyde: Målepunkter: Yttergrense:0.850 m 32 x 64 Punkter 0.000 mArmatur-stykklisteNr.AntallBetegnelse (Korreksjonsfaktor) (Armatur) [lm]  (Lamper) [lm]P [W]11FAGERHULT 13389-402 Notor 65 Delta Dir 2400 D start HL elok 3K (1.000)6280628074.0Samlet: 6280Samlet: 628074.0Spesifikk tilkoblet effekt: 11.25 W/m² = 1.95 W/m²/100 lx (Grunnflate: 6.58 m²)Side 15Prosjekt 111.06.2019Designer Telefon Faks E-Postcellekontor plan 10 / Ray-Trace-preview 1Side 16Prosjekt 1Nr.BetegnelseArbeidsområde 1Omgivelsesområde11.06.2019