Title: Testrapport FST 16.06.22.pdf
08 - Brannalarm på nattstengt byggBrannalarm utløses på røykdetektor Skalldører sjekkesNrTypeBeskrivelseForventet resultat100Punkt549.001 BrannspjeldsentralBrannspjeld lukker105Punkt554.101 TalevarslingHørbar talemelding i alle rom130Punkt564.102 KNX plan 2Lys går til maksimal styrke20Punkt249 branngardinerbranngardiner går ned229-BDørRen rømningsdør med elektroteknisk funksjon 1-fl. Lukket/låst. Hovedlås + tilleggs lås 1Lukket låst232-ADørBruksdør med elektroteknisk rømningsfunksjon 2-fl. Lukket/låst. Hovedlås + tilleggslås 1 + slagdørautomatikk + tidsstyrt via adg kontrollLukket låstAvvikNrFeilbeskrivelseK00356Dør 232-A var ikke låst ved nattstengt bygg og brannalarm under FST234-BDørBruksdør med elektroteknisk rømningsfunksjon 2-fl. Lukket/låst. Hovedlås + tilleggslås 1 + slagdørautomatikk + adg kontroll med kortleserLukket låstAnsvarligCERTEGO AS (låsgruppen)Kontrollområde