Title: Funksjonsbeskrivelse - 320.001 Energisentral.pdf
Assemblin AS Teglverksveien 1, 3413 Lier Tlf 09030, www.assemblin.com7 / 8SIRKULASJONSPUMPE betjenes via systemvender samt digitalPÅ:Sirkulasjonspumpe -JP401 gårkontinuerligAV: AUTO:Sirkulasjonspumpe -JP401 står Sirkulasjonspumpe -JP401 styres fraSD-anleggetSirkulasjonspumpen kapasitetsreguleres i området 0 til 100 % via integrert frekvensomformer, styrt etter signal fra ekstern differansetrykkmåler -RD401 montert mellom tur- og returstokk. Trykket skal kunne avleses og stilles fra SD anlegget.Ved feil utløst i frekvensomformer, skal feilmelding registreres i undersentral og alarm utløses. Ved pumpestans over tid, skal pumpen «mosjoneres» ved at den starter og går min. 10 minutter/uke.ETTER STRØMBRUDD starter systemet automatisk opp i sekvensmed andre system.REGULERING