Title: +038=54.000-NI001._04-Idriftsettelsesrapport Nortek Brannalarm Plan U2  til Plan5 DM1-3.pdf
NS 3960 : 2013 - Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold Brannkonsept, planer og alarmorganiseringTEK (Teknisk forskrift)AnnetALARMSENTRALEN Hvilken sentral er montertPrevidia MaxHvor mange kabinett er montert? Anleggsnummer22 stk. 200022Hentet ut og lagret loggen.Ok.Justert klokka på sentralen.Ok.Kontrollert betjeningsfunksjonenFoto av sentralen.Ok.2 stk BI-panel. 1 stk ved angrepspunkte i 1.etg DM1 og 1 stk ved angrepspunkte i 1.etg DM3. Ok.STRØMFORSYNING Hvor mange IFM24160 er montert? Kontrollert / justert ladespenningen2/Kommentar En i hvert kabinett. Strømforsyningen justerer ladespenningen automatisk. 27,65 volt.Revisjonsdato:05 05 2021Kontrollert batterieneByttet batterieneOUT 1OUT 2RELESTYRINGER Er det styringer på anlegget?SprinkelvaktLokal avstillerSLØYFE ENHETERRevisjonsdato:05 05 2021Nye batterier, merket med 16.01.2020Batteriene er fra 16.01.2020.