Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
Montage Die Montage dieses Verflüssigungssatzes und der zugehörigen Ausrüstung ist durch Fachpersonal vorzunehmen. Der Verflüssigungssatz ist gemäß der in dem jeweiligen Land geltenden Normen und dem technischen Standard für kältetechnische und elektrische Anschlüsse zu installieren. TECUMSEH übernimmt keine Haftung, wenn Montage und Wartung nicht gemäß dieser Anleitung ausgeführt werden. Die von TECUMSEH definierten Betriebsbereiche für Nieder- oder Hochdruckanwendungen sind einzuhalten.2 - TECHNISCHE DATEN■ 2.1. Typenschild der Baureihe WINTSYS®Siehe Anhang 1■ 2.2. Sicherheitseinrichtungen Alle Verflüssigungssätze werden mit einem in ON- oder OFF-Stellung verriegelbaren Hauptschalter und einem regelba- ren HD-/ND-Pressostat mit automatischem (Werkseinstellung) oder manuellem Reset geliefert. Die Art des Resets wird über einen Schalter (siehe Anhang 7) ausgewählt. Das Pressostat weist ein Schaltvermögen von 16 A auf.■ 2.3. KältekreisläufeSiehe Anhang 2