Title: +135.01=370.002-NT001T_01-Datablad AIR-SEP.pdf
Luft i pumpen (luft pumpen). - Sug eller trykkledning blokkert. Pumpen er blokkert. - Sugeledning lekker. - Sugeventil (16) blokkert. - Sug eller trykklinje forurenset. - Forurenset pumpe. - Sugventil (16) blokkert.Ingen trykkvedlikehold eller/og intervallKontroller overløpsventilen (11) / sugeventilen (16).Manglende vannAvstengningsventilen (1a) kan være lukket. - Slamfilter (1b) er blokkert. - Filter i magnetventilen (18) er blokkert - Flyter (12b) stiger ikke.TrykkbryterMålereglasset (12) er defekt og / eller knust. - Ingen flytbevegelse mulig på grunn av sedimenter; rengjør om nødvendigLuft i varmeanleggetÅpne termostatventilen, luftutskillingen fungerer kun ved sirkulasjon av veske.8.2 Rengjøring av ekspansjonstank13b1313a