Title: bn304_cn.pdf
på neste side vedrørende plassering av DIP-bryteren. Se mer detaljerte beskrivelser av hver funksjon på dette databladet (Beskrivelser av funksjonsalternativer A - K). Tilgjengelige funksjoner:Produktoversikt Den enkle overvåkede inngangs-/utgangsenheten BN-304 er konstruert for bruk sammen med Autronicas interaktive brannalarmsystemer Autroprime (versjon 1.1.0 eller nyere) og AutroSafe (versjon 4.3.1 eller nyere), og inkluderer SelfVerify- funksjonen. Denne funksjonen sikrer svært høy grad av pålitelighet og reduserer behovet for manuell testing, fordi sentralen er i stand til å kontinuerlig og automatisk sjekke alle enheter som har denne funksjonen.Funksjon AAlarm-inngangsenhet med relétilbakemeldingFunksjon BPrealarm-inngangsenhet med relétilbakemeldingFunksjon CFeil-inngangsenhet med relétilbakemeldingFunksjon DIkke overvåket inngangsenhet (utgang følger inngang)Funksjon EPrealarm- og alarm-inngangsenhet med konfigurerbar inngangsforsinkelse og relétilbakemeldingFunksjon F