Title: +038=360.000-SK023T_01-Wise Damper Spjeld Swegon - Bruksanvisning.pdf
54864118002100648075601821Rett strekning før/etter WISE Damper – lyddemper med baffel800 x 3001000 x 300101018,421,4101019,422,4203254731915240030008640108002430321400 x 400514,0514,51364901600576016500 x 4001016,01018,01716162000720020600 x 4001017,41018,52057382400864024700 x 400800 x 4001000 x 40010101019,621,124,210101020,622,225,22502733419009831228280032004000100801152014400283240Figur 6. Krav til rett strekning for rektangulær WISE Damper og lyddemper med baffel. Montering med rett strekning gjelder både til- og avtrekksluft.1200 x 4001400 x 4001600 x 40015151527,230,333,320202029,232,235,34094785461473172119664800560064001728020160230404856641 = Rektangulær WISE Damper. 2 = Rett kanal ≥ 3xB. 3 = Lyddemper med baffel.500 x 5001018,51019,5214771