Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
3 x Armaturer 7146 lm 69.57 W 4.42 W/m² 189 lx 151 lx 0.80 ---11 x Armaturer 26202 lm 255.09 W 3.67 W/m² 154 lx 70 lx 0.46 ---(>= 100 lx)(>= 0.40)12 x Armaturer 37749 lm 404 W 12.72 W/m² 756 lx 577 lx 0.76 <=28.84 x Armaturer 18428 lm 188 W 9.34 W/m² 537 lx 388 lx 0.72 <=17.1Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANSide 216/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022Sammendrag, Etasje 3.2 Etasjeoversikt3.035 Skadestur Total lysfluks Totaleffekt Samlet effekt per areal (22 m²) Em Emin Emin/Emid (Uo) UGR3.037 Personalrom Total lysfluks Totaleffekt Samlet effekt per areal (27 m²) Em Emin Emin/Emid (Uo) UGR3.041 Arkiv Lege Total lysfluks Totaleffekt Samlet effekt per areal (16 m²) Em Emin Emin/Emid (Uo) UGR3.043 P.WC lege Total lysfluks Totaleffekt Samlet effekt per areal (6 m²) Em Emin Emin/Emid (Uo) UGR