Title: 364_vfc spjeld.pdf
qmin regulator m3/h(cid:2) pgeller l/s: Minimal regulatorluftmengde Pa: Trykktap over regulatorInnstilling med motor, qmin- og qmax-innstilling med mekaniske endestopp23250a D (cid:2)Definisjoner · Utførelse · MålAlle lydeffekter er basert på 1 pW, alle lydtrykk er basert på 20 µPa.All lyd er målt i klangrom. Lyddata er definert og korrigert iht. DIN EN ISO 5135, februar 1999.ca. 300350 0 2 . a cHold området fritt for adgang til motorenMål i mmVekt i kgLuftmengdeNominell diameterØ Dakonstantvariabel80790,50,8100990,60,91251240,71,01601590,81,12001991,01,32502491,31,656Luftteknisk og akustisk hurtigvalgSystemdemping i dB/okt. iht.VDI 2081 (medregnet i hurtigvalgtabellen)fm i Hz6312525050010002000Kanaldemping001233Romdemping555555Enderefleksjon1052000Korrigering for fordeling i kanalsystemet (medregnet i hurtigvalgtabellen)ql/s150200250300m3/h