Title: 10216391-RIBr-RAP-001 - Sluttrapport Brandengen skole.pdf
Rev. 01: Lukkes ved verifikasjon, ref. mail 28.4.2020456Brannkonsept Kap. 3 Faktaopplysninger for sprinkleranlegg Brannkonsept kap. 3.1 Konklusjon Branntegning 2019255-03Det er kun sistnevnte som er dokumentert i kap. 3.4. Fraviksvurdering må inkludere innvendige forhold og omtale alle romtyper. Det må også omhandle vindusfelt med halv brannmotstand. Benyttet statistikk og argumentasjon gjelder for boliger. Det bør benyttes relevant statistikk for analysebyggverket (barneskole). Det er vist til beregninger som dokumenterer at tilgjengelig rømningstid er høyere enn nødvendig rømningstid. Disse er ikke oversendt. Det er ikke vist krav til brannmostand på vegg/vindu mot rømningsvei.Rev. 01: Lukkes ved verifikasjon, ref. mail 28.4.2020 Rev. 01: Lukkes ved verifikasjon, ref. mail 28.4.2020 Rev. 01: Lukkes ved omprosjektering, ref. mail 28.4.202078Branntegninger (plantegninger)Branntegning plan 2 2019255-02