Title: +135.01=523.001-OQ001T_01-PXC100_FDV_Norsk.pdf
CM1N9222sv_V6.1 2018-10-25Stiftlayout för RJ45-kontakterKontakt (C) "HMI" (LONWORKS)StiftbeskrivningStiftbeskrivning8 7 6 5 4 3 2 12 1 z 2 2 2 91. LONWORKS Data A (CLA) 2. LONWORKS Data B (CLB) 3. G0/GND 4. G/Plus5. Används ej 6. Används ej 7. Används ej 8. Används ejKontakt (D)RJ45-kontakt skärmad, standardanslutning enligt AT&T256Ethernet8 7 6 5 4 3 2 12 1 z 2 2 2 91. Tx+ 2. Tx – 3. Rx + 4. Används ej5. Används ej 6. Rx – 7. Används ej 8. Används ejKontakt (E) "HMI / verktyg" (LONWORKS och seriellt)8 7 6 5 4 3 2 12 1 z 2 2 2 91. LONWORKS Data A (CLA) 2. LONWORKS Data B (CLB) 3. G0/GND 4. +24 V max. 300 mA (PXM20)5. Används ej 6. Används ej 7. COM1/TxD 8. COM1/RxDKontakt (G) "HMI" (seriellt)8 7 6 5 4 3 2 12 1 z 2 2 2 91. Används ej 2. Används ej 3. G0/GND 4. G/Plus5. Används ej 6. *) 7. COM1/TxD 8. COM1/RxD) 6 Används ej(PXC..D)Överkopplat till stift 8 (PXC..-E.D)AnslutningsschemanAnslutning av TX-I/O- moduler och fältenheter