Title: MA Norsk FDV 2014 LR.pdf
De apparatrørdeler og overgangsdeler av plast som inngår i KJ-MA System® er spesielt laget for tilkobling til sanitærapparater og skal kun brukes til dette formål. Apparatrørdeler skal ikke brukes til overganger mellom MA- og plastrør.16Innkapping på MA-RørRørdelens byggelengde + 15 mmVed innkapping på eksisterende røropplegg kapper man bort den aktuelle rørdelens byggelengde + 15 mm for å gi plass til jetkoblinger.Trykkprøving Røropplegg som skal innstøpes eller innbygges skal trykkprøves først. Se byggeforskriftene. Eventuelt må det søkes om dispensasjon fo å få lov til å støpe inn rør.Klamring og retningsendringer Klamring av MA-Rør skal utføres slik at rørskjøtene ikke utsettes for nedbøyningsbelastning slik at lekkasjer kan oppstå. Norsk Standard, NS 3421, beskriver noen enkle krav til røroppheng. Liggende røropplegg15001500maks. 750maks. 2000maks. 750