Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Funcionamento led STATUS e CCN (Fig. 39d) Execute todas as conexões, assente as tampas do quadro eléctrico.Com a unidade alimentada, a intermitência do led vermelho “Status”, será visível através da janelinha da tampa 1..No caso em que a unidade esteja enviando ou recebendo informações por comandos remotos, o led verde CCN lampejará.s ê u g u t r o PAttenzione: Para operações sucessivas, antes de aceder aos componentes eléctricos do quadro eléctrico, verifique que esteja sem alimentação. Através da janelinha apropriada (representada ao lado), o led VERMELHO STATUS deve estar sempre apagado.A frequência com a qual o led vermelho Status lampeja, pode representar os casos a seguir: • Funcionamento normal: lampejo regular, um segundo aceso, um • • Mau funcionamento: o led emitirá um certo número de pulsos, conforme a anomalia detectada na unidade. O led ficará aceso durante 60ms e apagado pelo mesmo tempo. Entre uma sucessão de pulsos e outra, passarão 5 segundos.segundo apagado