Title: +135.01=523.001-OQ001T_02-Datablad undersentral PXC3.PDF
Max. tillåten strömförbrukning AC 24 V · (genom plintarna 5 och 6)Grundlast (utan belastning från modulerTotal max. 10 A (ext. säkring obligatorisk: max. T 10 A smältsäkring eller max.C 10 A automatsäkring) 8 VA / 0,33 Aoch fältenheter)Modulbussmatning *) KNX PL-Link-matning *) **) DALI-matning30 VA / 1,25 A 12 VA / 0,50 A 9 VA / 0,37 A) Bussmatningen kan frånkopplas via verktyg, om den inte används. **) NX PL-Link-matningen MÅSTE frånkopplas när en extern bussmatning används.) Bussmatningen kan frånkopplas via verktyg, om den inte används. **) NX PL-Link-matningen MÅSTE frånkopplas när en extern bussmatning används.TX-IO: (modulbuss)KNX PL-Link: AC 24 V (plintar 3, 4) AC 24 V / 6 A(plintar 7 och 8, för flera AC 24 V- förbrukare)144 VA / 6 A 48 VA / 2 A144 VA / 6 A (endast om summan av plintarna 5 och 6 inte överskrider 10 A)AC 24 V /2 A (KNX PL-Link, plintar 3 och 4)PTC-motstånd, kortslutningssäkerAC 24 V(plintar 7 och 8)Ingen intern säkringModulbussens ledare V~