Title: +135.01=564.003-UK601T_02-Datablad P02 multibryter.pdf
Typ av gränssnitt mellan rumsautomationsstation och rumsenhet Överföringshastighet Standard KNX-busskontakt9,6 kBit/s Ledningsdiameter 0,8 mm, max 1,0 mm(cid:0)(endast flertrådiga ledare) Flertrådig ledare 2-tråds, partvinnad <350 m, längre sträcka kan erhållas, se KNX specifikationerKabeltyp Kabellängd, enkeltrådig ledare (från rumsautomationsstation till rumsenhet) Kablar måste uppfylla KNX-specifikationer, se Desigo TRA Mounting and installation manual, CM111043 1) Kapslingsklass enligt EN 60529 Isolerklass IEC 721 OmgivningsförhållandenIP30 III Normaldrift Klass 3K5 0...50 °C < 85 % RF Klass 3M2 CM2T1602xx 1)Transport Klass 2K3 –25...70 °C <95 % RF Klass 2M2Temperatur FuktighetOmgivningsfaktorer och deras strängheter EU-konformitet (CE)konformitet -konformitetUL916Artikel 15 i FCC-föreskrifternaCSA-konformitetRCM-konformitet (EMC)C22.2 No 205 – Signalutrustning C22.2 No 0 – Allmänna krav AS/NZS 61000-6-3MiljökompatibilitetFärg