Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
Sørg for at alle kabler er varmebestandige op til 70 °C.Tilslut alle kabler i henhold til EN 60204-1 og EN 50174-2.Tilslut alle kabler i henhold til lokale forskrifter.Tilslutningsklemmerne på stiktilsluttede udførelser adskiller sig fra klemmerne på klemmetilsluttede udførelser, men funktionerne og tilslutningsmulighederne er de samme.Vedrørende krav til signalledninger og signalgivere, se afsnit 12. Tekniske data.Brug skærmede kabler til den eksterne start/stop-afbryder, den digitale indgang, sensoren og sætpunktsignalerne.Forbind skærmede kabler til jord således:Klemmetilsluttede udførelser:Forbind kabelskærmen til jord via klemmen for den digitale indgang. Se fig. 43.Stiktilsluttede udførelser:Forbind kabelskærmen til jord via kabelbøjlen. Se fig. 44.Fig. 43 Tilslutning af kabelskærm, klemmetilsluttede udførel-ser288 1 5 1 7 0 5 17 0 M T3 1 3 20 6 0 65 0 M TFig. 44 Tilslutning af kabelskærm, stiktilsluttede udførelser7.8 Indstillingernes prioritet