Title: Installasjon MC603 55122084_NO.pdf
8.11 Analoge utganger, type HC-003-40 Analog modul med 2 stk. 0/4..20 mA strømutganger. Strømmen måles direkte via 2 sett med utgangsterminaler, 80-81 og 82-83. Måleren må forsynes med 24 VAC eller 230 VAC. Modulen krever en ekstern 24 VAC strømforsyning for drift av de analoge utgangene.8.12 LON FT-X3 + 2 pulsinnganger, type HC-003-60 LON FT-X3-modulen er konstruert for bruk i en fri topologikonfigurasjon TP/FT-10. Modulen er kompatibel med LONWORKS® 2.0 og støtter høyhastighetskommunikasjon opp til 78600 baud. LON-modulen gjør at energimålere kan integreres i automasjonssystemer for bygg eller industri. LON-modulen leveres med strekkoder som viser LON Node-ID for enkel igangkjøring. Modulen får strøm fra strømforsyningen på 24 VAC eller 230 VAC i MULTICAL®. Strømforsyningen må ha høy effekt. Det er ikke mulig å bruke en batteridrevet utgave av MULTICAL®.