Title: Sluttkontroll 1.etg. del2 1-U2.pdf
Er kabeltverrsnitt valgt riktig med hensyn til spenningsfall og E stremferingsevne?Er effektbrytere/motorvernbrytere riktig justert? Er jordfeilbrytere riktig valgt i forhold til type og uﬂnsahom?Er det valgt ngdvendig frakobling, sikkerhetsbryter, n@dstopp og nullspenningsutigser?Har tilkoblet utstyr IPgrad tilpasset omgivelsene? (stav/fuktetc.)Er merking av PEN, PEog Nleder utfort?Er anlegget tilstrekkelig merket?Er alle tilkoblinger riktig utfart? Er skjult varme dokumentert og eier informert?Er det ngdvendig adgang for drift og vedlikehold?Er selektiviteten i anlegget kontrollert (dersom dette er et krav)?Er advarselstekster montert og nedvendig dokumentasjon/ informasjon overlevert til eier/bruker?UTIFoRES AV EKSTERVT FIRHAM$l | EKSISTERENOF TAVLE BEWYTTET |Sluttkontroll Side 1av2 Versjon 3.1 © NELFO 2009 Rapport fra sluttkontroll etter arbeid pé elektriske anlegg 29BA52CF-4255-450C-954C-1A0AA32B04D8~£lfo@ Elsikkerhersdokumentasjon