Title: 32 Sikkerhetsdatablad Parok Rørskål.pdf.pdf
VANNOPPTAKSEVNE, (WS1) ≤1 kg/m2 i henhold til EN 1609 .BrannklasseEI30Gjennomsnittlig temperatur °C10l, W/m °C0,037EI60100,040DENSITET PAROC HVAC FIRE SLAB EI30 Ca . 80 kg/m3 . PAROC HVAC FIRE SLAB EI60 Ca . 120 kg/m3 . PAROC HVAC FIRE SLAB EI120 Ca . 180 kg/m3 .EI120100,040HØYESTE ANBEFALTE BRUKSTEMPERATURProdukt°CMaks. temp. ytterlag °CPAROC HVAC FIRE SLAB EIXX250PAROC HVAC FIRE SLAB EI60 Ikke-brennbar plate av steinull med overflate- lag av armert aluminiumsfolie, med opti maliserte brannegenskaper . Tilpasset for brann- og kondensisolering, og godkjent for EI 60 .PAROC HVAC FIRE SLAB EIXX ALUCOA25080DAMPGJENNOMGANGSMOTSTAND YTTERLAG MV2 i samsvar med NS-EN 12086 .UTVENDIG BRANNISOLERING REKTANGULÆRE VENTILASJONSKANALERBRANNKLASSE Euroklasse A1 .BrannklasseTykkelse mmGodkjent for utvendig isolering avGjennomføring i vegg/dekke av mur og betongrektangu lære ventilasjonskanaler i brannklasse opp til EI 120 (se tabell) .