Title: 31 OSO bereder Maxi Standard MS.pdf.pdf
Produktet skal være enkelt tilgjengelig for service og vedlikehold.Min. 10 cmMin. 40 cmMin. 40 cm783.5 Rør-installasjonProduktet er beregnet å være permanent tilkob- let hovedvanntilførsel. Ved installasjon skal god- kjente rør av korrekt dimensjon benyttes. Gjel- dende standarder og forskrifter skal følges.NrDimensjonAnslutning beskrivelse1 G3/4” internal Lufting / hetvann (lev. plugget) 2 G1 ½” internal Varmtvann ut 3 G3/4” internal PT-ventil 4 G3/4” internal Varmtvann sirkulasjon / Termometer 5 G3/4” internal Termometer / føler 6 G1 ½” internal Kaldtvann inn 7 G3/4” internal Avtapning / sikkerhetsventil3.5.1 Inngående vanntrykk Produktets effektivitet avhenger av inngående kaldtvannstrykk. Vanntrykket bør være minimum 2 bar og maksimum 6 bar over hele døgnet. For høyt vanntrykk kan justeres ved å installere en trykkreduksjonsventil.