Title: FDV - kjolebaffler II.pdf
Fläkt Woods9799 SE 2015.12.173 (13)I kombination med rumsregulatorn STRA-24 möjliggörs olika lägen: OFF, Standby, Unoccupied, Occupied samt Boost-läge. För varje läge kan olika sekvenser mellan vatten och luft användas: kylning utan frikyla, kyla med frikyla och luftflöde beroende på CO2.Pi-funktionen upprätthåller börvärdet för luftflöde även vid tryckvariationer i kanalen. Pi-funktionen är lätt att installera i efterhand och kan användas för alla kanalsystem tack vare att den inte påverkas av rådande tryck.Observera att när Pi-funktionen används är flödet alltid symmetriskt, och en rumsregulator krävs för att använda Pi-funktionen länkad till en närvarogivare. Trycket i kanalen måste hållas mellan 40 och 140 Pa.Obs! Om Pi-funktionen installeras i efterhand behövs inget injusteringsspjäll före kylkassetten. Spjäll som installerats tidigare ska ställas in på helt öppet läge eller demonteras.Anvisningar