Title: 360.006 Swegon Gold RXF 30 +- 7.500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Tilluftsside, vinterInnUtLufttemperatur20,014,3°CRelativ fuktighet8522%Varmeeffekt60,75kWAvtrekksside, vinterInnUtLufttemperatur20,014,3°CRelativ fuktighet30100%Tilluftsside, sommerInnUtLufttemperatur26,026,0°CRelativ fuktighet5050%KjøleeffektSide: 15/19AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.006 GOLD RXF-30 +/- 7.500 m³/h - 63% samtidighetAvtrekksside, sommarInnLufttemperatur26,0Relativ fuktighet501VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.TilluftsmengdeInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)Statisk trykkøking i SFPv beregningTemperaturheving p.g.a. vifteMin. hastighetTurtall i SFPv beregning