Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
3. Filterkalibrering Kalibrering av samtlige fi ltre skal skje første gang ved igangsetting, når kanalsystem, luftenhet og eventuelle justeringsplater er montert og justert. Deretter hver gang fi lteret byttes. Kalibrering skal da aktiveres for fi lteret/fi ltrene som er byttet ut. Aktuelle fi ltre er tilluft forfi lter, avtrekksluft forfi lter, tilluft internt fi lter, avtrekksluft internt fi lter og tilluft etterfi lter.Når fi lterkalibrering aktiveres, går aggregatet i innstilt maks.fart (avhengig av valgt funksjonalitet) i ca. 70 sek- under.Etter at fi lterkalibrering er utført, tillates en ny trykkøkning (tetting av fi ltrene) på 100 Pa, og deretter avgis alarm ved tilsmusset fi lter. Alarmgrensen kan endres under installa- sjon, funksjoner, fi lter.For at det skal være mulig å oppnå fi lterkalibrering og alarmfunksjon i tillufts- og avtrekksaggregatet GOLD SD, samt for etter- og forfi lter, må fi lterfunksjonen aktiveres, se avsnitt 4.5.www.swegon.comHoved- innstillingHovedinnstilling