Title: Gjenstående oppgaver Fullskalatester ITB.xlsx
Hendelse: System Objekt Reaksjon Ansvarlig entreprenør Resultat test Feil Mangler Kommentar 1.2.22 Systemvender \nAv/Auto via SD/US Ventilasjonsaggregat 360.013\n Ventilasjnsaggregat =360.013 Ventilasjonsaggregat starter og stopper i henhold til kriterier Vent/aut Det er forsatt ikke lagt opp til dette i SD. Avklart med BH Løse ut frost.\nEndre settpunkt på frostgiver Ventilasjonsaggregat 360.013 Frostvakt- giver\n\n =360.013-RT511\n\n Stenger ned aggregat.\nPumpe går\nVentil åpner\nResettes manuelt\nSignal til SD-anleegg\n Vent/aut. Endring Settpunkt må gjøres fra Web på aggrigat. Avklart med BH Reguleringsfunksjon\nEndre setpunkt på temperaturgiver i tilluft\nTilluftstemperaturen er romkaskade Ventilasjonsaggregat 360.013 =360.013-SB501 Set.pkt endres i operatørtablå og SD. Pådrag, roteredne varemegjenvinner , varmebatteri og kjøling intern (DX) endres for å ivareta ønsket set.pkt. Vent/aut Det er lagt opp fjernbetjening fra kjøkken til temperatur justeringer Frode oppdaterer Kalender / tidstyring \n(sett