Title: Tiltaksplan Smestad skole 2018.xlsx
Nødlysanlegg : Det ble ved kontroll 2017 stilt spørsmål ved om status som kommer opp på Dardo-sentral er til å stole på. Reelle tester i flere soner tilsier at den i de fleste tilfeller er det.Følhgende armaturer kommer opp med feiltilstand : 19, 29, 32, 42 ,44, 45, 46, 51, 68, 70, 71, 86, 93. Følgende armaturer kommer opp med batterifeil : 8, 11, 18, 19, 35, 38,39, 44, 45 ,46, 49, 53, 55, 62, 70, 74, 78, 86, 92, 94. Det ble forsøkt byttet lysrør på armaturer på ledearmatur 68 og 70 som en test da det gamle rør var mørke i endene. Armaturern begynte etter dette å lyse permanent/blinkende. Noe som tilsier funksjonsfeil på armaturene. Nødlysinstalasjonen må gås gjennom i sin helhet, og det anbefales samtidig å få klarlagt og protokollført hvilken tavle og kurs hvert enkelt armatur er trilkoplet for å i fretiden kunne gjennomføre en kvalitativ god test av anlegget. Det anbefales at intakte armaturer fra soner av bygget som skal rives benyttes til utbedring av defekte armaturer ellers i bygget. 82.01 1/6-2018