Title: Tankdokumentasjon.pdf
Ingen kjgretey skal passere over tanken. Likedan skal det ikke plantes busker og treer, og ingen vegger skal bygges i en tremeters sone rundt tanken.7.2 Sikkerhetsutstyr7.2.1 GenereltUnder bruk genereres trykket i tanken kun av damptrykket til den flytende gassen. Ekstra trykk genereres av pumpen i tankbilen under oppfylling. Tanken er bygd for et driftstrykk pa 15,6 bar. Damptrykket til propanen ved en driftstemperatur pa 35 °C er lik 11 bar (og 17,2 bar ved 50 °C).Sikkerhetsutstyret inkluderer en avlastningsventil montert pa gassuttaksventilen. Avlastningsventilen har et kalibreringssertifikat.8 Vedlikehold, stell og feilsgking8.1 SikkerhetsinstruksjonerOperatgrene skal vaere kvalifisert og veere gjort kjent med farene som kan oppsta nar tanken er tom eller ikke er i bruk.Installasjonens tetthet skal sjekkes for alle vedlikeholdsarbeider.Alt arbeid pa installasjonen skal angis med fareskilt slik at man minimerer farene forbundet med eventuelle gasslekkasjer.