Title: 91290FDV Campus F13 433.04 West elektro.pdf
6. Test brytarfunksjonar. 7. Test utløysarmekanismen på automatiske vern (Der dette er praktisk mulig). 8. Rens kontakter ved synlig smuss. 9. Mål temperatur på termineringar (under drift) ved termografering eller anna instrument. Registrer forskjellar mellom fasar for å avsløre eventuelle høge overgangsmotstander, dårlige forbindelsar eller lavt kontakttrykk.10. Skift ut relé og andre bevegelige komponentar pga. driftstid og koblingsstatistikk. 11. Megging av tavle (Legg ut alle avganger og frakoble elektronikk). 12. Test alarm og styrefunksjonar. 13. Etter brann, vasslekkasjar, lynnedslag eller lysbuer bør tavleprodusent tilkallast for å bestemme omfanget av utbetringane.10. Skift ut relé og andre bevegelige komponentar pga. driftstid og koblingsstatistikk. 11. Megging av tavle (Legg ut alle avganger og frakoble elektronikk). 12. Test alarm og styrefunksjonar. 13. Etter brann, vasslekkasjar, lynnedslag eller lysbuer bør tavleprodusent tilkallast for å bestemme omfanget av utbetringane.