Title: +038=360.014-#####._01-360.014 Enventus Roterende varmegjenvinder R&H - Drift- og vedlikeholdsintruks.pdf
Värmeväxlare för horisontellt montage kan erhållas mot beställning. Vid installation av denna är det nödvändigt att ha en ram och ett centriskt stöd. Värmeväxlaren skall ligga på slät och jämn yta.Notera “tilluft-sidan” och “frånluft-sidan” vid installationen av värmeväxlaren så att rätt anslutning sker.Kontrollera att renblåsningszonen sitter rätt placerad i förhållande till luftriktningen.Det är möjligt att skruva anslutningskanalerna direkt i chassiet. Var noga med att ingen belastning överförs från anslutningskanalerna till värmeväxlarens chassie.För att kunna inspektera värmeväxlarens yta och för att kunna justera tätningslisterna skall det vara inspektionsmöjligheter på alla fyra sidor om värmeväxlaren.Se till att drivmotorn och de elektriska anslutningarna är lättillgängliga. Kabelgenomföringen skall vara skyddad och inkoppling få endast ske av behörig personal.Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att korta av eller flytta kablarna till drivanordningen och/eller styrenheten.