Title: +135.01=370.002-LC002T_01-Skjema-med-manual - Fancoils.pdf
Er det flere fancoil som er tilknyttet en felles regulator type T-MB må alle Dip Switcher nr. 10 på slaveenhetene endres fra OFF posisjon til ON posisjon. Se fig. 9 for hva som er Åpen og Lukket posisjon. Fig 10 viser hvor Dip Switcher er plassert på MB kortet. Andre ønskede endringer utføres etter tabellen under.Dip Switch nr 1 23 4 5 6 789 10Standard innstilling OFF OFFOFF OFF OFF OFF OFFOFFOFF OFFON posisjonFancoil 4-rørs utgave Temperaturregulering med vifteT3 aktivert T3 Vinter og sommer når aktivert Viften og vannventil styres samtidig Fancoil med elektrisk varmebatteri Fancoil med elektrisk varmebatteri og T2 føler Status på pot. fri kontaktor Do-Do Åpen kontakt - fancoil er av Lukket kontakt - fancoil mi drift IN1 = Fjern sommer/vinter styring Slave. (Alle Slave fancoil settes i ON posisjon)OFF posisjon