Title: 2023.08.30 Elektro Tilstandskontroll År 2 Fosnagata 13 36771956.pdf
Kostnadsoverslag Indikativ pris, ca kr:Status | Avvik59744.1 - Utvendig belysning er kontrollert og funnet i orden/3Avvikskategori: 2: Avvik, må rettes snarest mulig.Kommentarer: Utvendig, tak. Ved ny varmepumpe. 4 Lysarmaturer i tak, 1x28/36w er gamle og utslitte. Bør byttes. To av fire er mørke. Lysarmaturer byttes.Kostnadsoverslag Indikativ pris, ca kr:Status | AvvikTilstandsrapport Elektro| Side 7/12626364v2023031025262762Andre kontrollspørsmål/2Avvikskategori: 1: Avvik, må overvåkes og anbefalt rettes.Kommentarer: 1.etg, O.i.K. Ikke navngitt fordeling kopirom/kjøkkenkrok. Fordeling er fra byggeår. Skrusikringer anbefales byttet med jordfeilautmater. Kontaktorer lager en del lyd og anbefales byttet.Kostnadsoverslag Indikativ pris, ca kr:Skriv inn tilleggs spørsmål: | AnbefalingStatus | Avvik63Andre kontrollspørsmål/3Avvikskategori: 1: Avvik, må overvåkes og anbefalt rettes.