Title: Brannkonsept.pdf
Detaljprosjektering utfares av ansvarlig prosjekterende for ledesystem (RIE).3.9.3 SprinkleranleggPé grunn av starrelsen pa brannseksjonen s& ma bygget sprinkles. Krav til sprinkleranlegget: ® Prosjekteres iht. NS-EN 12845, faste brannslokkesystemer — automatiske sprinklersystemer — dimensjonering og installering. Det forutsettes at ansvarlige foretak har FG - godkjenning pga. krav til palitelighet for sprinkleranlegget. °® Det mi benyttes fast respons sprinklerhoder med RTI verdi < 50 pga. fravik med remningsavstander.® Mangler med sprinkleranlegg i eksisterende bygg iht. kap. 3.9.5 i brannteknisk tilstandsrapport fra COWI AS mé utbedres.Detaljprosjektering utferes av ansvarlig prosjekterende for sprinkleranlegg (RIV).P:\1245\124569 Lofotsenleret Leknes\03 - Repporter-Notater\Brannteknisk konsept Lofotsenleret rav A DOC m13/21394 RemningsveierGenerelt om Lesninger etter VTEK remningsveier: