Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Stålrør ≤ Ø22mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderPlaten limes mot veggen med FR Dekkmaling og festes med ≥ 5x80mm skruer og skiver i hvert hjørne, 25mm fra kant og med c/c ≤ 300mmISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 U/U (E 60)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 900mm bredde og 1200mm høydePlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bredde på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-S montert i senter av veggStålrør ≤ Ø165mm13-32mm gjennomgående elastomerisk eller PE skum isolasjonAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderISOLERTE STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 U/U (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-S13mm gjennomgående elastomerisk eller PE skum isolasjonProtecta Rørstruper 1 lag 50mm bredde på midten eller begge siderStålrør ≤ Ø40mm