Title: +038=66.009-##003._02-5DB - Brukermanual.pdf
presserou bien ne rien manipuler pendant 15 secPour accéder au second niveau:  accéder au premier niveaupresseroupour sélectionner “PA2”presseretoupour configurer “15”.presserou bien ne rien manipuler pendant 15 secPour sortir de la procédure:presserou bien ne rien manipuler pendant 15 sec.10PAR. DESCRIPTION SetSEtpoint. Point de consigne de réglage de la Température. COMPRESSORE diFferential. Différentiel d’intervention du relais compresseur. Le compresseur s’arrêtera quand est atteinte la valeur du Setpoint programmée (sur indication de la sonde de réglage) pour repartir à une valeur de température équivalant au Setpoint plus la valeur du différentiel. Nota: ne peut pas prendre la valeur 0. Higher SEt. Valeur maximum pouvant être attribuée au Setpoint. Lower SEt. Valeur minimum pouvant être attribuée au Setpoint.diFHSE LSE OSP Offset Set Point. Valeur de température à additionner de manière algébrique au point de consigneHCdOddAd OntOFtdOn dOFdbiOdO