Title: elektronisk-forkobling-i-lysarmaturer.pdf
Jordfeilbryter Ved bruk av jordfeilbryter på belysningskurser må man ta hensyn til dette. En jordfeilbryter vil løse ut ved lekkstrømmer mellom 15mA og 30mA. Det er en fordel å benytte en retningsbestemt jordfeilbry- ter da denne ikke blir påvirket av lekkstrømmer fra øvrige anlegg. Er man usikker på utslippet av lekk- strømmen pr. armatur kan man beregne 1mA. Ved prosjekter med mer en 15 armaturer pr. jordfeilbry- ter kan denne teoretisk løse ut (1-fas).