Title: 360.010.pdf
2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonenDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534414221320 utv.2,0 mm21 Pa2,19 m/sInnUt5,620,0°C6425%32,81 kW17 %InnUt60,030,0°C0,265 l/s4,0 kPa4 I15 utv.14,5 kPaArtikkelbenevningTBVL-3-025-16 Pa1,39 m/sSide: 31/50AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.010 GOLD25FRXHC +/- 6.750 m³/h - 100% samtidighetDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534414Anbefalt dim. trykkfall89 PaStarttrykkfall44 PaSluttrykkfall133 Pa1Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G025FRXHCP011Roterende varmeveksler RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluft1Reversible trinn1Batteri RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluftAntall rørrader5.7Lamellavstand2,1 mmTrykkfall36 PaLufthastighet1,69 m/s1VifteVifte av typen GOLD Wing+