Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
электроизоляциинастенных хомутов. Рекомендуется использовать кабелепровод, соответствующий французскому стандарту NF C15-100 или нормативным требованиям и стандартам, действу- ющим в соответствующей стране (IEC 60204/IEC 60335), отделённый от линии хладагента.Во время пайки трубопроводов обеспечьте защиту кожуха.Во время пайки трубопроводов обеспечьте защиту кожуха.Подключения холодильных компонентов см. в приложение 1■ 3.8. Электрические подключенияПроводить все электромонтажные работы только при отключенном агрегате. При выполнении каких-либо работ с агрегатом убедиться, что цепи питания и управления отключены. Все электроподсоединения на местах должны соответство- вать стандарту NFC15-100 во Франции или действующим стандартам в странах монтажа оборудования (IEC 60204/ IEC 60335). Согласно IEC 60335, класс загрязнения - 3.