Title: +038=442.002-UP051._02-UP051 Notor 65 Delta Fagerhult Produktblad.pdf
Montering Enkel eller rekkemontert i wire eller tak. For montasje i wire kreves wirefeste med fleksibel c/c, se tilbehør. Kan også monteres på vegg med veggfeste eller veggkonsoll, se tilbehør. Tilkobling Armaturen er utstyrt med innføringshull på oversiden. For utenpåliggende kabel brukes spesiell gavl med innføringshull, se tilbehør. Armaturenhet er utstyrt med gjennomkoblingsledning (5x1,5 mm2) og hurtigkobling i hver sin gavl. Ved eventuell rekkemontering skal armaturrekke alltid begynne med startarmatur. Lysende hjørne som startarmatur har kun overkoblingsdetaljer og hurtigkobling i en ende, og brukes i lukkede systemer. Design Armaturhus i hvit (RAL 9016) eller natureloksert ekstrudert aluminium. Det indirekte lyset er dekket med en opal film som gir et bredt lysbilde og fungerer som støvbeskytter. Gavler inngår i start/singel-armatur. Rasteroptikk Delta – mikroprisme i akryl (PMMA). Nødlys Til Notor 65 fås en emLED-enhet, se tilbehør. Lysregulering CLO (Constant light output) og DALI/fasepuls som