Title: 11002342-146190-08-Manual-Maxi-Standard-MS-600-NO.pdf
313El-sentralene kan kobles for flere effektvarianter, bl. a. 3x400V. Se koblingsforslag på denne og neste side.R E SE M 2TRESET241R E SE M 2TRESET241THERM-O-DISCTHERM-O-DISC3.6.1 Elektriske komponenter Komponent Sikkerhetstermostat Arbeidstermostat Varmeelement InternledningerMerknad 85°C termoutløser 50-75°C stillbar 3fas 230V Varmebestandig223.6.2 Elektriske tilkoblinger i el-boks! ADVARSEL Kontinuerlig spenning er tilstede på tilkob- lingspunktene. Før elektrisk arbeid utføres skal strømtilførsel brytes og sikres mot påset- ting mens arbeid pågår.1A) Tilførselsledning kobles på koblingsstykke (1) som vist. Tilførselsledninger skal sikres medEl-kobling, skjematisk - 300-1000 l. STANDARD - 7.5 kW - 3x230V Produktet har to identiske el-sentraler.egnet strekkavlaster. B) Internledninger fra koblingsstykke (1) tiltermostater samt ledninger fra termostater til elementer er ferdig koblet fra fabrikk. C) Påse at jordledning (gul ledning med grønn