Title: +038=310.000-NI002T_02-teknisk-handbok-sanipex-web2.pdf
BESKYTTELSE AV RØR Spikeravvisere monteres i tre- og stålstendere der det er risiko for gjennomhulling. Ved gjennomføringer av varerør i stålstendere skal det benyttes egnet gummiforing. Dette for å unngå at bevegelser i rørene grunnet ekspansjonskrefter og trykkstøt forårsaker hull i varerørene. PEX-rørene må ikke komme i direkte kontakt med løsemidler, og det må ikke benyttes tape utenpå PEX-røret. PEX-rørene må ikke eksponeres for direkte sollys (UV-stråling) over lengre tid. Ved å benytte spikeravviser med fiksering gjennom stendere cc 60 opprettholdes klammeravstand 60 cm.GJENNOMFØRINGER I BRANNSKILLER Gjennomføringer i brannskiller skal utføres i henhold til Byggforskseriens Byggdetaljer 520.342. Gjennomføringer i brannskiller.