Title: Årskontroll gassanlegg-1.pdf
Feil som oppdages skal umiddelbart rapporteres til eier/bruker og omgaende rettes opp. Ved storre feil eller skade skal ventilen skiftes ut.6. Nivaindikatorer eller” pyseventiler” funksjonskontrollers under oppfylling (dette kan utfores i samrdd med tankbilsjafer)7. Omradet rundt tanken inspiseresbrennbart materiale minst 3 m fra tankandre faremomenter (for eksempel tennkilder i forhold til sikkerhetsavstand)tilstand for eventuelt pakjgrselsvern eller annet tankvernPeriodisk kontroll av LPGtankerPeriodisk inspeksjon/kontroll av LPG-tank er en visuell kontroll som skal giennomfgres fgrste gang etter 5 ar, deretter hver 5. ar. (Sammen med rutinemessig kontroll betyr dette program-merte kontroller/inspeksjoner av tank hver 2.5 ar).Fglgende kontrollpunkter skal innga:1. Kontroller/inspeksjoner som spesifisert for rutinemessig kontroll ovenfor2. Avblasingsrgr fra sikkerhetsventil kontrolleres for korrosjonved tegn pd korrosjon skal sikkerhetsventilen ogsa kontrolleres