Title: +038=370.001-NT014._01-Statico_NO_low.pdf
Sluttrykk Overste grense for optimal trykkvedlikeholdEN 12828 pe ≤ psvs - dpsvcKjøling pe ≤ psvs - dpsvcSWKI HE301-01 Oppvarming SWKI HE301-01 Kjølingpe ≤ psvs/1,3 pe ≤ psvs/1,15 pe ≤ psvs/1.3 og pe ≤ psvs - 0.6 barpsvs dpsvsc dpsvsc = dpsvsc = dpsvsc = dpsvsc =Responstrykk sikkerhetsventil Sikkerhetsventilens toleranse 0,5 bar for psvs ≤ 5 bar 4) 0,1 · psvs for psvs > 5 bar 4) 0,6 bar for psvs ≤ 3 bar 4) 0,2 · psvs for psvs > 3 bar 4) for psvs ≤ 3 bar 4) for psvs > 3 bar 4) psvs 4)StaticoPFTrykkfaktorPF = (pe + 1)/(pe - p0)VNNominelt volum 5)EN 12828, kjøling VN ≥ (Ve + Vwr + 2 3) ) · PF SWKI HE301-01 VN ≥ (Ve + 2 3) ) · PF1) Oppvarming, Kjøling, Solenergi: Q ≤ 10 kW: X = 3 | 10 kW < Q ≤ 150 kW: X = (87-0,3 · Q)/28 | Q > 150 kW: X = 1,5 Geotermiske kollektor systemer: X = 2,51) Oppvarming, Kjøling, Solenergi: Q ≤ 10 kW: X = 3 | 10 kW < Q ≤ 150 kW: X = (87-0,3 · Q)/28 | Q > 150 kW: X = 1,5 Geotermiske kollektor systemer: X = 2,5