Title: Tilsvar til tilsynsrapport 161020 -20-08595-3.docx
Det ble under befaringen observert et hull over en av brannglideportene som må tettes forsvarlig. Dette var i området ved Norsk Aluminium. Rømningsdør ut mot bakside ved Norsk Aluminium mangler tilfredsstillende merking, samt at det bør monteres en form for trapp på utsiden, da det ikke gies noe forvarsel om stor høydeforskjell når du går ut av døren. Nede ved tidligere spiserom/kantine stod kaffetrakter i koblet skjøteledning. Slikt utstyr må plugges direkte i vegg p.g.a stort forbruk av strøm.Tilsvar til avvik 2:Det er bestilt service av nøkkelsafe for Bytesteinen 1. Se vedlegg 2.Hull mellom brannseksjon i akse mellom råvarelager og ferdigvarelager ( Norsk Aluminium), er utbedret. Se vedlegg 3.Rømingsdør plassert på sør-vestre hjørne i Norsk Aluminium sitt lokale, vil bli skiltet med rømningsvei, så snart arbeidet med etablering av ny dør er avsluttet.Kaffetrakter er nå koblet direkte i vegg ,og leietaker er gjort oppmerksom på at det ikke er god praksis å benytte skjøteledning til dette bruk.