Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Etterkjøring varmeveksler Ved stopp av aggregatet fortsetter varmeveksleren auto- matisk å gjenvinne varme i ca. 1 minutt.Det tar en viss tid før viftene står helt stille etter at stopp er beordret, og dette hindrer nedkjøling av tilluft.Styresystemet overvåker trykkfall over varmeveksler, av- trekkslufttemperatur, fuktighetsinnhold i avtrekksluft og utelufttemperatur og regulerer spjeldene for bypass og varmeveksler individuelt for å unngå frost ved seksjonsav- riming.48www.swegon.com4,14 HC, reversibel varmepumpe/ kjølemaskin Funksjonen HC skal brukes til å styre reversibel varmepum- pe/kjølemaskin i aggregat GOLD RX/HC.For mer informasjon se funksjonsveiledningen GOLD RX/ HC.Innstillinger:VerdiInnstillings- områdeFabrikk- innstillingFunksjon Modus HC HC avrimingstilbehørVarmefunksjon Kjølefunksjon Tid for komfortmodus Utetemperatur grense Varme Kjøling Luftmengdegrenser TilluftOn/Off Inaktiv/Resirkulering/ Elektrisk luftvarmer Standard/Komfort Standard/Komfort 300–1800 s