Title: +135.01=564.003-UK601T_02-Datablad P02 multibryter.pdf
Enheten går in i programmeringsläge; servicedioden lyser kontinuerligt. Verktyget identifierar att den aktuella rumsenheten är i drift och tilldelar den. 2. Efter idrifttagningen av enheten, deaktivera programmeringsläget genom en korttryckning (<0,5 s) på programmeringsknappen. Servicedioden släcks.Anm.: Vid varje omstart av enheten återställs programmeringsläge till “Deaktiverat”.Anslutningstest1. Med en mediumlångtryckning (>2 s och <20 s) på programmeringsknappen, kontrolleras KNX PL-Link-anslutningen. När programmeringsknappen släpps, startar testen av KNX PL-Link-anslutningen, servicedioden blinkar (1/4 s Till, 7/4 s Från). After ca 10 s, visas testresultatet: – Om testen är positiv lyser lysdioden kontinuerligt. – Om testen misslyckas, blinkar lysdioden (1 s Till, 1 s Från).