Title: FDV Simployer.pdf
Se separat beskrivelse for adressering.D. Reset knapSe separat beskrivelse for virkemåteE. Kabelfiksering F. LED indikeringSe separat beskrivelse for farge indikering.Verdi:ADRESSERING Modulen tildeles en adresse via DIP-Switchene. Modulene tildeles en fortløpende adresse mellom 0-99. Det er ikke nødvendig at modulerne plasseres i rekkefølge ved montasje. Hvis modulen er koblet til brannalarm velges en adresse mellom 0-99, og hvis den er koblet til en røykdetektor velges en adresse mellom 100-119.Hver av de 7 switche står for en verdi, som angitt til høyre. Summen av de aktiverte switchene gir modulen adresse. Som eksempel 1 viser, er switch 1, 3 og 6 aktiveret. De teller hver for 1 + 4 + 32, altså blir modulens adresse 37.Det må ikke bli gitt samme adresse til mer enn en spjeldmodul.LED indikeringStatus