Title: DM1-3-HEA-08-D-Dokumentasjon.pdf
I tilfelle brann skal trapperommene trykksettes med vifter. Disse viftene medtas av ventilasjonsentreprenør. Trykksetting må planlegges i samarbeid mellom RIV, RIBr og entreprenør.Regulering av alle varmebatterier på ventilasjonsaggregater ivaretas med elektronisk trykkuavhengige ventiler fra Belimo. Ventil skal styres fra aggregat mot programmertT: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimerichsen-horgen.noE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerN-RIV-04 – Rehabilitering tekniske anleggSide 9 av 36Lydmålinger30.6.6 Lydmåling utføres i henhold til NS-EN-ISO-16032 for 10 % av alle typiske rom med lydkrav, samt utvendig på relevant uteoppholdsareal og utenfor vindu.Protokoll over lydmålinger skal utarbeides og vedlegges drifts- og vedlikeholdsinstruks.Funksjonskontroll30.6.7 Entreprenøren skal kontrollere at alle komponenter og utstyr fungerer som forutsatt i henhold til ytelseskrav og krav til ferdig delprodukt.