Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
Spesifikk teknisk informasjon for pumpa er vedlagt i dokumentasjonen som følger EnwaMatic® ved leveranse. Vennligs kontakt ENWA dersom ytterligere informasjon er nødvendig.10.2.2 KontrollenhetenSom for EnwaMatic® Automatikk (Tabell 4) eller EnwaMatic® BAF (Tab 15).10.3 Levert og installert utstyr og komponenterSom for EnwaMatic® Automatikk (avsnitt 2.5.3) eller EnwaMatic® BAF (avsnitt 9.3), men i tillegg er en sirkulasjonspumpe inkludert (Fig 40).10.4 Teknisk og funksjonell beskrivelseSirkulasjonspumpa styrers fra kontrollskapet som mottar et signal fra ventil C (Fig 4). Så lenge ventil C er åpen vil sirkulasjonspumpa være i drift og en konstant vannstrøm vil sirkulere gjennom EnwaMatic® enheten.10.5 Forberedelser til installasjon og oppstartSom for EnwaMatic® Automatikk (avsnitt 4) eller EnwaMatic® BAF (avsnitt 9.5).# 75/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 2015871961041195213Pos.Beskrivelse1Rør: Innløp (ubehandlet vann)2Rør: Utløp (behandlet vann)3