Title: Bruksanvisning-Servitec-30_394.pdf
Enheten er egnet for anleggsvannet og for ettermatingsvannet. Den trekker ut opptil 90 % av vannet i de oppløste gassene. Avgassingen forløper i tidsstyrte sykluser. En syklus består av følgende faser: •Trekke vakuum – Innsprøyting –Vakuumpumpen "PU" trekker et vakuum. Tilførselen til pumpen "DC" blir værende lukket.Tilførselen til vakuumpumpen "PU" åpnes. Avhengig av kravene, tilføres en delstrøm til det gassrike anleggsvannet til hovedvolumstrømmen "V" og ettermatingsvannet via ledningene "DC" eller "WC" til enheten og finforstøves i vakuumpumpen "PU". Den store overflaten til det forstøvede vannet og det enorme gassmetningstrykket til vakuumet fører til avgassing av vannet. Det avgassede vannet transporteres via vakuumpumpen "PU" tilbake til anlegget. Der er det igjen i stand til å løse opp gassene.Utskyving –Vakuumpumpen "PU" slås av. Det blir fortsatt sprøytet inn vann og avgasset. Vannivået i vakuumpumpen stiger. Gassene som er skilt ut av vannet, skilles ut via avgassingsventilen "DV".