Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Innan några ingrepp utförs på köldmediumkretsen måste hela köldmediefyllningen tömmas ur och tas om hand.EXPLOSIONSRISK: Använd aldrig luft eller gaser som innehåller syre för att renblåsa ledningarna eller trycksätta en maskin vid läcksökning. Trycksatta luftblandningar eller gaser innehållande syre kan orsaka en explosion. Syre reagerar våldsamt med olja och fett.Använd enbart torr kvävgas vid läcksökning, eventuellt uppblandad med någon lämplig spårgas.Följs inte ovanstående rekommendationer kan detta få allvarliga eller till och med ödesdigra följder och skada installationen.Överskrid aldrig maximala drifttryck. Kontrollera maximalt tillåtna höga och låga testtryck genom att läsa instruktionerna i den här manualen och se efter vilka tryck som finns angivna på enhetens märkplåt.