Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
orurowanie musi być na tyle elastyczne, aby zapobiegać przenoszeniu drgań.2 - DANE TECHNICZNE■ 2.1. Tabliczka znamionowa urządzeńz serii WINTSYS®Patrz załącznik 1■ 2.2. Zabezpieczenia Wszystkie agregaty są wyposażone w nastawny presostat wys./nis. ciśnienia z funkcją automatycznego (ustawienie fabryczne) lub ręcznego kasowania oraz wyłącznik główny z możliwością blokowania w położeniu WŁ. lub WYŁ. Do wyboru trybu kasowania służy przełącznik (patrz załącznik 7). Zdolność odłączania presostatu to 16 A.■ 2.3. Schematy układu chłodniczegoAby odizolować agregat od wspornika, a wspornik od ściany lub posadzki, zalecane czasami jest podłożenie pod jego nóżki materiałów pochłaniających drgania lub podkładek antywibracyjnych (poza zakresem dostawy). w takim przy- padku dobór i sposób montażu należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów tych materiałów. TECUMSEH nie ponosi odpowiedzialności za dobór amortyzatorów i ich zdolność pochłaniania drgań.