Title: Brosjyre - UNI12_UNI22_SE.pdf
2a. 2b.3.Tryck på tangenten för ner, nu skall alla solskydd dirigeras ner (ut). Tryck på tangenten för upp, nu skall alla solskydd dirigeras upp (in).Det är mycket viktigt att solskydden aktiveras enligt punkt 2a och 2b, om inte kommer hela anläggningens funktionen bli bakvänd och vid t.ex vindlarm kommer solskydden köras ut och blockas i detta läge, vilket kan medföra allvarliga skador.Om solskydd ej går i rätt riktning, skifta då dessa motorers upp och ner kabel (svart och brun) och prova enligt 2a och 2b igen.Rör sig vissa/alla motorer inte alls, kontrollera dess inkoppling och kopplingsdosor eller reläboxar.Prova eventuella tillbehör anslutna till de externa ingångarna.OBS, samtliga motorer som används till solskydd är av asynkron typ, vilket medför att parallellkoppling är förbjuden. Skall mer än 1st motor per grupp anslutas till systemet skall någon form av reläbox användas.Vestamatic AB Tel:+46(0) 31 / 75 73 400Sid 12 (av 16)www.vestamatic.seUNI12/UNI22Kopplingsschema 1