Title: NordicFlow FM Lettvektsror.pdf
För enstaka fältmässiga tester kan maximalt tillåtna sammanfogningstryck enligt ovan redovisade tabeller överskridas med en och en halv gång.  Varning: Rörsystem måste alltid avtappas innan demontage.  Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.www.nordicsprinkler.seLättviktsrör för sprinkler - Revision E1.1 Handhavande vid kallbearbetning av rör - Rillning Rör som montagekapats skall rillas, omfattas av nedanstående tabell 1.1.Nominell rörstorlekRörets ytterdiameterPacknings- säte ARill- bredd BRillbotten- diameter CRill- djup D*Vägg- tjocklek TUtvinklings- diameter FTumDNStorlek (mm)+ mmmm± 0,76 mm± 0,76 mm Storlek mmmmmmmm12533,70,410,6815,887,1430,20,381,62,034,51¼3242,40,50,615,887,1438,990,381,62,043,31½4048,30,440,5215,887,1445,090,381,62,049,425060,30,610,6115,888,7457,150,371,62,062,22½6576,10,760,7615,88