Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16 (1).pdf
29.04.2015av42BeregningsresultaterKurs nr.Q50Kombinert vernIk [kA]cos phiî [kA]Kabel t=k²S²/I² [s]t utkobling [s]Ik1p max2,1730,903,1400,1010,012Ik1p max ende0,7780,981,1220,7870,015Ik1p min0,5870,990,8471,3820,016Ij max1,9100,932,756Ij max ende0,7370,991,063Ij min0,5541,000,799@ = Vernet tilfredsstiller ikke alle krav i forskrift/norm # = Ikke forskriftsstridig, men vær oppmerksom på løsningenAnleggets adresse:Beregningsresultater for anlegget: Døli Pleie og OmsorgshjemSørum Elektriske ASFordeling 433.1.2Sørumsandvegen 931921 SØRUMSANDVer.5.5.06Tel: 63825575Dato.29.04.2015Dato:19.04.2016 15:12:11NEK 400:2014400 V TN-SSide36(50)av42BeregningsresultaterKurs nr.Q55Det er angitt at kursen ikke behøver å være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvernKoblingspunkt: .Fordelingstype: TN-SBeskrivelse: