Title: Siemens servicerapport 11.05.202.pdf
Pumpe ligger under en annen undersentral US06 og ikke i US02.370.010Kjøleenergimåler i alarm.320.010Varmeenergimåler har samme verdi på tur og retur kna tyde på feil integrering. Ser at den er integrert via txi1.open noe som ikke støttes lengre. Her må det oppgraderes til txi2.open hvis feilretting ønskes.Bygg AVannmåler tappevannkaldtvann wm31 ikke i bruk.Rom A-224Settpunkt 16 og er verdi 22,5grader.Rom A-245Settpunkt 16 og er verdi 22,5grader.Rom A-350Settpunkt 22 og er verdi 22,5grader.Rom A-344Settpunkt 16 og er verdi 22,4grader.Rom A-4446ServicerapportSettpunkt 16 og er verdi 22,5grader.Rom A-445Settpunkt 16 og er verdi 23,1grader.Rom A-551Settpunkt 16 og er verdi 22,9grader.Rom A-254Settpunkt 16 og er verdi 24,3grader.Rom A-454Settpunkt 16 og er verdi 23grader.Rom A-354Settpunkt 22 og er verdi 24,2grader.Den høye temperaturen på rommene skyldes ventilasjonen. Hvis lavere temp på rom ønskes kan man skru ned temperaturen på ventilasjonen.