Title: Brukerinstruks_serviceavtale.pdf
Fordamper montert i skap pa vegg. Kapasitet 40kg/h ~512kW/230V eex. Fordamper har soneklassifisering eex (sone 2) 1,5m til tennkilder. Regulator trinn 1 og trinn 2.samt stengeventiler og filter.RORLEDNING LAVTRYKK / GASSFASE Legges 42mm rgr aisi3 161 med trykk 30 mbar el. mindre fgrt inn i bygning med stengeventil for forbrukssted.KOMPONENTLISTE side 3GassanleggPRODUKT PRODUKT | srt TRYKK | TEMP | TEMP | STANDARD CE KATEGORIMAX MAX | MIN MERKEGASSTANK CHEMET LPG 156 BAR | +40C PED97/23/EC CEKT3I | 111H-TRYKKSR@R | TUBOFLEX | LPG | PN 40 +550C | 196C | DNVVZASKEFASE MV-22 2,9N0.5-791.80STENGEVENTIL | REGO LPGSTRAINER S&S V2" LPG__| PN40SIKKERHETSVEN | REGO 15,52 BARTIL %"FORDAMPER ZIMMER LPG 17,24 BAR MDM CE0575 | §18Z40P T-29CH-TRYKKSROR | PH 160 BAR | +400C | -60C | CERT.29N0.5-792.20GASSFASE INDUSTRIE-M/ HYDRAULICOMPRESSION K GmbH &COUPLING COKG.REGULATOR FIORENTINI | LPGTRINN 1 HP 100/GAS FILTER PN 5 +50C | -20C3 VEIS