Title: +175=411.001_4B Drift- og systeminfo Generelle anlegg.Beskrivelse.pdf
. Alle flater rengjøres i støvsuges en gang hvert år. . Klemmer tiltrekkes eller tavle termofotograferes etter ett år, deretterhvert tredje år.Periodisk vedlikeholdSe foregående punkt.Utbedringer og enkle reparasjonerUtføres etter behov, fortrinnsvis av leverandør eller elektroentreprenørStørre reparasjonerUtføres etter behov, fortrinnsvis av leverandør eller elektroentreprenørFeilsøking og korrigering av feilUtføres etter behov, foftrinnsvis av leverandørMoelven Elektro ASSkrevet av:Stein ØdegàrdCopyright@ 2001 PROFSYS ASOppdatert den Lisensnr.:07.05.2003 3057-001948 Drift- og systeminformasjon 43 FordelingsanleggFDV DOKUMENTASJON Drifts- og vedlikeholdsinstruks Døhli SykehjemEffektbrytereGjennomgå disse punkter i detalj før bryteren tas ut til service Siekkpunkter Manuell operasjonsmekanismeØnskeliq effekt O pe rasjons meka n is men, vippebryteren eller håndtak skal bevege seg fritt.