Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
EI 60 A2-s1,d0 [A 60]* *Mot P-areal i kjeller inkl. dekke: EI 90 A2-s1,d0 [A 90] Bygget etableres med ubrennbare brannskiller. Økt ytelse pga. dokumentasjon av lavere brannklasse.Slokkeutstyr:Brannslanger som suppleres med egnede håndslokkere. Skal dekke alle arealer. I kjeller etableres brannslager pga. slangelengden til brannvesenet inn i bygget overstiger 50 meter.Tekniske brannverntiltak:Fullsprinkling av bygget. Heldekkende adresserbart brannalarmanlegg (kategori 2) med direktevarsling til 110-sentral. System for varsling må tilpasses byggets ulike arealer. Røykventilasjon av åpen branncelle over 3 plan. Ledesystem og nødbelysning etableres. Trapperom som er del av rømningsvei over to plan må røykventileres.Rømningsveier: