Title: +175=562.001_UK001_SC-9100 Easy DDC.Drift.pdf
Trykk (1) for neste bilde - informasjon. Vindu viser f.eks utgang for varmeventil i '100%, 100% = Fult åpen , 0o/o = Stengt.@Johnson Controls Norden ASSC-9100 EulDDC. Utgave: 1200 Versjon: 4Pådrag varme100%VOBS! Hvis applikasjonen inneholder både analog kjøle- og varmeutgang, vil det i vinduet for begge utgangene alltid vises samme verdi. Men et tilhørende vindu for hver utgang viser da AV eller PA. Den analoge verdien gjelder kun for den utgangen som viser PA.Manuell overstyring av utgang.Trykk først (E) for å gå til endremodus "m" blinker til venstre for verdien. Trykk (E) en gang til og "m" vises fast, vindustekst blinker og endring skjer med piltastene (ll) etler (tl) til ønsket % posisjon. For å gå ut av endre-modus uten å overstyre, trykk2 ganger på C tasten.OBS ! Følgende utganger kan ikke manuelt overstyres - Alle digitale utganger. - Analoge utganger for modulerende varme ogkjøling i sam me applikasjon.¡ Frost indikering / resetEksempel på utløst frostalarm,Frost Alarmo@