Title: +038=265.001-QZ002T_01-Protecta A-og B-Plate Brannisolasjon - Datablad.pdf
jekter, sa gives det ingen garantier for kiassifisering pé de ferdige branntettinger, og har intet ansvar ved tap eller skade som feigeav bruk med produkter som dette dokument beskriver.sign. : M Produkiansvarligt: Protecta AS (v.1.00)®TEKNISK DATABLAD protectaal fire protectionProtecta® A0og BPlate 4(10) 2007 126ABrannisolering av staiplatetakMan kan brannisolere under stiplatetak for & oppna brannmotstand inntil R 60 med Protecta A- og B-Plate. Platene festes med Protecta Sveisestift med avstand fra sidene av platen pa cirka 5 cm og c/c cirka 40 cm, litt avhengig av hvor man far feste i profilene. Benytt falgende tabeller for dimensjonering:Tykkelse av Platetykkelse Platetykkelse Platetykkelsekorrugert Protecta A-Plate | Protecta B-Plate | Protecta A-Plate stélplate ty R 30/500 °C R 60/500°C R 60/500 °C 0,60 mm 40 mm - -