Title: 542 Brannalarm-  Brann og nødlys Driftsinnstruks.pdf
Det er viktig at det benyttes samme type batteri som originalt er montert i armaturen. Ved tvil kontakt installatør / leverandør.Kursvakter:For å tenne nødlysanlegget er det montert inn kursvakter i tavler som overvåker at spenningen ikke faller under 85% av nominell driftspenning. Skulle en kursvakt slå ut vil den besørge tenning av nødlys i område lyskursen dekker eller hele bygget. Ved å gå inn i nødlysmenyen på panelet vil du kunne lokalisere hvilken modul som er utløst. Adresseenheten heter FS-PM.Side 3 av 4Prodex Driftsinstruks ver 1.01Unngå uønsket alarm Dette bygget er utstyrt med automatisk brannalarm fra Hedengren Security A/S. Anlegget er installert med tanke på sikkerheten til de personer som til en hver tid oppholder seg i bygget. For at en eventuell brann skal kunne oppdages så tidlig som mulig er anlegget utstyrt med følsomme røykdetektorer.For å unngå uønsket alarm bør det tas hensyn til følgende:1.2.3.4.5.