Title: Rapport termografering - NS-EN 13187.pdf
Se plantegningSp212,5°CSp3°CKommentar Luftlekkasje fra utsparing i stålprofil.Åslyveien 19 | 3170 SEM | Norge Telefon: 33 34 99 80 post@omegaakerholdt.no www.omegaakerholdt.noSp4°C m/s 5,0vedlegg termografi side 17Sp119,0°CNotenr. PlasseringIR IR 0037 AA18Se plantegningSp217,9°CSp317,3°CKommentar Nedkjølte flater i takkonstruksjon mot yttervegg.Åslyveien 19 | 3170 SEM | Norge Telefon: 33 34 99 80 post@omegaakerholdt.no www.omegaakerholdt.noSp417,4°C m/s Ikke måltvedlegg termografi side 18Sp118,2°CNotenr. PlasseringIR IR 0039 AA19Se plantegningSp214,4°CSp3°CKommentar Luftlekkasje og nedkjølt felt i forbindelse med kabelgjennomføring på fasade.Åslyveien 19 | 3170 SEM | Norge Telefon: 33 34 99 80 post@omegaakerholdt.no www.omegaakerholdt.noSp4°C m/s 1,3vedlegg termografi side 19Sp119,0°CNotenr. PlasseringIR IR 0041 AA20Se plantegningSp216,9°CSp315,8°CKommentar Gjentakende nedkjølte felter på yttervegg.