Title: +135.01=370.002-JP501T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Enkelt/samlet driftsmelding, beredskapsmelding og nett-på- meldingKontaktbelastning:SSMEnkelt/samlet feilmeldingKontaktbelastningGrensesnitt IF-modulTilkoblingsklemmer for det seri- elle, digitale BA (bygningsauto- masjon)-grensesnittetTab. 3: Tilordning av koblingsklemmerMonterings- og driftsveiledning Wilo-VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-ENorskAnvisninger3~380 V AC -3~440 V AC, 50/60 Hz, IEC 38Signaltype: Spenning (0-10 V, 2-10 V) Inngangsmotstand: Ri ≥ 10 kΩSignaltype: strøm (0-20 mA, 4-20 mA) Inngangsmotstand: Ri = 500 ΩKan parametreres i servicemenyen <5.3.0.0> Tilkoblet fra fabrikken med kabelfeste M12 (fig. 2) via (1), (2), (3) i samsvar med sensorledningsbetegnelsene (1,2,3).Ved alle driftsmodi kan In2 brukes som inngang for fjernjus- tering av nominell verdi.Signaltype: Spenning (0-10 V, 2-10 V) Inngangsmotstand: Ri ≥ 10 kΩSignaltype: strøm (0-20 mA, 4-20 mA) Inngangsmotstand: Ri = 500 Ω