Title: Romkontroll Ventilasjon Plan 1.pdf
sett på at i normaltilstand og at spjeld rapporterer verdier kontinuerlig. -blåst på CO2-føler slik at CO2-nivået øker. spjeld for rommet åpner for mer luft og hører og kjenner at det kommer mer luft i rommet Venter til CO2-nivå igjen er under innstilt verdi, spjeld struper ned til minimumluftveri igjenAvvikNrAvvikAnsvarligFristOppdatertStatusKommentarF01121Spjeld SQ4106 står med samme setpunkt ved min og max verdi. Justerte min verdien ned til 20 % og tilbake til 60 % som den sto på, for å gjennomføre testen.VITO TEKNISK ENTREPRENØR AS2022-07-282022.07.14RegistrertVed registrering.28.07.202241671 - Brandengen skolePlanlagt2022-05-25Gjennomført2022-07-14+01=563.103 - Plan 1 del 2+01=360.002 - VentilasjonsaggregatTest gjennomførtKOMR:Int. kontrakt: HØYEM INTEGRASJON ASInt. ansvarlig: Trond HøyemTestet av: MarcusFunksjon