Title: V20-06-02 VVS-anlegg plan 6 - DM3.pdf
SF001T-125 100 m³/hOpp0 6 : 1SF001T-125 100 m³/hø125 UK=2703SK001T Ø250 Q:750 m³/hSF001T-125 100 m³/h320.102: 15 mm +c 2630 320.102: 15 mm +c 26306 8 5 2 = K U 0 5 2 øø200 UK=2590SF001T-125 100 m³/hWC 6-432ST009T-314-400 530 m³/hSF001T-125 100 m³/hHCWC 6-433ø250 UK=2565MA 110 UK = 2650OppOppMotorisert åpne/lukke-spjeld 700x1200. Normalt stengt. Åpner på detektert røyk i sluseST009T-125-160 80 m³/h310.302 VVC: Cu 22310.202 VV: Cu 28310.102 KV: Cu 35310.001: MA 135310.002: PP 110Tilkobles hette oppvaskmaskinÅpent kontorlandskap-1 6-136-1MA 110Opp/ned 310.001: MA 110SF001T-125 50 m³/hSF002T-125Sjakt 6-511-sMA 110 UK = 2599ø125 UK=2686MA 75 UK = 2731ø125 UK=2687SK001T Ø125NedSluk 75mmø250 UK=2565Magnetventiler kobles til bev. detektorSK001T Ø250 Q:750 m³/hBrannskapJV001T Ø315 Q:750 m³/hOpp/ned 310.003: PE100 63mm 310.302 VVC: Cu 22 310.202 VV: Cu 35 310.102 KV: Cu 42 310.001: MA 135 320.101: 54 mm 320.101: 54 mm