Title: elektronisk-forkobling-i-lysarmaturer.pdf
Som veiledning til sikringsdimensjonering kan de forskjellige leverandører fremskaffe tabeller.Omgivelsestemperatur Hvis ikke annet er merket på lysrørarmaturen er den testet og sertifisert ved en omgivelsestempe- ratur på 25 C. Monteres lysrørarmaturen under varmere forhold, kan det oppstå en overoppheting "elektroniske reaktorer", som kan medføre drastisk reduksjon av levetiden.Jordfeilbryter / varslerAlle lysrørarmaturer med "elektroniske reakto- rer" lekker ut en liten kapasitiv strøm (kapasi- tiv lekkstrøm).Denne lekkstrømmen skal ikke overstige 1mA pr. armatur.