Title: 32 Pumper drifts instruks.pdf.pdf
– Start og stop (S/S)For at sikre problemfri drift anbefaler Grundfos at du anven- der et solid state-relæ med en minimumsbelastningsstrøm på under 1 mA. Disse relæer har typisk en MOSFET-transi- stor som udgangsdrev. Relæer med guldkontakter til små signaler kan også anvendes. Relæer med et thyri- stor-udgangsdrev kan ikke anvendes.– Minimumskurve (MI)– Maksimumskurve (MA).Analog indgangStyresignal 0-10 V eller 4-20 mA. Bruges til ekstern styring af pumpen eller som sensorindgang til styring af det eksterne sætpunkt. 24 V-forsyningen fra pumpe til sensor er valgfri og bruges nor- malt når en ekstern forsyning ikke er til stede.ADVARSELElektrisk stødDød eller alvorlig personskade - Adskil indgangsspændinger fra strømførendeudstyr ved hjælp af forstærket isolering.7.9.1 Eksterne forbindelser i et flerpumpesystemDe følgende eksterne forbindelser skal kun monteres på master- pumpen:analog indgangdigital indgang