Title: Sjekkliste Hande 2.pdf
Ved fuktmåling i forbindelse med skadeutredning el- ler etter unormal oppfukting i byggetiden, må man vurdere antall og plassering av målepunkter grundige- re, og man bør etablere en fuktprofil ved å bore flere hull med ulik dybde, eller ta ut prøvebiter fra ulike dybder.Ved måling av gulv med varme må varmen være avslått fra to døgn før boring til fullført måling, og prø- vepunktene legges midt mellom to kabler/varmerør, der fuktigheten er størst. Posisjonen til kabler og var- merør kan ofte finnes ved termografering. Se Byggde- taljer 474.642.Inne i beholderen eller i prøvehullet vil det etter hvert oppstå likevekt mellom fukten i materialet og den innestengte lufta. Dette kan ta flere døgn. Ved å måle RF i den innestengte lufta finner man samtidig RF i lufta i porene i materialet.652 Måledybder. Under uttørking av for eksempel et be- tongdekke eller -gulv, vil RF være lavere i overflaten enn lenger inne, se fig. 652 a og b.7-