Title: 2019-11-27 IK 1.år Elektro Termografi  BS1 AS Bytesteinen 1.pdf
TiltakUbenyttede innføringer i fordelingen/sikringsskapet må tettes (FEL §10). Lukkingsfrist25.05.2020ID: 51166Tavlen/fordelingen er ikke forskriftsmessig rengjort. Fordeling aggregat lager sørøst rengjøres.TiltakTavlen/fordelingen må ryddes og rengjøres (FEL §10, §17).Lukkingsfrist25.05.202027.11.2019 10:12:44 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres36/48AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1UF underetg., Bytesteinen 1ID: 51167Fordelingen/sikringsskapet er ikke klart og entydig merket. Alle fordeling U.etg er ikke merket med systemspenning 230V IT, blått skilt med hvit skrift.TiltakFordelingen/sikringsskapet må merkes forskriftsmessig (FEL §32). Lukkingsfrist25.05.2020ID: 51168Komponenter er ikke tydelig og varig merket. Fordeling L1, effektbryter er ikke merket.TiltakKomponenter må merkes forskriftsmessig (FEL §32).Lukkingsfrist25.05.202027.11.2019 10:12:44 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres37/48AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1