Title: +135.01=370.002-LC001T_04-SkyStar_UK_cat_99A4790100_Rev_N_02_17_s.pdf
kW 3,93 3,06 2,09 4,53 3,53 2,72 8,77 6,33 4,99 10,20 7,84 4,99kW 2,95 2,24 1,49 3,46 2,62 1,97 6,49 4,55 3,53 7,68 5,73 3,53l/h 528 415 287 606 477 370 1189 867 689 1375 1066 689kW 3,07 2,41 1,67 3,52 2,77 2,15 6,91 5,04 4,00 7,99 6,20 4,00kW 2,60 1,97 1,31 3,05 2,31 1,73 5,72 4,00 3,10 6,77 5,05 3,10l/h 378 288 192 442 337 256 836 587 459 987 739 459kW 2,20 1,67 1,12 2,57 1,96 1,49 4,86 3,41 2,67 5,74 4,30 2,67kW 2,20 1,67 1,12 2,57 1,96 1,49 4,86 3,41 2,67 5,74 4,30 2,67Heating emission of 2 battery units (4 pipe installation) Entering air temperature:+20°CModel SpeedSK 26SK 36SK 56SK 66High Med Low High Med Low High Med Low High Med LowAir flowm3/h 710 500 320 880 610 430 1500 970 710 1820 1280 710EWT 45 - LWT 40°C EWT 50 - LWT 40°C EWT 60 - LWT 50°C EWT 70 - LWT 60°C EWT 80 - LWT 70°CWater flow l/h 279 226 165 315 255 205 720 541 441 824 651 441EmissionkW 1,62 1,32 0,96 1,83 1,48 1,19 4,18 3,14 2,56 4,79 3,79 2,56