Title: +135.01=370.002-LC002T_01-Skjema-med-manual - Fancoils.pdf
Fancoil 2-rørs standard utgave Temperaturregulering med ventil (justers normalt med dip switch nr. 5) T3 deaktivert T3 - Kun vinter når aktivert Viften går hele tiden Fancoil uten elektrisk varmebatteri T2 føler for automatisk veksling til varme i 2 trinn. Vann + elektrisk batteri Åpen kontakt - Kondenspumpe OK Lukket kontakt - Kondenspumpe alarmIN1 = Fjern On/Off styring Master.Lukket ÅpenJUMPERE Jumper på den siste fancoilen eller fan- coilene settes til lukket posisjon og alle de andre fancoilene skal være åpne, hvor det er merket MC2. Se følgende: - Fig 9 som viser Lukket og åpen posisjon - Fig. 10 som viser hvor Jumper MC2 er plassert på MB kretskortet - Fig. 14 og 15 som viser hvilken fancoil eller fancoiler hvor Jumper MC2 skal være åpen og lukketFig 9Justering av Dip switcher og Jumpere på MB kortet på fancoiler Bildene under viser plassering av Dip Switcher og Jumpere på MB kortet som sitter på fancoilenBilde av MB kort - sett ovenfraFig 10Dip Switcher fra 1 til 10