Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Mättn. temp. -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3Relativt tryck 297 312 328 345 361 379 397 415 434 453 473 493 514 535 557 579 602 626 650 674 700 726 752 779Mättn. temp. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 25 27Relativt tryck 807 835 864 894 924 956 987 1020 1053 1087 1121 1156 1192 1229 1267 1305 1344 1384 1425 1467 1509 1596 1552 1641Mättn. temp. 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51Relativt tryck 1687 1734 1781 1830 1880 1930 1981 2034 2087 2142 2197 2253 2311 2369 2429 2490 2551 2614 2678 2744 2810 2878 2947 3017Mättn. temp. 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70Relativt tryck 3088 3161 3234 3310 3386 3464 3543 3624 3706 3789 3874 3961 4049 4138 4229 4322 4416 4512 461021.9 - Elektriskt underhållVid arbeten på enheten ska alla säkerhetsföreskrifter i avsnitt 1.3 följas.Vi rekommenderar starkt att enhetens säkringar byts efter 15 000 drifttimmar eller vart tredje år.