Title: 280818_DM_1_3_komplet_underlag_G30.pdf
dB(A)59dB75dB(A)64dB76dB(A)72dB81dB(A)44dB58dB(A)4 Pa7 PaSide: 2/21AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: +/- 7.000 m³/h - Design dataDato: 28.08.2018 11 / 1.0.20180816.1150138 Aggregat ID: AD-10000382754Filterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonen1,52 m/sAnbefalt dim. trykkfall99 PaStarttrykkfall49 PaSluttrykkfall149 Pa1Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G030FRXHCP01Kjølemaskinen leveres fylt og montert1Roterende varmeveksler RX/HCRoterende varmeveksler av typen RECOsorpticSorpsjonsbehandletTurtallsregulertTrykkfall, tilluft171 PaTrykkfall, avtrekk180 PaEkstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje101 Pa381 m³/h