Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Flere bruksområder innenfor samme risikoklasse (RKL 2) inngår i en og samme branncelle åpen over 3 plan. Rømningskorridor i 3.etasje skilles ut med røykskillende konstruksjoner E 30 [F 30].§ 11-10VentilasjonsanleggUtelatelse av brannisolering av kanaler forutsatt fullsprinklet på begge sider av brannskillet.§ 11-13Utgang fra branncelleLengde på fluktvei i kjeller er ca 60 meter.§ 11-13Utgang fra branncelleTo dører, en på plan 3 og en på plan 1 har slagretning mot rømningsretningen, selv om det forventes mer enn 10 personer igjennom denne døren ved rømning.