Title: +038=621.001-NI009T_01-1. Brukerveiledning for heis_Jan. 2018_N_br.pdf
Bryteren for Brannretur må betjenes av, eller være under oppsyn av heisansvarlig.Etter en brann må heisen ikke brukes før sikkerheten er bekreftet.© Uniheis AS – 202097 -(B0329-332 Dronning Mauds gt. 1 - 3)D50102(No)-b Utgitt Nov. 2019a) Blokkskjema for Brannretur (FER) etter NS-EN81-73En brann oppstår.ANEIEr bryter for Brannretur(*1) installert?Heisene fortsetter normal operasjon.JAEr det en tre- posisjons (AUTO–OFF– MANUAL) bryter?JAStår bryteren på AUTO?(*2)NEIJAHar heisansvarlig satt bryteren på ON?NEINEIEr brannalarmsignal mottatt fra bygget?JAAJAHeisansvarlig setter bryteren på ON.Er det to evakueringsetasjer(*3)NEIJANEIGir signalet beskjed om at heisene skal gå til første evakueringsetasje?(*4)BBJAHeisene vil gå til første evakueringsetasje.Heisene vil gå til andre evakueringsetasje (*3)Brannretur modus starter.(*5)Alle innvendige og utvendige kall kanselleres og etasjevisere slukkes. *Ingen adgang indikator(*6) tenner.C