Title: 30 Drift og vedlikeholdsinnstruks Brandengen skole.pdf.pdf
Trykk og temperaturavlesning Det er montert termometre og manometre for avlesning av trykk og temperatur i de enkelte rørkurser.14Brandengen skole Beskrivelse, drift og vedlikeholdsinstruks.KAPASITETERSystem 370.001Sirkulasjonspumpe – 370.001-JP402/403 Kapasitet 19.100 l/h, 200kPa. Trykkstyrt.Ekspansjonskar 100L Ladetrykk 1 bar Blåsetrykk 3 barSystem 320.001Sirkulasjonspumpe – 320.001-JP401/402 Kapasitet 6.900 l/h, 110kPa. Trykkstyrt.Sirkulasjonspumpe – 320.001-JP403 Kapasitet 2.900 l/h, 110kPa. Trykkstyrt.Sirkulasjonspumpe – 320.001-JP404 Kapasitet 16.000 l/h, 100kPa. Trykkstyrt.Ekspansjonskar 100L Ladetrykk 1,3bar Blåsetrykk 4barEl kjel 160 KW15Brandengen skole Beskrivelse, drift og vedlikeholdsinstruks.Dimensjonerende temperaturer Ventilasjonskrets 320.002 Gulvvarmekurs 320.003Tur / retur 42/21 0C Tur / retur 35/16 0CFunksjonsbeskrivelse Gulvvarme kurser reguleres via temperatur føler i rom og styres via SD anlegg