Title: +175=364.001_LX001_Døli pleie og omsorgssenter. Sweco rapport ventilasjonsanlegg.Protokoll.pdf
Vi ogsa leser ut i fra vedlagte notat/aggregatkjgring — at det er medtatt kjgleenhet til ventilasjonsaggregat jfr. temperaturer 12-17 °C — som er egnet for frikjgling fra energibrgnner.Ref. kommentar i beskrivelsen; «Kjglebatteri skal etableres» betyr at kjglebatteri skal integreres i ventilasjonsaggregatet. Dette er uavhengig om batteriet skulle tilknyttes eksisterende kjpleanlegg eller et geoenergianlegg.Med vennlig hilsenLena Skogeng Sweco Norge AS Ingenigr VVS Drammensveien 260 Sweco - Bygg, industri og elendom Box 80 Skgyen NO-0212 Oslo o Mobil +47 93085096 Telefonnummer +47 67 128000 Lena.Skogeng@sweco.no WWW.SWeco.no SWECO ﬁPlease consider the environment before printing this e-mail. Vi har flyttet. Vennligst registrer var nye adresse.Fra: Kjell K. Saupstad [mailto:Kjell.Saupstad @nittedal.kommune.no] Sendt: 21. september 2015 10:28Til: Skogeng Lena <Lena.Skogeng@sweco.no>Kopi: bgb@futurumenergi.noEmne: Valg av vent.anlegg mv for Dgli-utbyggingenSwecov/Lena Skogeng