Title: Rapport trykktesting NS 9972.pdf
‐ Motta informasjon vedrørende krav til luftvekslingstall fra for eksempelenergiberegning.‐ Minnepenn med nødvendig programvare må medtas som sikkerhet. ‐ Kontrollere at oppgitt volum er korrekt.5. Værforhold:Ved måling av lufttetthet vurderes vindforholdene opp mot angitte krav i NS-EN ISO 9972.6. Klargjøring av bygningen:Ved råbyggtest bør vindsperresjiktet til klimaskjermen være tilnærmet ferdigstilt.Ved ferdigbyggtest skal huset være tilnærmet ferdig. Det vil si, utvendig vindsperre og innvendig dampsperresjikt montert, og når arbeidene med gjennomføringer i tak og yttervegger er ferdig. DIBK temaveileder uavhengig kontroll pkt.4.2.Før måling av lufttetthet er det viktig å klargjøre bygningen. Se tilhørende sjekkliste for punkter for gjennomgang.7. GjennomføringKontroller at vinduer og dører er i lukket posisjon når bygget er trykksatt. Kontrollere bygningstrykk i topp og bunn med samme trykkmanometer.