Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
Kap. 1.1. Bemanning. Bemanning for RIBr er tatt inn i rapporten. Kap. 1.3. Grunnlag. Nytt tegningsunderlag er lagt til grunn for rapporten. Kap. 1.4 Prosjektforutsetninger. Propanflaske på 11 kg er tatt inn. Kap.2.2.2. Sikkerhet ved eksplosjon. Propan på 11 kg flaske plasseres på utsiden av bygget i eget stålskap Lakk i lakkrom skal også plassers i egne stålskap med egne avtrekkskanaler. Kap.2.1 Overordnet brannstrategi Oppsummering er oppdatert. Kap. 2.2.1 § 11-4 Bæreevne og stabiliet. Trappeløp er opplyst skal oppføres i stål. Utvendig trappeløp fra kjeller, beskyttet mot flammepåvirkning og strålevarme: R 30 A2-s1,d0 [A 30] eller A2-s1,d0 [ubrennbar]. Kap. 2.2.2 § 11-5 Sikkerhet ved eksplosjon Presisering ang propan og lakk er tatt inn i kommentarfeltet. Kap. 2.2.5 § 11-8 Brannceller Datarom, avfallsrom og kjemilab i kjeller etableres som egne brannceller. Det etableres branngardin EI 60 foran vinduer som ligger I avstand nærmere innsatsveien enn 5 meter i 1.etasje. Kap. 2.2.6 § 11-9 Materialer og