Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
Kabler ≤ Ø14mm single eller i bunt ≤ Ø100mmSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge siderFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.PE TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 90 U/C (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderKabler ≤ Ø21mm single eller i buntPE, ABS & SAN+PVC rør ≤ Ø40mm med veggtykkelse 2.0- 3.0mmPP TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 90 U/C (E 90)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGER