Title: CDR - tilluftsventil.pdf
0xD / ±5%2xD / ±10%K-faktor er oppgitt på produktets merking. K-faktor finnes også i gjeldende k-faktorguide. Denne kan hentes på vår hjemmeside på Internett.3Lydnivå dB(A) gjelder for rom med 10 m2 ekvivalent absorbsjonsareal.Lydnivå dB(A) gjelder for rom med 10 m2 ekvivalent absorbsjonsareal.Spalteåpningen kan økes til: 30 mm for størrelse 100 og 125. 40 mm for størrelse 160, 200, 250 og 315. Med økt spalteåpning reduseres kastelengde, trykkfall og lydnivå med ca 20%.Kastelengde l0,2 er målt ved isotermisk innblåsing. • Anbefalt maks. undertemperatur 10 °C. • Samtlige tekniske data gjelder for følgende spalteåp- ninger: 20 mm for størrelse 100 og 125. 30 mm for størrelse 160, 200, 250 og 315.For beregning av luftstrålens utbredelse, lufthastighe- ter i oppholdssonen eller lydnivåer i rom med andre dimensjoner, henviser vi til beregningsprogram ProAir web, kan hentes på vår hjemmeside på Internett.Samtlige tekniske data gjelder for 360° spredningsbilde.