Title: THMontAkryl.pdf
Type tetting Utforelse El Maks dimensjon Min. fugedybde og bakdytt Min. Apen fuge 15mm akryl pa 25mm steinull 120 Kabel @25mm 15mm akryl p& 25mm steinull 60 Stalrer @219mm | 15mm akryl pa 25mm steinull 90 Cu-rer @58mm 15mm akryl pa 25mm steinull | 120 1. Kanal 1000x1000 | 15mm akryl pa 45mm steinull r 60 Steinull med densitet >= 129kg/m?, alternativt Thermax Bakdytt 2 TOSIDIG TETTING | GIPSVEGGER Type tetting Utforelse El 3 Maks dimensjon Min. fugedybde og bakdytt Min. . Apen fuge 8mm akryl pa 20mm steinull 90 Kabel @55mm 9mm akryl pa 20mm steinull 60 Stélrer @58mm 9mm akryl pa 20mm steinull 60 Cu-ror @58mm 9mm akryl pa 20mm steinull 60 4. Kanal 500x500 13mm akryl pa 20mm steinull 60 Steinull med densitet >= 140kg/m?, alternativt Thermax Bakdytt Rer og kanaler ber brannisoleres, og den ovenfor oppgitte 5. brannmotstanden begrenses til den valgte isolasjonstypens egne godkjennelser. Fugebredde testet er 30mm, og ved bredere fuger anbefales heller Thermax Brannplate. NB! Flere lgsninger er angitt pa side 2 - 4