Title: 01 Brannkonsept - ISS, Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
Etter våre opplysninger er horisontale seksjoneringsdekker vurdert i analyse av ansvarlig RIB på vegne av tidligere eier av bygget. Synlige observasjoner av seksjoneringsdekker og underliggende betongsøyler i bygget (ved befaring) tilsier at seksjonering er ivaretatt. Dette gjelder for betong vegger, betong søyler og betong dekker.5.8§ 11-8 Brannceller1 BranncelleinndelingYtelseskrav Følgende rom skal utgjøre egne brannceller: - - - - Garderobe -Leietaker Lager Teknisk romRømningskorridorKommentarer og referanser2 Klassekrav til branncellerEI 60 A2-s1,d0 [A 60]5 Klassekrav til dørerGenerelt: EI₂ 60-Sa [B 60]Dør mellom branncelle og korridor: EI₂ 30-Sa [B 30]Dør i seksjoneringsvegg EI₂ 120-CSa [A 120 S]WWW.FIRESAFE.NOBYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDAnsv. RIBRIBRIBRIE RIVAnsv. ARKARKARKSIDE 117 Brannspredning i fasade vertikal, horisontal og mot takfot8 Sjakter