Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
PROTECTA® FR BRANNPLATE MONTASJEANVISNINGInnholdsfortegnelseLøsninger i gips, mur eller betong vegger Løsninger i vegger av tre Ytterligere løsninger i mur eller betong vegger Løsninger i mur eller betong dekker Løsninger i dekker av tre, mur eller betong INDEX for detaljtegningerside 2-34 side 34-45 side 46-54 side 54-60 side 60-61 side 62-65Se teknisk datablad og montasjeanvisning for Protecta® FR Brannspjeld for branntetting av ventilasjonskanaler.Generelle retningslinjerMinste avstander og begrensninger: Tekniske gjennomføringer kan branntettes slik spesifisert i detaljtegningene. En utsparing kan inkludere flere gjennomføringer, og de kan også være av forskjellig type. Den tillatte minimumsavstanden mellom to utsparinger er 200mm. Gjennomføringer bør være plassert minimum 25mm fra kanten av utsparingen.