Title: bubv420_cn.pdf
Lampetest-knapp for å aktivere alle indikatorerslik at de lyser i 5 sekunder.Panelene har følgende indikatorer:  Brann / Alarm, Funksjon utkoblet, Funksjonforsinket, Testing, Drift Intern summerVi verner liv, miljø og verdier...Repeaterpanel BU-BV-420Dimensjoner (mm)Tekniske spesifikasjoner Dimensjoner (mm) 350 x 195 x 84Utsparingsmål320 x 170 x 30 mmVekt2,3 kgMaterialerStålskap, ABS/PC støpt frontMonteringOverflatemontasje eller innfelt montasjeBeskyttelsesklasseDriftstemperaturLagrings- temperaturIEC-529 / IP32 -5C til +70oC -40oC til +70oCStrømforsyningNom. 27,2V DC (18-32V DC)Strømforbruk156 mA/22,2V DC (tomgang) Maks. 220 mA/27,2 V (lampetest)KommunikasjonAutroNet (Ethernet-basert lokalnettverk)Ethernet-kabelCAT 5 eller bedre. Skjermet kabel er påkrevd i maritime installasjoner. Maks. 100 m mellom Ethernet-noderProduktnavn BU-BV-420Beskrivelse RepeaterpanelDipbryter-innstillingerInnstillingene på dipbryter S2 bestemmer type panel.3084