Title: Man14.v05.pdf
KjølingVarmepumpe/kjølemaskin 2,512,672,802,70Fjernvarme0,880,940,982,50Elektrisitet0,870,981,002,50Tabell 3-1: Systemvirkningsgrader og systemeffektfaktor iht. NS3031:2014Det bemerkes at systemvirkningsgradene benyttet i energimerkeberegningen ikke direkte kan sammenlignes med systemvirkningsgrader i beregning av energisentralen med virkelig energibruk. Dette skyldes at virkningsgrad for kjøling er satt til det som maksimalt tillattes av NVE ved energimerking. Utnyttelse av overskuddsvarme fra kjøleproduksjon godtgjøres ikke ved evaluering mot energimerkeforskriften.Det ligger til grunn følgende forutsetning: - Lavtemperatur varmeanlegg - Godt isolerte rørT: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimerichsen-horgen.noE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerNOTATSide 9 av 144. RESULTATER SAMMENSTILT MED KRAV