Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Installazione Fare riferimento alle informazioni sulla sicurezza sopra. L'installazione, il collegamento elettrico e la messa in servizio devono essere effettuati solo da personale autorizzato e in conformità con i requisiti e le esigenze. I collegamenti elettrici vengono effettuati in base allo schema di cablaggio nella morsettiera, i segni sulle morsettiere o sul cavo. Tutti i ventilatori trifase vengono forniti di fabbrica con collegamento da 400 V 3~. Sigillare eventuali premistoppa vuoti con tappi. Il ventilatore K deve essere installato con la scatola dei collegamenti sopra all'unità di ± 90 gradi. Se l'installazione permanente viene effettuata utilizzando cavi con diametro di 12-14 mm, la boccola di ingresso deve essere sostituita (si applica ai tipi K, KV, RVF e KVK 125/160). Per preservare la conformità con IP44, i ventilatori RS non devono essere montati con la scatola dei collegamenti/la piastra del motore verso l'alto (Fig.1).