Title: Swegon WISE_Measure_a-m Luftmengdemåler- Bruksanvisning.pdf
Rett strekning før/etter WISE Measure – lyddemper med baffel400 x 400500 x 4004,44,913617149061616002000576072001620321600 x 4005,32057382400864024700 x 4005,925090028001008028800 x 4006,4273983320011520321000 x 4001200 x 4001400 x 4007,38,39,2341409478122814731721400048005600144001728020160404856Figur 6. Krav til rett strekning for rektangulær WISE Measure og lyddemper med baffel. Montering med rett strekning gjelder både til- og avtrekksluft.1600 x 400500 x 500600 x 50010,25,35,75462142571966771926640025003000230409000108006425301 = Rektangulær WISE Measure. 2 = Rett kanal ≥ 3xB. 3 = Lyddemper med baffel.700 x 5006,3300108035001260035800 x 5006,73431235400014400401000 x 5007,74291545500018000501041200 x 5008,75141851600021600601400 x 5009,76002160700025200701600 x 500