Title: Vedlikeholdsplan tavler (3) .pdf
Vedlikeholdsplan tavlerSkapRengjłring etter behov, 3-5 (cid:229)r, avhengig av miljł/omgivelse.EffektbryterM(cid:229) betjenes 1.gang pr (cid:229)r eller 7 repetisjoner pr 4.(cid:229)r.Lastbryter -Ingen vedlikeholdsplan, men anbefales betjent 1.gang pr (cid:229)r.Automat -Ingen vedlikeholdsplan, men anbefales betjent 1.gang pr (cid:229)r.JordfeilautomatM(cid:229) betjenes 2 gang pr (cid:229)r. Trykk gul test knapp i front.Isolasjonsoverv(cid:229)ker/jordfeilvarslerIngen vedlikeholdsplan, men anbefaler (cid:229) testes/resettes 1 gang pr (cid:229)r.NettanalysatorIngen vedlikehold, men visuell sjekk 1.gang pr (cid:229)r.OverspenningsvernIngen vedlikehold, men visuell sjekk 1.gang pr (cid:229)r og etter lydnedslag.KontaktorerIngen vedlikehold, men visuell sjekk 1.gang pr (cid:229)r.MotorvernreleIngen vedlikehold, men visuell sjekk 1.gang pr (cid:229)r.NettfłlereleIngen vedlikehold, men visuell sjekk 1.gang pr (cid:229)r.Tidsrele -