Title: +038=320.001-NU003._01-FDV-dokumentasjon - Oso Hotwater AS - VA_VVS 8001354 med flere - Maxi Accu.pdf
Produktet skal plasseres i rom med sluk, utført iht. våtromsnormen / siste TEK. Alternativt skal aut. vannstoppventil med sensor og overløp fra sikkerhetsventil til sluk monteres. Produktansvar gjelder kun hvis dette blir fulgt. Produktet skal monteres loddrett og i vater, på gulv egnet for totalvekt av produktet i drift. Se merkeplate. Produktet skal ha fri serviceavstand på 40 cm foran front / 10 cm over høyeste punkt.3.5.5 MontasjeanbefalingANBEFALINGVed installasjon i rom som ikke er utført iht. våtromsnormen, bør vanntett spillbakke med overløpsrør > 18 mm. innv. til sluk monteres under produktet, i tillegg til aut. vannstoppventil med sensor. Dette vil forebygge mot evt. materielle skader.9104. IGANGSETTELSE FØRSTE GANG