Title: BRV59_360.003_Funksjonsbeskrivelse..pdf
RY501RØYKDETEKTOR montert i avtrekkskanal. Gir alarm ved detektering. Resettes med resett bryter i detektor.Virkningsgrad for varmegjenvinner: RT900 (utetemperatur), RT501 (fraluftstemperatur)og RT504 (avkasttemperatur) benyttes til å beregne varmegjenvinnerens virkningsgrad. Alarm gis ved lav virkningsgrad. Alarm er aktiv ved normal drift og varmebehov.Side 6GK INNEKLIMA AS ByggautomasjonBromstadveien 59 Ventilasjonsaggregat360.003LUFTMENGDER. RF401Differansetrykk føler over tilluftsvifte. Brukes av kontroller for utregning av luftmengde. Luftmengden varierer med belastning av bygget. For avlesning av luftmengde.RF501Differansetrykk føler over avtrekksvifte. Brukes av kontroller for utregning av luftmengde. Luftmengden varierer med belastning av bygget. For avlesning av luftmengde.Side 7GK INNEKLIMA AS Byggautomasjon