Title: 2021, Des - Teknisk Rapport Ventilasjon 360.005, Nordomatic.pdf
Frekvensomformer tilluftsviftemotor Viftevakt tilluft Tillufts temperaturføler Trykkgiver tilluft Luftmengdemåler tilluft✓ - ✓ ✓ ✓- - - -21,1°C 171Pa\set 180Pa 15363m3\h.RH602,3,4 -Fuktighetsføler tilluft Røykdetektor tilluft✓ --18,6%Nordomatic AS Enebakkvn 302b , 1188 Oslo firmapost@nordomatic.no1Komp.nr .JP401.SB411 .RT511 .QT515-.SB421.RT521.LX401-Nordomatic ASSERVICERAPPORT - VENTILASJON AUTOMATIKKNom.strøm KontrollertAutomatikk Sirkulasjonspumpe varmebatteri Strøm – Forbruk ✓ Shuntventil varmebatteri Returvann temperatur varmebatteri / frostvakt ✓ ✓ Frostvakt i luftstrøm etter varmebatteri✓JustertElektrisk varmebatteri, Gruppe 1 Strøm – Forbruk EL-batteri – Gruppe 2 Strøm – Forbruk EL-batteri – Gruppe 3 Strøm – Forbruk EL-batteri – Gruppe 4 Strøm – Forbruk EL-batteri – Gruppe 5 Strøm – Forbruk Overopphetingstermostat varmebatteri Branntermostat varmebatteri-Sirkulasjonspumpe kjølebatteri Strøm – Forbruk Shuntventil kjølebatteri✓