Title: 360.027 GOLD 25 FRXHC +- 7.500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Kondensinsoleringsklasse TB2Lekkasjeklasse L1(M) / L2(R) iht. EN 1886:2007 ved -400 Pa og +700 PaKabinettstyrke D1(M)Hygiene VDI 6022 Kompatibel9/25AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.027 - GOLD25FRXHC +/- 7.000 m³/h - 90%EltilkoblingGOLD F RX 3-fas, 5-leder, 400V-10/+15%, 50Hz, 10AHC 3-fase, 5-leder, 400V +/-10%, 50Hz, 25AFunksjonsdeler i luftretningenHastighet m/sLufttemperatur inn/ut vinter °CLufttemperatur inn/ut sommer °CInntakskanalSpjeldAnslutningsgavlFilter1,37Roterende varmeveksler2,2620,0/13,726,0/26,0Ekstra trykkfallBatteri RX/HC1,5413,7/20,026,0/16,0VifteAnslutningsgavlVarmebatteri, vann2,053,5/20,0TilluftskanalAvtrekkskanalAnslutningsrammeFilter1,30Roterende varmeveksler2,2620,0/-13,726,0/26,0Ekstra trykkfallBatteri RX/HC1,5813,7/-16,826,0/41,1VifteAnslutningsgavlSpjeldAvkastkanal