Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
■ 5.1. Condensatore La pulizia dello scambiatore deve essere effettuata almeno una volta l’anno. È possibile accedere all’interno del gruppo rimuovendo la parte anteriore del ventilatore.dell’unità.2. Calibratura dei dispositivi di protezione elettrici. 3. Apertura totale delle valvole di servizio. 4. Funzionamento della resistenza del carter. Prima dell'av- viamento, il compressore deve essere a una temperatura superiore a 10°C. Questo eviterà eventuali problemi corre- lati a una viscosità dell’olio inadeguata.■ 5.2. Sostituzione del ventilatore - Scollegare il cavo del ventilatore dalla morsettiera. - Smontare le 4 viti di fissaggio dal supporto. - Estrarre il gruppo ventilatore + supporto. - Sostituire il motoventilatore e il relativo condensatore.5. Rotazione libera delle palette del ventilatore dell’unità. 6. Ispezione dell’impianto per rilevare eventuali anomalie. 7. La progettazione dell’impianto frigorifero deve essere tale da non permettere al compressore di avere più di 6-8 avvii per ora.