Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Grenselinje ved 200 lx150200Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 3.50 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (20.58 m²)9528.00 lm 92.8 W 4.51 W/m² (2.45 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (1.1H 3.8H) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 184 lx 152 lx 0.83 0.77 <=26.6 0.75 mHovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 55 lx 155 lx 124 lx 147 lx 129 lxUo 0.89 0.47 0.61 0.54 0.56Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 60/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022141.030 Korridor14.2 Sammendrag, 1.030 Korridor14.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1Type Ant.\Prod.24 xLuzense Bestillingsnr. Armaturnavn Bestykning