Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Man bør imidlertid være oppmerksom på at alt som inne- bærer økt trykkfall i ventilasjonssystemet, f.eks. blokkering av innretninger og tilsmussing av filtre, innebærer automa- tisk høyt turtall for viftene. Dette gir høyere energiforbruk og kan også innebære komfortproblemer i form av støy.Kanaltrykk Luftmengden varieres automatisk slik at konstant kanal- trykk oppnås. Reguleringstypen kalles derfor også VAV- regulering (Variable Air Volume).Trykkregulering brukes når for eksempel spjeldfunksjoner øker luftmengden i deler av ventilasjonssystemet.Kanaltrykket måles av en ekstern trykkgiver i kanal som kobles til styreenhetens BUS-kommunikasjon. Ønsket bør- verdi (separat for lavfart og høyfart) stilles inn i Pa.Funksjonen kan begrenses slik at vifteturtallet ikke oversti- ger innstilte maksimalverdier.