Title: 314.006 waterguard.pdf
Ved strømstans vil Danfoss EV 220B magnetventil forbli åpen fleste systemer, se Tabell 1). EV228A magnetventil vil frorbli i samme posisjon ved strømstans (Uponor Waterguard System). EV228A kan manuelt overstyres med et 9 V batteri.(de7. Produkt- og produksjonskontroll Produktet produseres i Kina og Norge for Waterguard Intl. AS.9. Merking Ved beskrivelse og markedsføring av Waterguards produkter som omfattes av denne Tekniske godkjenning, se pkt. 2, kan merket til SINTEF Teknisk Godkjenning TG 20042 benyttes. Enkeltkomponentene i systemene skal merkes med produsentnavn eller logo. Det kan også merkes med godkjenningsmerket for SINTEF Teknisk Godkjenning; TG 20042.Innehaver av godkjenningen er ansvarlig for produksjons- kontrollen for å sikre at produktet blir produsert i henhold til de forutsetninger som er lagt til grunn for god- kjenningen.TG 20042Fabrikkfremstillingen av produktet er underlagt over- våkende produkt- og produksjonskontroll i henhold til kontrakt om SINTEF Teknisk Godkjenning.