Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
5.11 § 11-11 Generelle krav om rømning og redning1 Bredde på fluktveierYtelseskrav Minst 0,86 mMinst 1,16 m4 Fluktvei i branncellenInnredning av branncellen må ikke være til hinder for effektiv rømning, gjøre det vanskelig å orientere seg og å finne utgangen.WWW.FIRESAFE.NOSe NBI 520.346 Brannmotstand i opphengssystemer for tekniske installasjoner.Kommentarer og referanser Gjelder for kontorarealer med mesaninGjelder for padelMed bredde på fluktveier menes fri bredde eksempelvis mellom reoler, skap, møblering, innredning o.l.BYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDAnsv.RIV RIERIEAnsv. ARKARKSIDE 165.12 § 11-12 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider2 AlarmanleggYtelseskrav Heldekkende brannalarmanlegg, kategori 2, med optiske røykdetektorer i alle områder.a o Alarmorganiseringb o Styringer ved alarmd o Krav til universellutforming, inkl. bad og toalett