Title: Hea10.v01.pdf
T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimerichsen-horgen.noE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerNOTATCellekontorFigur 5-1: Operativ temperatur, PMV og PPD dimensjonerende sommerdøgn cellekontorerT: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 9 av 21erichsen-horgen.noNOTATSide 10 av 21Av Figur 5-1 ses det at den operative temperaturen er lavere enn 26 °C i brukstiden fra kl. 07:00-17:00, PMV overstiger ikke 0,50 og PPD overstiger ikke 10,0.Sentrale resultater for simulerte cellekontor er oppsummert i Tabell 5-1 for en sommersituasjon. Totalt kjølebehov inkluderer både ventilasjon og lokal kjøling og varierer mellom ca. 30 W/m2 til ca. 60 W/m2.Tabell 5-1: Resulterende operative temperaturer, maks PPD og PMV i brukstiden for en sommersituasjon og totalt kjølebehov for cellekontor