Title: Dokumentasjon Tavler ved utbygging 2008-2009 - del 2.pdf
NB:PROTOKOLL: MODBUS © (Spørsmål/Svar)CBS-8 STANDARD KONFIGURASJON : 001 / 9.600 / 8 bits / N / 1 bitTilgjengelige baud rater: 4.800 - 9.600 - 19.200 baudRS-485 Tilkobling: Terminal Nr. Signal 12 --------- TX + 13 --------- TX - 14 --------- GNDRS-485 Tilkobling: Terminal Nr. Signal 12 --------- TX + 13 --------- TX - 14 --------- GNDRS-485 tilkoblingen må utføres med en tvunnet og skjermet kabel med minimum tre ledere. Maksimal kabellengde mellom elementer i det lokale nettet må ikke overstige 1200 meter, og maksimalt antall enheter som kan parallellkobles er 32.--------- Jordfeilsentral CBS-8 -------- Side nr. 2210.1.- RS-485 TYPE TILKOBLING TIL RS-232 TYPE INNGANG PÅ PCRS-23257DB-9752 A3223PC1 AOMFORMER RS-232 / RS-485521RS-485521CBS-8CBS-8121314Dersom det brukes RS485/232 omformer med mulighet for RTS kontroll (kode 770208), vil det ikke være behov for forbindelsen mellom terminalene 7 på RS232 siden10.2.- MODBUS © Protokoll