Title: Monteringsanvisning - FR brannplate.pdf
Polyseam AS tlf.02944 4 (11) 2014 5 22Detaljtegninger Protecta® FR BrannplateKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 120KABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 180MURTE OG STØPTE KONSTRUKSJONER - VEGGERMURTE OG STØPTE KONSTRUKSJONER - VEGGERMaks utsparingsmål 2400mm bred og 1200mm høyMaks utsparingsmål 600mm bred og 1200mm høyAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge yttersiderKabelbroer, kabler ≤ Ø21mm og kabler i bunt ≤ 100mmAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge yttersiderKabelbroer, kabler ≤ Ø25mm og kabler i bunt ≤ 30mm2 lag 60mm Brannplate 1-S2 lag 60mm Brannplate 1-SKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 240STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 45MURTE OG STØPTE KONSTRUKSJONER - VEGGERMURTE OG STØPTE KONSTRUKSJONER - VEGGERMaks utsparingsmål 600mm bred og 1200mm høyMaks utsparingsmål 2400mm bred og 1200mm høy60mm Brannplate 2-SAlle sprekker og åpninger fuges med FR Akryl på begge yttersiderKabelbroer og kabler ≤ Ø14mmStålrør ≤ Ø165mm