Title: FDV - Lydfeller II.pdf
Beskrivning Böjd ljuddämpare med 100 mm stenullsfyllning. Ljuddämparen består av en böj av perforerad plåt omsluten av gavlar och mantel av plåt. Utrymmet mellan böj och mantel är fyllt med ljuddämpande mate- rial samt med fiberduk för att förhindra fibermedryckning.brandgasernas inverkan på mantelytan varar under minst 60 minuter innan temperaturstegringen på mantelytan överstigit 140°. EI60 Produktens motstånd motbrandgasernas inverkan på mantelytan varar under minst 60 min innan tempe- raturstegringen på mante- lytan överstigit 140°.Dy bbbLInsättningsdämpning, mått- och viktuppgifterStorlek bbbcm63Dämpning, dB Centerfrekvens, HzYtter- diam. DyLVikt,125 250 500 1000 2000 4000 8000 mm mm kgSkyddsav- stånd vid EI30 *) mot utrymmande personerSkyddsav- stånd vid EI30 **) mot brännbart materialSkyddsav- stånd vid EI60 *) mot utrymmande personerSkyddsav- stånd vid EI60 **) mot brännbart material012 016 020 025 031 040 050 0638 7 7 6 5 4 3 212 10 8 7 6 6 6 5