Title: 2018 - Energivurdering 360.02.pdf
Type lokale:KontorbyggAntall pers.:111Installasjonsår2016Byggeår:2016Areal(m2):1660Systemet betjenerKontorlokaler plan 2 og 3 akse A-B og kantine 2 etg.Takhøyde (m):2,6DriftstiderTimer/døgn9Døgn/uke5Volum (m3):4316Årlig driftstidTimer2340Uker/år52Oppsummering av ventilasjonsanleggets tilstand Verdier beregnes av energirådgiver basert på innfylte verdier i skjemaene.KommentarerSpesifikk luftmengde i driftstid11m3/h/m2Spesifikk luftmengde utenfor driftstid0m3/h/m2Energibruk vent oppvarming23 742kWh/årSpes.vent oppvarming14kWh/m2*årEnergibruk viftedrift10 617kWh/årSpes. vifteenergi6kWh/m2*årEnergibruk vent. totalt34 359kWh/årSpes. vent. energi totalt21kWh/m2*årSFP-faktor i driftstiden0,9kW/m3/sSFP-faktor utenfor driftstidenkW/m3/sÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner85,5%Avlest EagleLuftskifte (i og / utenfor driftstid)4,10,0h-1Sjekklistekontroll Tekniske data