Title: ESS_53070_Smestad_sk.pdf
Ventilasjonsrom. Mangelfull dekning under ventilasjonskanal og kabelføring ligger ubeskyttet. 2 stk sprinklere under ventilasjonskanal. Plan 1 del 1: 130 Vestibyle/kantine- Sprinklere nærmest dekkekant er montert 2.0m fra dekkekant. Iht. regelverket skal det være fortetting av sprinklerhoder ved slike åpninger i dekket. Sprinkler skal monteres med innbyrdes avstand på maks 1,5 m og maks 0,5 m fra dekkekanten. Plan 1 del 2: 121 Ventilasjonsrom. Mangelfull dekning under 2 stk ventilasjonskanaler. Kabelføring under kanalene og det må derfor tilleggssprinkles under kanalene. Der det er sprinklet under ventilasjonskanaler bør det monteres en skjerm for at dette sprinklerhodet ikke skal bli avkjølt av sprinklerhodet i tak. Plan U. Keramikk-rom v/siden av lager 2. Avtrekkshette er ikke under sprinklet. Slike hetter skal iht. gjeldende regelverk sprinkles. Dersom temperaturen i hetten i bruk vil bli varmere enn normalt skal det benyttes sprinklerhode med høyere utløsningstemperatur.