Title: 432 effektbrytere SD.pdf
1671 - Brandengen skolePlanlagt2022-05-25Gjennomført2022-06-22+01=562.001 - SD-anlegg+01=432.101 - Hovedtavle Plan 1KOMR:Int. kontrakt: HØYEM INTEGRASJON ASTestet av: Jonas Fransson, Trond HøyemFunksjonEffektbryter XQ001 - XQ006 sender signal til SD ved utløst vern, og normal statusTestprosedyrestart med anlegg i normal driftstatus. Skal da vises i SD som OK. - Legg ned effektbryter. - SD skal nå vis at vern har løst ut. - Legg inn igjen effektbryter. - SD skal nå ha gått tilbake til norlmal driftsstatus Kommunikasjonstart med anlegg i normal driftstatus. Skal da vises i SD som OK. - Legg ned effektbryter. - SD skal nå vis at vern har løst ut. - Legg inn igjen effektbryter. - SD skal nå ha gått tilbake til norlmal driftsstatus KommunikasjonTestkommentarTest av effektbryter til 434.002 er ikke mulig å teste da AS-P mister spenning ved påvirking av effektbryter.AvvikNrAvvikAnsvarligFristOppdatertStatusTest gjennomførtInt. ansvarlig: Trond HøyemKommentar