Title: Sjekkliste Hande 2.pdf
Fig. 652 a og b Eksempel på fuktfordeling (uttrykt i RF) etter utstøping av to ulike be- tongkonstruksjoner, og før og etter legging av tett belegg a. Dobbeltsidig uttørking (etasjeskiller) b. Ensidig uttørking (gulv på grunn) I begge figurene viser kurvene 1, 2 og 3 fuktfordelingen på ulike sta- dier: 1: like etter utstøping 2: under uttørking, med gradvis tørrere betong mot overflaten(-e) 3: etter omfordeling av fukt en tid etter legging av tett belegg. Etter legging av tett belegg vil RF i gulvet jevne seg ut, og ende på ca. 90 % RF. Dette er den RF etasjeskilleren med tosidig uttørking (fig. 652 a) hadde ved en dybde på 20 % av tykkelsen, like før legging av belegg. Gulvet med ensidig uttørking (fig. 652 b) hadde 90 % RF ved en dybde på 40 % av gulvtykkelsen.Det tar flere døgn for likevekt mellom betong og luft- rom å innstille seg. Oppvarming ved boringen gir for- bigående forhøyet RF og det tar tid før sensor og om- givelser har samme temperatur og fuktighet.