Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
All ekstra brannmotstand ut over dette er dermed å anse som forbedret materiell brannsikkerhet. Brann- og røykutvikling vil bremses mer enn nok til at brannvesenet kan utføre sin slokkeinnsats innenfor denne nye brannseksjonen.Sensitivitetsvurdering Forsterkede brannskiller med 120 minutters brannmotstand vil redusere brannseksjonens størrelse til 1 176 m². Veggene er ikke utført som seksjoneringsvegger, men tilnærmet halverer seksjonens størrelse. Disse veggene må derfor tillegges særlig fokus når det kommer til gjennomføringer og vedlikehold.