Title: Lysberegninger Lager - SG.pdf
ï»¿SG Bestillingsnr. Armaturnavn Bestykning: 5046120001 : Area 66 Grey 35W LED 4000K Ra>80 : 1 x LED Line 4390 lm 4000K 37 W / 4390 lmSG Armaturen ASLagerSide 5/9Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: Bøifot hovedavdeling : : : 13.01.20212Gang2.1 Sammendrag, Gang2.1.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.0 x [m]150200300Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 2.70 m 0.80Total lysfluks for alle lyskilder Totaleffekt Totaleffekt per areal (14.18 m²)6600.00 lm 52.0 W 3.67 W/m² (1.12 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 329 lx 179 lx 0.55 0.40 0.75 mHovedoverflater m 1.7 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg) m 1.5 (Vegg) m 1.6 (Vegg)Em 50.7 lx 129 lx 153 lx 78.3 lx 145 lx 106 lx 88.5 lxUo 0.80 0.55 0.38 0.78 0.40 0.58 0.70SG Armaturen AS