Title: Hea10.v01.pdf
Sentrale resultater for simulerte kontorlandskap er oppsummert i Tabell 5-3 for en sommersituasjon. Totalt kjølebehov varierer fra ca. 60 W/m2 til ca. 115 W/m2.Tabell 5-3: Resulterende operative temperaturer, maks PPD og PMV i brukstiden for en sommersituasjon og totalt kjølebehov for møteromUt fra ovenstående oppfyller de beregnede møterom krav til PPD- og PMV-indeks i kategori II i NS-EN 15251:2007+NA2014 for en sommersituasjon.5.2 Vintersituasjon Det er på samme måte utført simulering av alle soner for en vintersituasjon for å sikre at krav til PMV- og PPD-indeks også oppfylles på en dimensjonerende vinterdag. Figur 5-4 viser operativ temperatur for et dimensjonerende vinterdøgn for alle soner. PMV og PPD- indeks er oppsummert på tabellform for alle beregningssoner i Tabell 5-4 for et dimensjonerende vinterdøgn.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimerichsen-horgen.noE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerNOTATSide 15 av 21