Title: Døli Sykehjem - Styrings-skjemaer.pdf
Uteluftventil, ST1, åpnes til innstilt tid før start av aggregatet. Ved stopp av aggregatet eller ved spenningsbortfall, stenges uteluftventilen, ST1, via fjærer.Avluftventil, ST2, åpnes/stenges parallelt med ST1.ENERGY WATCH: Varmevekslerens gjenvunnede energi, effekt og virkegrad vises i håndterminalen. Viftenes tilførte energi, effekt og SFP-verdi vises i håndterminalen. Luftmengden måles og densitetskorrigeres. Ettervarmerens tilsatte energi og effekt beregnes, det utløses alarm ved eventuell lekkasje. Alle verdier kan avleses ved modbus i eventuell DHC.TEMPERATURREGULERING: Temperaturmåler, GT1, holder tillufttemperaturen konstant via sekvensregulering. Tilluftverdien justeres etter innstilt kurve. Om tillufttemperaturen avviker fra utregnet verdi etter innstilt tid, aktiveres en alarm.REGULERINGSSEKVENS:Vannbatteri kulde styres i sekvenser. Ved økende kuldebehov åpnes ventildyse SV2.Roterende varmeveksleren styres i sekvenser. Ved driftsfeil på varmeveksleren aktiveres en alarm.