Title: Bromstadvegen_59_FG-Sprinklerkontroll_2023.pdf
40080HurtigutløsendeBeregningsgrunnlagBeskrivelseFM DS 3-261. gangs uavhengig kontroll - Side 5 av 22 Generert 12.03.2023 10:55 fra versjon 20230311-f2b5b16cAktiveringstemp.68Særskilte kravNeiProduksjon og Lager - Plan 1Om områdetTotalt sprinklet areal m²3853.4Totalt usprinklet areal m²0Beskrivelse av usprinklet områdetSlokkesystemLagringType anleggSprinkler - VåtanleggVareslagElektronikkFrostbeskyttelseJaEmballasjePapp, plast og kartongType frostbeskytelseFrostvæskeKategoriBeskriv annen kategoriSoneanleggNeiKategoribeskrivelseClass 1-4 and Plastic CommoditiesSprinklet areal m²3853.4LagringsmetodeFritekstUsprinklet areal m²Installasjonsstandard0FMLagringsmetodebeskriv- elseSolid pilled and open racksInstallasjonsstandard - versjon2015Største takhøydeMaks lagringshøyde5 meter4 meterSærskilt grunnlagSærskilt forholdIngenBruksformålLagerSprinklerTypeSpes.Antall K-faktorFølsomhetskl.