Title: +135.01=370.002-JP501T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
NEK IEC 61800-3 NEK IEC 61800-3Bolig IndustriLpA, 1m < 71 dB(A) | ref. 20 μPa Oppvarmingsvann iht. VDI 2035 Kjøle-/kaldtvann Vann-glykol-blanding opptil 40 % vol. Termisk olje Andre medierAvhengig av pumpetypeStandardutførelse Standardutførelse Standardutførelse Kun ved spesialutførelse Kun ved spesialutførelseWILO SE 11/2017VerdiAnmerkninger3~380 V -5 %/+10 %, 50/60 Hz 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz 3~440 V ±10 %, 50/60 HzNettyper som støttes: TN, TTIntern elektrisk strømkretsPELV, galvanisk skilleTurtallsreguleringIntegrert frekvensomformerRelativ luftfuktighet - ved Tomgivelse = 30 °C - ved Tomgivelse = 40 °C< 90 %, ikke-kondenserende < 60 %, ikke-kondenserende1) Gjennomsnittlig romverdi for lydtrykknivå på en kvaderformet måleflate med 1 m avstand til pumpeoverflaten iht. NS-EN ISO 3744. 2) Du finner mer informasjon om godkjente transportmedier på neste side under avsnittet «Transportmedier».Tab. 1: Tekniske spesifikasjonerTransportmedier