Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
3.1.1 Planvisningy [m]01234567891011024x 29.35 m 45.19 m 45.19 m 29.35 mVegg 1 2 3 4 Gulv Himling Romhøyde Referanseplanets høydey 49.29 m 49.29 m 60.42 m 60.42 m5.38 m 0.75 mUnilamp Ravinen v56810Lengde 11.13 m 15.84 m 11.13 m 15.84 mReflektans 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 20.0 % 0.0 %Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGAN1214 x [m]Side 25/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202231.006 Fleksisal3.2 Sammendrag, 1.006 Fleksisal3.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 102468101214 x [m]300350 Belysningsstyrke [lx]400450500Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 5.38 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (176.27 m²)138210.00 lm 1410.0 W 8.00 W/m² (1.73 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (2.7H 3.8H) Posisjon