Title: 01 Brannkonsept - ISS, Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
Brannalarmanlegg må prosjekteres og utføres i samsvar med NS 3960 og NS-EN 54-serien. Alarmorganisering vil fremgå av byggets evakueringsplan (se punkt 4 nedenfor) Installasjoner som har en funksjon ved utløst brannalarm må ha enten UPS eller brannsikker kabel slik at denne funksjonen sikres.WWW.FIRESAFE.NOKommentarer og referanser Med bredde på fluktveier menes fri bredde eksempelvis mellom reoler, skap, møblering, innredning o.l.Kommentarer og referanserBYTESTEINEN 1, KRISTIANSUNDAnsv.Ansv. ARKARKAnsv. RIESIDE 15d o Krav til universellutforming, inkl. bad og toalettg o Alarmoverføring3 Markeringskilt/nødlys og/eller ledesystem4 EvakueringsplanYtelseskrav I bad og toalettrom som er universelt utformet, jf. § 12-9, må akustiske alarmorganer suppleres med optiske.Rømningsveier trenger ikke ha optiske alarmorganer i tillegg til akustiske. Brannalarmanlegg må ha alarmoverføring til nødalarmsentral (110) Markeringsskilt iht. NS 3926.Ledesystem iht. NS 3926