Title: Teknisk Rapport 360.001 2022 03.05.2022 Bromstadvegen 59 Trondheim.pdf
SE-04-01-A32 Servicerapport VentilasjonVersjon004Servicerapport VentilasjonKunde: Anlegg: Anl. adr. :Tunga invest AS Kjeller og produksjon Bromstadveien 59Ordrenr: Kunderef: Type rapportSaks.nr: Anl.nr:360.001 Driftsspenning fase - fase / fase-jord.Robert Hansen Servicerapport35871635407L1-L3L1-L2: Bedømmelse: N = Normal408L2-L3S - Slitasje/oppsyn kreves406L1-N R = Reparasjon235L2_N J = Er justert236U = UtbyttetL3-N:235 Sm = SmurtNr:Ventilasjonsanl.Trykkfall Bedøm .Nr:Autom , pum pe, m otorInnstilling Bedøm .Nr:Tem peratur°C01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13Luftinntak Spjeld Filter tilluft Varm egj. vinner Tilluft Glycolbat. Avtr. Glycolbat Bypas-spjeld Varm ebatteri Kjølebatteri Tilluftsvifte Avtrekksvifte Filter avtrekkH1 Luftfukt. i rH %54525 2546N N U N _ _ N N N N N U