Title: Innreguleringsventil.pdf
AMETAL® er IMI Hydronic Engineering avsinkningsbestandige legering.Merking: TA, IMI, PN 16, DN og strømmingsretning (pil). Grått håndratt: TA-COMPACT-P og DN. For LF-versjon også LF.Tilkobling: Utvendig gjenge lik ISO 228.Anslutning mot aktuator: M30x1,5Aktuator: Se eget katalogblad EMO T.MålenøyaktighetMaksimalt avvik i vannmengden ved forskjellige innstillinger± % 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 00102030405060708090100[%] *) Innstilling (%) av helt åpen ventil.Korreksjon for forskjellige væskerMengdeberegningene gjelder for vann (20 °C). For andre væsker som har tilnærmet lik viskositet som vann (≤20 cSt = 3°E = 100 S.U.) er kun korrigering for volumvekten nødvendig. Ved lave temperaturer blir viskositeten høyere og laminær strømning kan opptre i ventilene. Dette gir opphav til enStøyFor å unngå støy må ventilen være korrekt installert og anlegget tilstrekkelig avgasset.Aktuator