Title: +038=360.019-#####._01-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Drifts- og vedlikeholdsanvisning.pdf
Stopp av aggregat via brytende kontakt. Tilkoblet ved levering. Hvis forbindelsen avbrytes, stopper aggregatet.6,7Ekstern brann-/røykfunksjon 1Ekstern brann- og røykfunksjon. Tilkoblet ved levering. Hvis forbindelsen brytes, utløses funksjonen og slår alarm.8,9Ekstern brann-/røykfunksjon 2Ekstern brann- og røykfunksjon. Tilkoblet ved levering. Hvis forbindelsen brytes, utløses funksjonen og slår alarm.10,11Ekstern alarm 1Ekstern kontaktfunksjon. Valgfri lukkende/brytende.12,13Ekstern alarm 2Ekstern kontaktfunksjon. Valgfri lukkende/brytende.14,15Ekstern lavfartEkstern kontaktfunksjon. Overstyrer koblingsuret fra stopp til lavfartsdrift.16,17Ekstern høyfartEkstern kontaktfunksjon. Overstyrer koblingsuret fra stopp eller lavfart til høyfartsdrift.18,1920,21BehovsstyringSirkulasjonspumpe varme