Title: DM1-3-WAT-3-D-Lekkasjedeteksjon.pdf
31.2.4 Alt sanitærutstyr skal leveres og monteres i henhold til arkitektens tegninger, utstyrsbeskrivelse og romskjema, og være av god nordisk eller tysk kvalitet. Valgt utstyr fremlegges for byggherre og arkitekt for godkjenning.Forskriftsmessig tilkobling med lekkasjesikring av vann til utstyr uten overløp plassert i rom uten sluk, f.eks. minikjøkken med oppvaskmaskin, kaffemaskin eller annet.Brannskap Brannskap monteres iht. plassering fra arkitektens plantegninger. Brannskap skal fortrinnsvis felles inn i vegg. Bygget skal ha full dekning med slanger. Plan 8, 9, 10 og 11 får nye slanger. Eventuelle krav til brannslokkeapparat avklares med RIBr (f.eks. tekniske rom i ryggsekk.)Utvendige slangekraner Frostfrie utvendige etableres slangekraner på taket, nøyaktige plasseringer avklares senere.