Title: Teknisk Rapport 360.001 2022 03.05.2022 Bromstadvegen 59 Trondheim.pdf
Filter skiftet. Filtertype: 4 stk. 592 x 592 - 10 x 520 F-7. 4 stk. 592 x 490 - 10 x 520 F7. Ingen filter i reserve. Roterende gjenvinner. Reim ok. Vannbåren kombibatteri. 3 stk. Varme/kjølebatteri. Trykkfall målt kun over ene. Direktedrevet tvillingvifter ok. Direktedrevet tvillingvifter ok. Filter skiftet. Filtertype: 4 stk. 592 x 592 - 10 x 520 F-7. 4 stk. 592 x 490 - 10 x 520 F7. Ingen filter i reserve.Utført Dato:Utført av:Gjennom gått m ed kunde:Kundenavn:27.04.2022Jim KjerpesethNeiRobert Hansen