Title: CoolDX.IN.G.pdf_201811991420.pdf
Det gasformiga köldmediet komprimeras av kompressor M1 och M2 och går därefter till kondensor COND, där det kyls ned av frånluften och kondenserar till vätskeform. Det vätskeformiga köldmediet flödar genom expansions- ventil VET1 och VET2, trycket och temperaturen minskar. Från expansionsventilerna avancerar köldmediet vidare till förångare EVAP, där köldmediet förångas och kyler uteluf- ten. Efter förångare EVAP förs det förångade köldmediet vidare till sugsidan av kompressorerna för att komprimeras igen.IPL2IPL1RegleringVET2VET1M1M2M3Kyleffekten regleras i tre steg binärt, genom att en eller två kompressorer är i drift.EVAPLPB2-1LPB2-2Via reläer på den i COOL DX/COOL DX Top monterade IQlogic+-modulen, styrs kylkompressorer från GOLD- aggregatet.Steg 1: Vid kylbehov, startas kompressor M1.COND KondensorVSH1 Övertrycksskydd (ej COOL DX Top)VSH2 Övertrycksskydd (ej COOL DX Top)