Title: +038=360.020-#####._09-360.020 Gold RXF-25 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Kompatibel2018KabinettKonstruksjonPaneler med mellomliggende isolasjon av mineralullPaneler56 mm med 1 mm stålplate på innsiden og utsiden. Utside lakkert grå metallic.Termisk isolasjonsklasseT2KondensinsoleringsklasseTB2LekkasjeklasseL1(M) / L2(R) iht. EN 1886:2007 ved -400 Pa og +400 PaKabinettstyrkeD1(M)ElanslutningGOLD F3-fas, 5-leder, 400 V-10/+15%, 50Hz, 16ASide: 1/36AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.020 - GOLD RXF-25 +/- 7.800 m³/h - 100% samtidighetFunksjonsdeler i luftretningenHastighet m/sLufttemperatur inn/ut vinter °CLufttemperatur inn/ut sommer °CInntakskanalSpjeldAnslutningsgavlFilter2,45Roterende varmeveksler2,7920,0/12,926,0/26,0VifteAnslutningsrammeVarmebatteri, vann2,5813,7/20,0TilluftskanalAvtrekkskanalAnslutningsrammeFilter1,61Roterende varmeveksler2,7920,0/-12,926,0/26,0Ekstra trykkfallVifteAnslutningsrammeSpjeld