Title: +175=621.001_NI001_Instrukshefte.Drift.pdf
Vedlikehold og service MÅ utføres av autorisert personell Vedlikehold og service i følge eget service skjema. Intervallene på service i følge bruksfrekvens på heisene.Hard driftKjøpesenter Lager Sykehus Hotell8 til 12 service besøkpr årMedium driftKontor bygg Boligblokk4 til S service besøk prårLiten driftBolighus Reserveheis Andre lite brukte heiserI til4 service besøk PrårSjekkliste som utføres utover vanl¡g heisserviceSjekk at avsporingsvern sitter riktig Kontroller frigang på bremse Sjekk tilskruingsmoment på skruer på motor, bremse og drivskive1 gang pr år I gang pr år1 tal2 ganger pr årAlle avvik føres inn i logg for vedlikehold av heist2^Testing av fangapparat foregår ved hjelp av knapper plassert i styreskap.Heisen kjøres nedover, knapp for utløsing av regulator trykkes inn. heisen vil da fange.Resetknapp for regulator trykkes inn, heisen kjøres så av fang ved hjelp av tvangskjøringsknapper, Fangmerker på føringer inspiseres og files bort.