Title: Sjekkliste service ventilasjon 360.04.pdf
Iqlogic Luftbehandling Iqnavigator Viftegiver tilluft Viftegiver avtrekk Filtergiver tilluft Filtergiver avtrekk Motorstyring TV Motorstyring AV 290 dager 290 dager 271 dager 34 dager1.32 1.32 5.98 4.06 4.06 4.06 4.06 2.10 2.10Ok Ok2610 m3/h 2610 m3/h 1305 m3/h 1305 m3/h 2610 m3/h 2610 m3/h 19.0 °C 19.0 °C 21.5 °C 11.2 °C 15 % 0 %Ok Ok Ok11.6 °C 20.4 °C inkl. motorvarme 22.1 °C 86 % 0.2 Amp.0.39 Nm 231 Volt 6 watt24.2 °COkOkElektrisk varmebatteri Varmebatteri fab. Varmebatteri type Installert effekt Målt effekt % vis effekt av 100% Målepkt. Triac fab. Triac typeFilter tilluft Filter prod. Filter type Trykkfall nytt Trykkfall brukt Trykkvakt fab. Trykkvakt type Filterkalibrering Filter reserveFilter avtrekk Filter prod. Filter type Trykkfall nytt Trykkfall brukt Trykkvakt fab. Trykkvakt type Filterkalibrering Filter reserveSpjeld inntak Spjeld fab. Spjeld type Spjeldmotor fab. Spjeldmotor typeSpjeld avtrekk Spjeld fab. Spjeld type Spjeldmotor fab. Spjeldmotor type