Title: +135.01=370.001-JP501T_02-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Tilkall kundeserviceVikling avbruttMotoren defektTilkall kundeserviceE026 WSK/PTC avbruttMotoren defektTilkall kundeserviceElektronikk- modulfeilE030 OvertemperaturElektronikkmodulLufttilførselen til kjølelegemet på elektronikkmodulen er innskrenketSørg for fri lufttilførselE031 Overtemperatur hybrid/effektdelFor høy omgivelsestemperaturForbedre luftingen i rommetE032 Underspenning mel-lomkretsSpenningsvariasjon i strømnettetKontroller elektroinstallasjonenMonterings- og driftsveiledning Wilo-Stratos GIGA, GIGA-D, GIGA B (11-22kW)NorskFeiltypeHVACCACACAFFFFAABAAAAAABABABAFD57Norsk58GrupperingKommunika- sjonsfeilElektronikk- feilIkke tillatt kom binatorikkAnlegg-/ systemfeilTab. 11: FeiltabellNr.FeilE033 Overspenning mel-lomkretsE035 DP/MP; samme identi-tet tilgjengelig flere gangerE050 BMS-kommunika-sjons-timeoutE051 Ikke tillatt kombina- sjon DP/ MP