Title: 2021, Des - Teknisk Rapport Ventilasjon 360.004, Nordomatic.pdf
- - -.RT501Frekvensomformer avtrekksviftemotor Viftevakt avtrekksluft Temperatur avtrekksluft✓✓-Noterte avvik / forslag ; Nummer KommentarForslagTestet signaler og styring opp mot sd-anlegg.Testet sjalting vinter/sommerdrift, viftehastighet og temperatur styring.Utbedret et par punkter i sd-anlegget og i programmet slik at dette regulerer ihht signaler.utbedretLekkasje over ventil, ligger inne med pådrag selv ved stengt ventilutbedretNordomatic AS Enebakkvn 302b , 1188 Oslo firmapost@nordomatic.noKommentar179Pa\set 180Pa 9746m3\h102°C 57%21,1°CAnsvar3