Title: +175=562.001_UK001_SC-9100 Easy DDC.Drift.pdf
ArbetssättStälldonet manövreras med en reversibel synkronmotor som utvecklar ett konstant vridmoment i överstegrade tillstånd, via magnetkopplingen mellan motorns rotor och uttagsaxeln på motorn. Den irreversiabla koppling- en mellan linjär och roterande rörelse medger stabil position i va{e läge av slaglängden när motorn är inkopplad.Motorn roterar medurs eller moturs beroende på signa- len från den 3-punkts eller proportionella regulatorn som dr ansluten till ställdonet. VA-7151 liknarVA7l50 i arbetssättet, men har en 0 till 10 VDC återkopplingssig- nal, som är proportionell till ventilens position. Signalen kan användas antingen som en återkopplingssignal till en 3-punktsregulator für att åstadkomma sann proportio- nell reglering, eller som indikering på ventilens position i ett energiproducerande system.Vid tillämpningar med 2 elTer flera ventilställdon ansluüra parallellt gäller den avbrottsäkra funktionen om bygeln ftir reglerverkan och bygeln ftir avbrott- säkerhet är positionerade på samma sätt.