Title: +135.01=564.003-UK601T_02-Datablad P02 multibryter.pdf
elektroniskt avfall.Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas.Tekniska dataMatningsspänningEffektförbrukning (från rumsautomations- stationen)KNX / PL-Link DC 21...30 VDriftspänningsområde Rumsenheten får sin strömförsörjning från ansluten rumsautomationsstation, via KNX PL- Link-gränssnitt. QMX3.P02 QMX3.P30 QMX3.P34Max 7,5 mA vid DC 24 V Max 7,5 mA vid DC 24 V Max 7,5 mA vid DC 24 VFunktionsdataQMX3.P40 QMX3.P37 QMX3.P70 QMX3.P74 Temperaturgivare (alla typer)Max 7,5mA vid DC 24 V Max 10 mA vid DC 24 V Max 15 mA vid DC 24 V Max 15 mA vid DC 24 VMätelement Mätområde Mätnoggrannhet (5...30 °C) Mätnoggrannhet (25 °C)NTC motståndsgivare 0…50 °C –0,8 K –0,5 KGivare för relativ fuktighet (RF) (QMX3.P40, QMX3.P74;QMX3.P70)Mätområde Noggrannhet (20...80%) Noggrannhet (0...20%, 80…95 %)10...95% RF ±4% vid 25°C ±6% vid 25°CCO2 -givare (QMX3.P74;QMX3.P70) *)