Title: +038=310.101-NT002._01-FDV-dokumentasjon - Oso Hotwater AS - VA_VVS 8001459 med flere - Manual Maxi - M - 600-10 000 l. - NO.pdf
Dersom sikkerhetsventil monteres (medfølger) skal ventilens overløp IKKE tettes eller plugges. Evt. overløpsrør fra sikkerhetsventil SKAL være > 18 mm. innvendig, uavstengbart, brutt og frostfritt m/fall til sluk. Gjeldende forskrifter, standarder og denne montasjeanvisning skal følges.! FORSIKTIG!Produktet skal plasseres i rom med sluk, utført iht. våtromsnormen / siste TEK. Alternativt skal aut. vannstoppventil med sensor og overløp fra sikkerhetsventil til sluk monteres. Produktansvar gjelder kun hvis dette blir fulgt.!Produktet skal monteres loddrett og i vater, på gulv egnet for totalvekt av produktet i drift. Se merkeplate.!Produktet skal ha fri serviceavstand på 40 cm foran front.2. PRODUKTBESKRIVELSE2.1 Produktidentifikasjon Identifikasjon for ditt produkt finnes på merke- platen festet til produktet. Merkeplaten inneholder informasjon om produktet iht. EN 12897:2016 og EN 60335-2-21, i tillegg til andre nyttige data. Se samsvarserklæring på www.osohotwater.com for mer informasjon.