Title: Dokumentasjon Tavler - ved utbygging 2008-2009.pdf
Utløsegrense mA: 30, 100, 300, 500 Støtstrømsikker: 250 A [8/20] Un: 230/400 V - 50/60 Hz Pulsstrømsikker40 A 300 mA jordfeilbryterPFIM-40/4/03-A - 1609345Xpole: Jordfeilbrytere 25 ® 100 Ampér Tilpasset samme samleskinne som elementautomat - PLSMRammeklemme for 1,5-35mm² Tiltrekkingsmoment 2,4NmTilleggsutstyr:TypeEL.nr.Moeller Electric ASFDV-dokumentasjonSide 5Jordfeilbrytere PFIM-.../.../...-A 2-polet25 A 300 mA jordfeilbryterTekniskinformasjon:PFIM-25/2/03-A - 1609313Utløsegrense mA: 30, 100, 300 Støtstrømsikker: 250 A [8/20] Un: 230 V - 50/60 Hz PulsstrømsikkerXpole: Jordfeilbrytere 25 ® 100 Ampér Tilpasset samme samleskinne som elementautomat - PLSMRammeklemme for 1,5-35mm² Tiltrekkingsmoment 2,4NmTilleggsutstyr:TypeEL.nr.Moeller Electric ASFDV-dokumentasjonSide 6Xpole: Elementautomater PLSM.../ 4 /... 4 - polet D - karakteristikk16 A - gråTekniskinformasjon:PLSM-D16/4 - 160926932 A - fiolettPLSM-D32/4 - 1609272