Title: 2023.05 - Servicerapport Haaland Klima.pdf
Visuell kontroll av isolasjon i tekn. romSted:Dato:Utført av:Oslo31.05.2023Terje HansenSide 13OkOkOkOkOkOkOk400OkOkAnlegg:360..006 – TakAdresse:c/o Vaxa Property ASService utført iht avtale Kontrollert funksjoner Sjekket anlegget Rengjort anlegg Byttet filter på av og tl Alt okDirekte drift - TilluftMotorFrekvensLagerVibrasjonsdempereAmper, L1VifteMansjetterBalanseKontrollere trykkgivereDirekte drift - AvtrekkMotorFrekvensLagerVibrasjonsdempereAmper, L1VifteMansjetterBalanseKontrollere trykkgivereLuftmengderAvtrekk, m3/t - AvlesningTilluft, m3/t - AvlesningReguleringsformTemperaturavlesningUte temperaturTilluftAvtrekkSetpunkt temperaturSide 14HOVEDRAPPORT30%OkOk1,6OkOkOk29%OkOk1,6OkOkOk62254290SD - Anlegg11,320,623,3Dato:System.:S-nr.:26.05.2023360..0062854AvtrekkFilterType filter og antall filterInntakAvtrekkPa brukt/nytt filter