Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
PE PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 60 - 240≤ 10mm åpning mellom rør og konstruksjonDEKKEKONSTRUKSJONERPlastrørÅpninger må tettes med Protecta FR Akryl på oversiden av mansjettenProtecta FR Rørmansjett på oversidenFestes med Ø 4mm betongskruerPE, ABS & SAN+PVC rør (inkl. PE-LD, PE-MD, PE-HD, PE-X og lignende iht. EN 1519-1, EN 12201-2 eller EN 12666-1)Beskrivelse av rør & rørmansjett Godstykkelse [mm] 3.0 – 4.6 3.0 – 4.6 3.0 – 4.6 3.0 – 5.1 3.0 – 5.8 3.1 – 6.9 3.2 – 7.5 3.2 – 8.2 3.4 – 10.0 3.9 – 9.8 4.3 – 9.7 4.9 – 9.5Rørdiameter [mm] 32 40 50 55 63 75 82 90 110 125 140 160Minimumshøyde mansjett [mm] 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60C/CEI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 60 (E 240) EI 60 (E 240) EI 60 (E 240) EI 60 (E 240) EI 60 (E 240) EI 60 (E 240) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60)BrannmotstandU/CEI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 60 (E 240) EI 60 (E 240) EI 60 (E 240) EI 60 (E 240) EI 60 (E 240) EI 60 (E 240) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60)