Title: FDV - Døli Pleie- og Omsorgssenter (2).pdf
Varme- og kjølebatteri styres i sekvenser. Ved henholdsvis økende varme- og kjølebehov åpnes reguleringsventil SV1 og SV2. Ved oppstart forvarmes også varmebatteriet etter en utekompensert kurve ved pådrag fra SV1. Frostvakt, GT8, overtar reguleringen av SV1 ved frostfare. Synker temperaturen under frostvakatens grense stopper aggregatet og en alarm aktiveres. Ved aggregatstopp holdes varmebatteriets temperatur konstant.Roterende varmeveksler styres i sekvenser. Ved driftsfeil på varmeveksleren aktiveres en alarm.Trykkregulering:Trykkmåler GP3 og GP4 holder tilluftsmengden i til- og fraluftskanalen konstant via respektive frekvensomformere. Hvis tilførsel avviker fra utregnet verdi etter innstilt tid aktiveres en alarm. Aktuell luftmengde mht. trykket avleses viaa håndterminal.Filterovervåkning:Hvis trykkfallet over henholdsvis tillufts- og avtrekksfilter overstiger innstilt alarmgrense, aktiveres alarm.Røyk/Brann:Ved deteksjon av røyk, GX1, stopper aggregatet.