Title: +038=29.001-QM001._06-Nano UPS 4.4 Branngardin skjerm BVS - produktdokumentasjon.pdf
Steng For at stengingen av brannagrdin skal kunne skje må branngar- din være kjørt opp og stå i den øvre stillingen. Stenging skjer ved at NED-knappen er konstant trykket inn under hele kjø- ringsforløpet, til branngardin har nådd nedre stilling.Nødåpning For at nødåpning skal kunne aktiveres kreves følgende: Aktivert brannalarm. En intern teller venter deretter 30 sekunder før branngardin igjen kjøres ned i brannalarmstilling.Klemmlist Ved brannalarm går begge motorer ned. Om klemmelisten akti- veres, vil den motoren som er påvirket stanse og heves noe. Etter 10 sekunder prøver den å gå ned igjen. Om en klemmelist aktiveres på nytt, stanser den motoren som er koblet til denne klemmelisten.