Title: 542 Brannalarm- Projektanvisning_FireSCAPE_SE_103.pdf
Maxtemperatur:Standard förlarm 40°C och brandlarm 60°C. Eget val: 5°C till 100°CDifferentialtemperatur:Eget val: 1°C till 50°C ökning per minutKombination Max/Diff:A1 - 60°C max eller 25°C ökning per minut A1R - 60°C max eller 14°C ökning per minut B - 78°C max eller 25°C ökning per minut BR - 78°C max eller 16°C ökning per minut C - 88°C max eller 25°C ökning per minut CR - 88°C max eller 16°C ökning per minutHedengren Security AB : 08-23 16 0012Detektorer / larmdon / modulerOptiska & akustiska larmdonVägg monterade larmdonCHQ-WS2 (Wall Sounder 2) är en adresserbar siren som installeras på den analoga slingan. Valbar ljudstyrka och karaktär.  Max volym 102dB @ 1m = 8mA  Kan installeras med väderskyddad sockel högre IP klass.CHQ-WSB2 (Wall Sounder Beacon 2) är en adresserbar siren/blixtljus som installeras på den analoga slingan. Godkänd enligt EN54-23. Valbar ljudstyrka och karaktär.  Max volym 102dB @ 1m = 13mA  Kan installeras med väderskyddad sockel högre IP klass.