Title: +038=360.027-#####._04-360.027 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
GOLD F RX3-fas, 5-leder, 400V-10/+15%, 50Hz, 10AGOLD F HC3-fase, 5-leder, 400V +/-10%, 50Hz, 25ASide: 9/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.027 - 360.027 GOLD25FRXHC +/- 7.000 m³/h - 90%Funksjonsdeler i luftretningenHastighet m/sLufttemperatur inn/ut vinter °CLufttemperatur inn/ut sommer °CInntakskanalSpjeldAnslutningsgavlFilter1,37Roterende varmeveksler2,2620,0/13,726,0/26,0Batteri RX/HC1,5413,7/20,026,0/16,0VifteAnslutningsrammeVarmebatteri, vann2,083,5/20,0TilluftskanalAvtrekkskanalAnslutningsrammeFilter1,30Roterende varmeveksler2,2620,0/-13,726,0/26,0Batteri RX/HC1,5813,7/-16,826,0/41,1VifteAnslutningsgavlSpjeldAvkastkanalLydeffekt til kanal målt iht. ISO 5136 Innsettingsdempninger medregnet til kanal. Lydeffekt til omgivelsene målt iht. ISO 3741Frekvensband631252505001k2kTil tilluftskanal787374767371Til inntakskanal787678