Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
Alupex rør ≤ Ø75mmTett åpninger med 25mm dyp Protecta FR Akryl på 25mm dyp bakdytt av steinull på begge sider≤ Ø110mm FR Rør- mansjett med 50mm høyde, eller Ø125- 200mm FR Rør- mansjett med 60mm høyde, på begge sider9-50mm gjennomgående elastomerisk skumFestes med 80mm treskruerwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0070Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 15 (47) 2020 12 30Detaljtegninger Protecta® FR RørmansjettPVC PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 60-90≥ 100MM MASSIVTRE - VEGGER≥ 10mm lys-åpning og maks utsparing Ø 180mm, eller større med lys-åpning 10mm (+/-2mm)PlastrørTett åpninger med 25mm dyp Protecta FR Akryl på 25mm dyp bakdytt av steinull på begge siderProtecta FR Rørmansjett på begge siderFestes med 80mm treskruerPVC rør (PVC-U & PVC-C)Brannmotstand