Title: Pelican Ceiling HF - avtrekksrist Produktdatablad.pdf
Vid montage i kassettundertak rekommenderas att luft- don med yttermått 595 x 595 mm används. Dessa läggs direkt ned i T-bärverket för att sedan fixeras till kanalsys- tem alternativt anslutningslåda. När anslutningslåda ALS används skall denna fixeras mot byggnadskonstruktionen med pendlar eller montageband.Anslutningslåda: ALS. Anslutningslådan är utförd i förzinkad stålplåt och Innehåller demonterbart injusteringsspjäll, fast mätuttag samt ljudabsorbent*) med förstärkt ytskikt. Täthetsklass C på höljet enligt SS-EN 12237 samt VVS/AMA.Avståndet mellan anslutningslådan och donet kan för- längas med cirkulär kanal av en längd upp till 500 mm utan att mätslang och spjällreglage behöver förlängas, se figur 2.Anslutningslåda ALS finns med en dimensions förändring mellan in- och utlopp.)Brandklassad B-s1,d0 enligt EN ISO 11925-2Sarg: SAR K. För estetisk inbyggnad av nedsänkt spridardel.