Title: RIBfys02_rev05 - Autronica - Energinotat.pdf
Samlet glass-, vindus- og dørareal per BRA≤ 20 %Lufttetthet. Antall luftvekslinger per time ved 50 Pa trykkforskjell≤ 1,5 h-1≤ 3,0 h-1Normalisert kuldebroverdi (totalt per BRA)≤ 0,06 W/m2Årsmidlere temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg≥ 80 %Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg, SFP-faktor≤ 2,0 kW/m3/sDet skal være mulighet for natt- og helgesenking av innetemperatur.I tillegg gjelder følgende minstekrav:a) U-verdi for glass/vindu/dør inkludert karm/ramme multiplisert med andel vindus- og dørareal avbygningens oppvarmede BRA skal være mindre enn 0,24.b) Total solfaktor for glass/vindu (gt) skal være mindre enn 0,15 på solbelastet fasade, med mindre det kandokumenteres at bygningen ikke har kjølebehov.c) Rør, utstyr og kanaler knyttet til bygningens varme- og distribusjonssystem skal isoleres for å hindreunødig varmetap.