Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16.pdf
@ = Vernet tilfredsstiller ikke alle krav i forskrift/norm # = Ikke forskriftsstridig, men vær oppmerksom på løsningenAnleggets adresse:Beregningsresultater for anlegget: Døli Pleie og OmsorgshjemSørum Elektriske ASFordeling 433.2.2Sørumsandvegen 931921 SØRUMSANDVer.5.5.06Tel: 63825575Dato.29.04.2015Dato:19.04.2016 15:12:11NEK 400:2014400 V TN-SSide20(34)av42BeregningsresultaterKurs nr.Q55Det er angitt at kursen ikke behøver å være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvernKoblingspunkt: .Fordelingstype: TN-SBeskrivelse:Merkespenning:230 VAntall faser:2Laststrøm:15,0 AFasekobling:L1-NCos phi:0.9Temperatur i fordeling:30 °CMerkeeffekt, Pn:3,1 kWKurs nr innmating:Merkeytelse, Sn:3,4 kVA:Sammenlagret strøm:L1: 14,9 AN: 14,9 ASum nedstrøms tap:0,1 [kW]:Spenningsfall totalt:8,2 V3,54 %Klemmespenning: 222.8...til siste fordeling:0,0 V0,00 %...over Kabel:9,0 V