Title: +135.01=370.001-JP502T_01-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Sikre at pumpen ikke går tørr. • Sikre et minste inntakstrykk på pumpens sugestuss for å unngå kavi- tasjonsstøy- og skader. Minste inntakstrykk er avhengig av driftssitu- asjonen og pumpens driftspunkt, og må fastsettes i samsvar med dette.Viktige parametere for å fastsette et minste inntakstrykket er pum- pens NPSH-verdi ved driftspunktet og damptrykket til mediet.Viktige parametere for å fastsette et minste inntakstrykket er pum- pens NPSH-verdi ved driftspunktet og damptrykket til mediet.1Lufte pumpen ved å løsne lufteventilene (Fig. 41, pos. 1). Tørrkjøring ødelegger pumpens mekanisk tetning. Ikke luft differansetrykkgive- ren (fare for ødeleggelse). ADVARSEL! Fare på grunn av svært varm eller svært kald væske under trykk! Åpnes ventileringspluggen helt, kan det renne eller sprute ut svært varmt eller svært kaldt medium i form av væske eller damp under høyt trykk, avhengig av temperaturen på mediet og systemtrykket.