Title: +038=360.022-#####._01-360.022 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Drifts- og vedlikeholdsanvisning.pdf
kan det i noen tilfeller være nødvendig å justere P-bånd og I-tid. Dette krever en egen kode, kontakt din Swe- gon-representant.6. Aktiver ved behov manuell eller autodrift (Instrument- panel) eller lås viftenes turtall (visning LUFTINNSTIL- LING). Juster kanalsystemet og luftenheten i henhold til avsnitt 3.2.7. Kontroller og juster ved behov aggregatets trykkbalanse i henhold til 3.3.7. Kontroller og juster ved behov aggregatets trykkbalanse i henhold til 3.3.8. Avslutt med filterkalibrering i henhold til avsnitt 3 i Funksjonsmanual installasjon.8. Avslutt med filterkalibrering i henhold til avsnitt 3 i Funksjonsmanual installasjon.≈ 0,5xLLGOLD RX, størrelse 050-120: Skissen viser fabrikkinnstilling av rotorens helning ved vifteplassering 1. Helningen skal alltid være mot filteret, noe som betyr at for vifteplassering 2 skal helnin- gen være mot den andre siden.3. Vri sikkerhetsbryteren til posisjon På (I).