Title: VV bereder_SRS ECO 400-6.pdf
Dersom bereder må plasseres lenger fra vegg, kan dette løses ved å montere veggfestet på stag/gjengestenger. Veggfestet har 2 stk. 8,5mm hull som kan benyttes til dette.3.7 TILKOBLING AV VANN /KRAV TIL RØRKV- og VV-rør skal være i kobber eller rustfritt stål inntil en meter ut fra ventilen.EKSPANSJONSKAR3.8 Når kaldtvannstilførselen har tilbakeslagsventil eller annet som hindrer ekspansjon av vann tilbake til hovedvannledning, monteres ekspansjonskar av egnet størrelse på kaldtvannssiden. Vær oppmerksom på at reduksjonsventil fungerer som tilbakeslagsventil; vannmålere har innebygget tilbakeslagsventil. Hvis det ikke er montert ekspansjonskar i slike tilfeller vil det føre til tap av vann og energi samt at sikkerhetsventilen vil bli raskt ødelagt. Dette kan ettermonteres.3.9ELEKTRISK KOBLINGSSKJEMA83.10 SIKRINGSSTØRRELSEJordfeilbryter skal være 30 mA. Sikringsstørrelser er: 1950 W – 10-16 A 3000 W – 16 A 5000 W – 25 A 15000 W – 3x40 A (230 V) 15000 W – 3x25 A (400 V)3.11 TERMOUTLØSER