Title: 442 BELYSNINGSUTSTYR .DOC
442 BELYSNINGSUTSTYRHenvisningFordeling av armaturtyper finnes på armaturliste og plantegninger for elkraft.BeskrivelseLysarmaturer er levert med elektronisk forkoblingsutstyr, og er bestykket med godkjent lyskilde.I nedforede himlinger er det montert innfelte armaturer, tilkoblet overstikkontakt med ledning og plugg. I undervisningsrom er det montert Wielan kablingover himling for hurtig tilkoblingUtvendig er det montert belysning på fasade og på stolper.Se for øvrig 440 LysDrift og vedlikeholdLyskilder anbefales utskiftet gruppevis hver 10 000 brenntime.Rengjøring av armaturer bør skje samtidig med rørskift.Skifte av lysrør anbefales utført som gruppeutskifting. dvs. at flere lysrør skiftes samtidig etter oppsatte planer. For eksempel fløyvis.Armaturene bør gjøres spenningsløs med topolt brudd ved rørskift (lampeskift). I rom med enpolt brudd for lys av/på, ivaretas dette med å legge ut kurssikring.Fuktig klut kan benyttes. Unngå vaskemidler som inneholder fett.