Title: MTC.pdf
Temperatur- givare, kanal GTDRumsklimats reglering DCV-RC24VAC+Komm.230VACSlavreglering DCV-SLBelysningsstyrning CBRNärvarogivare PD 2400Typlösning - Landskap med MTC.1 (3)Montage och injustering MTC monteras liksom det reaktiva donet MTM enkelt i undertak med donlåda HMK eller som frihängande don med donlåda HMR. Donlådorna är av samma typ som används till de aktiva taktilluftsdonen, vilket gör det möjligt att byta till aktiva don om rumsstrukturen skulle förändras.Donlådorna är utrustad med ett injusteringsspjäll. Med hjälp av spjället fördelas flödet jämnt mellan flera reaktiva don.Kastlängden kan reduceras i valda sektorer genom att, med distanser, mekaniskt förhindra öppning åt en viss riktning.Tekniska specifikationerAllmänt Dimensioner (mm) Dimensioner för MTC-400 enligt illustrationen nedan till höger. För mått på donlådor se respektive produkt- beskrivning för HMK och HMR.Donlådan HMK med injusteringsspjäll. Donlådan används vid montage av MTC i undertak.