Title: +175=562.001_UK001_SC-9100 Easy DDC.Drift.pdf
YA-7154 liknar VA-7150 men har I sekvensändläges- brytare. N¿ir två VA-7154 arbetar sekventiellt och regle- ras av en enda termostat (t ex fvå normalt stängda venti- ler: de ena på våirmeslingan och den andra på þtsling- aÐ fiir att säkerställa att ingen överlappning sker mellan uppvärmning och þlning. Ändlägesbrytaren är monte- rad och dess funktion är att endast avleda spänningsflcir- sörjningen från det ena ställdonet till det andra (och vice versa) om det första har uppnått eller återgått till sitt utgångsläge (slaglängdens nollposition).tr'abriksmonterade tillbehör:Äterkopplingspotentiometer 2 kC) moirterad på VA-7 153 Hj älpändlä gesbrytare ftir sekvensmontering på VA-7 I 54 Hjälpomkopplare 2A. -24VAC monterad på VA-7155Mått:VA-7155 liknar VA-7150 med hjälpomkopplare med fri kontakt som kanjusteras genom positionering av en kam i önskad slaglängdsposition. Hjälpomkopplaren och ändlägesbrytaren kan endast monteras vid fabriken. Hjälpbrytaren kan endast monteras på grundmodellen.