Title: Sjekkliste Hande 2.pdf
Dersom man dekker overflaten med et damptett be- legg, for eksempel et vinylbelegg, vil RF i overflaten stige. For å avgjøre når det er trygt å legge tett be- legg, må man vite hva RF i overflaten av betonggulvet blir etter legging av belegget. Det kan man finne ut ved å måle RF ved en bestemt dybde i gulvet. Måle- dybden er avhengig av om gulvet kan tørke ut til én el- ler to sider, se tabell 652 eller NS 3511. Måledybden må regnes fra undersiden av eventuell avrettingsmas- se. Det er viktig å være oppmerksom på konstruksjo- ner med ulike tverrsnitt, som hulldekker og innstøpte betongbjelker.Tabell 652 Riktig måledybde ved en- og tosidig uttørking [751]Fig. 653 Måling i borehull på byggeplass Sensorenheten er plassert nedi en spesielt tilpasset plasthylse. Der- som sensoren er liten i forhold til målehylsa bør det tettes mellom sensor og hylse så langt ned i hullet som mulig. Se også ASTM F2170–11.Konstruksjon og antall uttørkingssiderRiktig måledybde i prosent av tykkelsen