Title: +135.01=370.002-NT001T_01-Datablad AIR-SEP.pdf
Resupply dekativert Med kapasitets overvåking (tillegg, for eksempel ved bruk av Air-Sep Ve) er tilførselen er deaktivert.Trykk vedlikeholds pumpe stoppes / startes via Start pump / Stop pump (selv når kontrollen er slått av!). Pumpen kan dermed ventileres under første oppstart (se Første igangsetting | Kapittel 5) . En "Auto-Stop" -timer slår automatisk av pumpen etter 1 minutt.Magnetventilen åpnes / lukkes via "Start resupply" / "Stop resupply" -knappen (selv med kontrollen slått av!). Her kan det kontrolleres om resupply (etterfylling) fungerer. Påfyllingshastigheten vises i l / min og bør være mellom 4-7 l / min. En "Auto-Stop" -timer slår automatisk av påfyllingen etter 1 minutt.Måleravlesning Her kan avleses, hvor mye vann som er etterfylt. "Slett måleravlesning"(Delete counter) Ved å klikke her, er måleravlesningen satt til "0". Ny overvåking av maks. påfyllings volum startes.Air-Sep Norge ASAir-Sep Trykk vedlikehold med Air-Sep SmartKontroll6.5 Meny "Informasjon"