Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16.pdf
Samtidighetsfaktor:1Spenningsfall totalt:5,8 V2,53 %Klemmespenning: 225.1...til siste fordeling:0,0 V0,00 %...over Kabel:6,4 V2,78 %Maksimal lengde:76,1 mKabel:Kabeltype/-lederløsning:PFXP 4G6 CURef. inst. met.:A2Omgivelsetemperatur:30,0 °CKabellengde:35,0 mAnnen korreksjonsfaktor1Tap i kabel:159,92 W 4,57 W/mStrømføringsevne:32,00 AKombinert vern, merking:Fabrikat:CHINTArtikkel nummer:Bryterenhet:NB1L 10KAEAN-nummer:Utløserenhet:C-0,03ABryteevne:10,00 kA IcsMerkestrømMerkeutløsestrøm jordfeil25,00 A: 30:I2-verdiI5-(Im-) verdi::36,25 A250,00 AKabel, største lengde som vil gi elektromagnetisk utkobling av alle feilstrømmer103,7 mAnleggets adresse:Beregningsresultater for anlegget: Døli Pleie og OmsorgshjemDato:19.04.2016 15:12:11Sørum Elektriske ASFordeling 433.U.2