Title: Lysberegningsresultater.pdf
Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.comv2015.02.00.11Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1Korridor - MASTERISOLUX-diagram Beregningsareal rom Midlere belysningsstyrke Emid = 187 lux Jevnhet Emin/Emid: 0,68 Emin/Emax = 0,5216.11.201573Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting Tlf 22 02 11 00 Fax 22 02 11 02 E-mail post@glamoxluxo.com16.11.2015v2015.02.00.1174Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoBromstad-VN59 BT.1Lager/Pakkeområde - MASTERRomdimensjoner:Lengde x (m) Bredde y (m) Høyde z (m) Areal (m²)51,03 26,18 5,3 1109,62Mont.høyde z (m)Arbeidsplan (m) Vedlikeholdsfaktor Randsone4,50,0 0,7 0,5RefleksjonTak0,8Gulv0,2Vegger 1-140,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6BeregningsresultatBeregningsareal rom [0,0m]Emid = 327 luxJevnhet Emin/Emid: 0,71Emin/Emax = 0,53