Title: +038=621.001-NI009T_03-2.Vedlikeholdsveiledning heis.pdf
Verdiene i tabellen er avstanden fra terskel iøverste etasjeDe positive verdier viser posisjoner lavere enn gulvet i øverste etasje, mensnegative (-) verdiene viser posisjoner høyere enn gulv i øverste etasje.Toleransen til bryterens aktiveringspunkt er +/- 15 mm.Navnene til brytere med samme aktiveringspunkt er indikert ved siden av hverandre påbryteren.Merknader:1: Utstyrt med funksjon som kan øke hastigheten fra 1 m/s til 1,5 m/s.2: Utstyrt med funksjon som kan øke hastigheten fra 1 m/s til 1,6 m/s.3: Gjelder MR.4: Gjelder MRL.5: Gjelder kun for heiser som er utsyrt med denne bryteren6: Leveres hvis heisen er utstyrt med SETS.© Uniheis AS – 201972 -B0333-334 Gjerdrums vei 19D50103(No)-B Juni 2019Aktiveringspunkt for avslagsbrytere i topp for ELENESSABryter- navnUOT UL*1 USR 1USD 1USDAAktiveringspunkt (mm) ved merkehastighet:1 m/s120 -30 450 1250 -120 -30 1250 2400 14001 m/s 105 m/min -120 -30 1250 3100 1650Forklaring av tabellen over: