Title: +038=360.000-LC008T_02-Major line 600 Fan-coil CIAT - Manual.pdf
(cid:36)(cid:79)(cid:86)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:3)(cid:78)(cid:68)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:89)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:68)(cid:81)(cid:86)(cid:79)(cid:88)(cid:76)(cid:87)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:90)(cid:82)(cid:85)(cid:71)(cid:87)(cid:3)(cid:89)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:72)(cid:85)(cid:71)(cid:15)(cid:3)(cid:89)(cid:72)(cid:85)(cid:74)(cid:72)(cid:72)(cid:87)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:87)(cid:3) de dop aan de andere kant te plaatsen.De aansluiting is mogelijk aan de linker- of de rechterkant van het apparaat. Elk apparaat kan een eigen afvoerleiding hebben, of deze kunnen worden aangesloten op een verzamelafvoerleiding. Gebruik een transparante afvoerslang en/of buis met een helling van minimaal 1 cm/m, met een constant hoogteverschil over de gehele lengte. Zorg voor een sifon van ten minste 5 cm om stank te voorkomen.NL-7N 09.60 FNL