Title: Utstyr for brannalarmanlegg.pdf
Frekvens og lydstyrke Summeren produserer en kontinuerlig vekslende tone p& 990Hz i 0,5 sekunder og 630Hz 1 0,5 sekunder.Lydstyrken (volumkontrollen) kan benyttes til & justere volumet trinnlest fra 70dB(A) til 85dB(A). Summeren har ikke synkronisering eller pulserende tone (som klok- ker).AdresseringDen detektorstyrte summeren fér sine styresignaler fra tilkoblet detektor eller strobe. Denne her derfor ingen egen adresse.Integrerte sokkelsummer ESI20Denne summeren tilbyr:to klangomrader 5575dB og 7591dBsynkronisering av ‘alarm’ og ‘evakuering’ signalerindividuell og sone/ gruppe adresseringinnebygget isolatorunik akustisk selvtest funksjonDet nedre klangomrédet kan veare nyttig I omrader som sykehus, hvor brannalarmen i utgangspunktet kun skal varsle personell. Det ovre klangomrddet er for generell bruk.Den akustiske selvtest funksjonen betyr at sirenen herer pé seg selv” ndr den blir aktivert. Hvis det ikke detekte- res lyd vil det sendes et feilsignal til sentralen.