Title: +038=360.000-NI001._66-DM1-3. 360.011 (11 etg) R&H - Målerapport.pdf
MÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01 Blankett nr.: 68-091ANLEGG : Dronning Maud 1-3 SYSTEM : AHU 360.011 RomprdukterROM NR.11-001 Kjøkken 11-005 Møterom 11-006 Møterom 11-007 Møterom 11-008 Møterom 11-009 Lager/Data 11-110 Resepsjon 11-102 Kontor 11-103 Møterom 11-104 Møterom 11-105 Møterom 11-160 Auditorie 11-110 Resepsjon 11-309 Sluse 3 11-401 Forrom 11-407 Toalettkjerne 11-407 Toalettkjerne 11-407 ToalettkjerneTILLUFT Prosjektert Målt m3/h 150 448 448 436 412m3/h95 400 400 400 400AVTRE Avvik Prosjekt Målt m3/h m3/h%57,89 12,00 12,00 9,00 3,00100100240 160 570 480 400 2400 240 150 500282 168 588 486 420 2568 280 0 49517,50 5,00 3,16 1,25 5,00 7,00 16,671,0012001120750550 -26,67 190Total7 5857 9214,431 3001 220KVALITETSHÅNDBOK Randem Hübert A/S - Stansevn. 11, 0975 OSLO - Telefon: 22 90 07 00 - Telefax: 22 90 07 10 E-mail: service@hybra.noDato : Ref. :Avvik %0,006,676,1525.02.2020ANMERKNING