Title: +175=411.001_4B Drift- og systeminfo Generelle anlegg.Beskrivelse.pdf
Prosedvre Bruk den manuelle operasjonsmekanismen til å åpne og slutte bryteren noen få ganger Aktiviser arbeids- strømutløseren om det er montert en slik. Legg inn bryteren og trykk på test-knappen Tilfør utløseren påstemplet spenning og legg bryteren inn og fjern deretter spenningen fra utløseren. Hjelpekontaktene mä tilkobles en testkrets. Legg bryteren inn og ut etter behov. Som foreqående punkt Legg inn bryteren og tilfør utløseren påstemplet spenninqTest av utløserfunksjonBryteren skal løse ut.U nderspen n ingsutløserBryteren skal løse ut og kan ikke legges inn igjenSignalene skal fungere ihht. inn- og utkoblingen.Bryterens hjelpekontakterSom foreqående punkt. Bryteren skal løse ut.Siqnalkontakter ArbeidsstrømutløserVed senere utvidelse må det benyttes standard komponenter av samme type som tavlen er bygd opp av.Arbeidene skal utføres av autorisert firma.lnnstillinger av utløsestrømmer på effektbrytere må utføres slik at selektiviteten i anlegget beholdes.