Title: Dronning Mauds gate 1-3 Driftsstart Integrert test Luftbehandling 360.010  Pactum 12 etg.pdf
=310.001-OE901Effekt omregningKommentarReaksjonVentilasjonsaggregat starter og stopper i henhold til kriterierStenger ned aggregat. Pumpe går Ventil åpner Resettes manuelt Signal til SD-anleeggGir alarm ved tett filter. Resettes manuelt. Signal til SDSet.pkt endres i operatørtablå og SD. Pådrag, roteredne varemegjenvinner , varmebatteri og kjøling intern varepumpe (DX) endres for å ivareta ønsket set.pkt.Verdier skal stemme overens med display på undersentral / operatørtablåSjekk endring av kalender / tidstyring i SDBekreft avleste verdier mot EOS. Energimåler viser aktuell flow og forbrukSFP verdi vises i SD-anlegget.Ansvarlig entreprenør Vent Vent Aut.Ansvarlig entreprenør Vent/autVent/aut.Vent/aut.Vent/autVent/autVent/autRør/AutVent/autLagResultat testDet er forsatt ikke lagt opp til dette i SD.Endringer Settpunkt må gjøres fra web på aggregat.Alarm er ikke lagt opp, men skal komme. Alarm på SD bilde skal komme.