Title: Bruksanvisning for CK-CE.pdf
Anslutningskanaler utføres med samme innvendige mål som aggregatets inn- og utløpsåpninger. Kanal kan flenses og poppes/skrues direkte til aggregatet, eventuelt sammen med en fleksibel forbindelse.9.3 RørtilkoblingerAlle varme- og kjølebatterier skal tilkobles i motstrøm med fremløp til rørstussen ved luftens avgangsside.Rørarrangementet må ikke monteres slik at dette hindrer inspeksjon og betjening av aggregatet og må heller ikke utføres slik at vekten belaster batteriet.9.4 El – tilkoblingerEl. kabler og kabelgjennomføringer skal monteres slik at disse ikke kommer i konflikt med dører eller på annen måte blir til hinder for inspeksjon og betjening.Tavlen er testet ved vårt verksted ihht gjeldende forskrifter. Skruer er tildratt med moment etter fabrikantens data. Skruer kan løsne i transport og under montering. Etter trekking må utføres før tavlen tas i bruk og jevnlig hvert år.Vi forbeholder oss retten til produktendringer uten forhåndsmeddelelseSide 10 av 339.5 Drenering