Title: DM1-3. 360.007 (7 etg) R&H - Målerapport rev.2.pdf
KONTROLLPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01Blankett nr.: 68-091ANLEGG : SYSTEM :TILLUFTROM NR.kontor 7-117 åpent kontrolandskap 7-116 kopi/print 7-115 kontor 7-114 åpent kontrolandskap 7-113 møterom 7-112 kontor 7-111 heislobby 7-309 kontor 7-012 åpent kontrolandskap 7-011 spise rom 7-010 møterom 7-009 garderobe 7-422Dronning Maud 1-3 +07= 360.007 TILLUFT Prosjektert Målt m3/h 104 1 188 112 108 864 108 464m3/h 100 1 150 110 100 840 100 440100 880 590 440 200108 925 619 457 216Avvik %4 3 2 8 3 8 58 5 5 4 8AVTREKK Prosjek Målt m3/h m3/hForrom 7-416 Forrom 7-416 CAV Stillerom/møte 7-013 Stillerom/Møte 7-118750 80 160 160752 79 162 1620 -1 1 1750760Total6 2006 4284750760KVALITETSHÅNDBOK Randem Hübert A/S - Stansevn. 11, 0975 OSLO - Telefon: 22 90 07 00 - Telefax: 22 90 07 10 E-mail: service@hybra.noDato : Ref. :Avvik %1113.03.2022 Helene Staberg ANMERKNING