Title: E-U2-432-6012 - Tavleskjema +AU2=432.001.pdf
Underfordeling +A03=433.3014P 160/160ALeietaker +A03=433.302XF011PFSP 4x50 ALUnderfordeling +A03=433.3024P 160/160ALeietaker +A04=433.401XF012PFSP 4x50 ALUnderfordeling +A04=433.4014P 160/160ALeietaker +A04=433.402XF013PFSP 4x50 ALUnderfordeling +A04=433.4024P 600AFelles anleggXF014Gruppesikring Felles anlegg4P 160/80AXF015PFSP 4x50 ALBD rom UPS kjellerHOLD!4P 160/100AXF016PFSP 4x50 ALKjølemaskin takHOLD!4P 200AXF017PFSP 4x150 AL Underfordeling VVS4P 200AXF018PFSP 4x150 ALUnderfordeling kjølemaskin4P 80AXF019BFOU 4x16Heis27.06.2019 Endret tavlenummer og oppdatert skjema etter flytting av tavler 27.05.2019 Arbeidstegning skjemaA2 A1 Rev OPPDRAG: PHILIP PEDERSENS VEI 2013.08-14TEGNINGENS TITTEL:Revisjon 1OPPDRAGSGIVER:Tavleskjema +AU2=432.001Oppdr.nr.2019007 Tegn.nr.KAF KAF Tegn Saksb Kontr GodkjHBB HBBDatoRevisjon:05/09/19A2E-U2-432-6011