Title: Tilsvar til tilsynsrapport 161020 -20-08595-3.docx
I branntegning for 2. etasje er ikke vegg mot nord i trappegang klassifisert som en branncellebegrensende bygningsdel. Se vedlagte utsnitt av tegning. Slik det tolkes fra denne side, har det ikke vært krav til at denne del har vært underlagt noen særskilte brannkrav. Se tegning i vedlegg 1.Ved en bruksendring av deler av bygget, vil det bli engasjert rådgivende branningeniør til å utarbeide brannkonsept som vil gjelde for hele bygget.Avvik 2:Eier har ikke sørget for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner m.m. for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten.Avvik fra:Forskrift om brannforebygging § 5. Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.Kommentar:Eier kunne ikke dokumentere kontroll av nøkkelsafe.