Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202251.530 Sosialtrom5.2 Sammendrag, 1.530 Sosialtrom5.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1113579111315 x [m]150200250300350Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 4.00 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (96.06 m²)56332.81 lm 572.8 W 5.96 W/m² (1.98 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 302 lx 196 lx 0.65 0.55 0.75 mHovedoverflater m 1.16 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg) m 1.5 (Vegg) m 1.6 (Vegg) m 1.7 (Vegg) m 1.8 (Vegg)Em 78 lx 218 lx 211 lx 197 lx 194 lx 175 lx 191 lx 151 lx 196 lxUo 0.84 0.60 0.58 0.61 0.83 0.53 0.54 0.73 0.41Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 105/274