Title: 10216391-RIBr-RAP-001 - Sluttrapport Brandengen skole.pdf
Utvendige trapper/rømningsveier er ikke markert med grønnskravur slik det er angitt i kap. 2.11 at det skal være. Dette bør gjøres for at det skal bygges med riktig overflatekrav for disse trappene. Eventuelt bør det presiseres under krav til overflater i kap. 2.3 at krav til rømningsvei også gjelder utvendige trapper. Branncelle med klasserom, møterom og rom for avd. leder i plan 2 har kun tilgang på én rømningsvei (utvendig trapp).Rev. 01: Lukkes ved omprosjektering, ref. mail 28.4.2020Rev. 01: Lukkes ved verifikasjon, ref. mail 28.4.2020Ref. TEK § 11-13 skal brannceller ha utgang til sikkert sted eller til to uavhengige rømningsveier.10216391-RIBr-RAP-00129. april 2020 / 01Side 6 av 7Brandengen skole Uavhengig kontroll brannteknisk prosjektering – kontrollrapportmulticonsult.no 05 Merknader til prosjekteringFølgende punkter er ikke avdekket som avvik, men ment som kommentarer til dokumentasjonen fra PRO: