Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Alupex rør ≤ Ø16mm9mm gjennomgående elastomerisk eller PE skum isolasjonAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høyde2 lag 50mm FR Brannplate 1-S9-25mm gjennomgående elastomerisk eller PE skum isolasjonProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bredde på begge siderAlupex rør ≤ Ø75mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 900mm bredde og 1200mm høydePlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderAlupex rør ≤ Ø75mm2 lag 50mm FR Brannplate 1-S montert i senter av vegg25-60mm gjennomgående glass eller steinull ≥ 75 kg/m3Alle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032