Title: +135.01=370.001-JP503T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Tilkall kundeserviceAAElektronikkmodulen har ikke kontakt med motorenTilkall kundeserviceAAMotoren defektTilkall kundeserviceMotoren defektTilkall kundeserviceBALufttilførselen til kjølele- gemet på elektronikkmo- dulen er innskrenketSørg for fri lufttilførselBAFor høy omgivelsestem- peraturForbedre luftingen i rommetBASpenningsvariasjon i strømnettetKontroller elektroinstallasjo- nenFDSpenningsvariasjon i strømnettetKontroller elektroinstallasjo- nenFDSamme identitet tilgjen- gelig flere gangerTilordne master og/eller slave på nytt (se kap. 9.2 på side 37)EEBusskommunikasjon avbrutt eller tidsoverskri- delse, kabelbruddKontroller kabelforbindelsen til bygningsautomasjonenFFUlike pumperTilkall kundeserviceFFKabel MP-kommunika- sjon defektKontroller kabel og kabelfor- bindelserEEWILO SE 11/2017NorskGrupperingNr.FeilÅrsakUtbedringFeiltypeHVACElektronikk- feilE070 Intern kommunika- sjonfeil (SPI)