Title: GTQV, XPIR.pdf
Funktion Den kombinerade givaren lämnar en utsignal 2-10 V för området 400-2000 ppm koldioxid medan temperaturgivaren lämnar en utsignal 0-10 V för området 12-43 ºC.Placering Uppmätt temperatur på vägg är i huvudsak ett medelvärde av värmestrålning från väggytan där givaren sitter monterad samt lufttemperaturen som omger givaren. För att få en givare med snabb respons är det viktigt att man placerar givaren på en väggyta som inte är en köldbrygga och helst inte heller på vägg med relativt hög värmetröghet så som på betongpelare.Man skall vara medveten om att en placering på installation- sutrymmet vid strömbrytare mm direkt vid dörröppning gör att givaren påverkas av korridortemperaturen. Luftflöden som uppstår som en följd av temperaturskillnad mellan rum och korridor påverkar givaren.GTQV – Temperatur och koldioxidgivare vägg.Elsystem Matning 24 VACEffektförbrukning <0,5 VACE-märkning Uppfyller EMC och lågspänningsdirektivet.IP-klass Kapsling håller IP20.