Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Maxflödem3/h 18000m3/s 5,00Till utlopps- kanalTill inlopps- kanal*Till aggregatets omgivning**1212124294159941032318771010303057212226288102931414391232344245111636414550111733384248Insättningsdämpning för filter och roterande värmeväxlare är medtagen. ** Total ljudeffektnivå till omgivningen räknas som summan av tilluftens och frånluftens nivåer.75Dimensionering, installation, mått och viktGOLD RX, roterande värmeväxlare, storlek 035/040 UppåtUppåtLeverans och intransport GOLD RX 035/040 kan levereras som en enhet, eller i ett antal olika kombinationer av aggregatsektioner från fabrik, se avsnitt Beskrivning Aggregat/Leveransutförande RX/PX/CX, storlek 011-080. Aggregatsektioner sammanfogas/delas med bult. El- och styrkablage mellan aggregatsektioner har snabbkoppling. Aggregat/aggregatsektioner levereras på träbalkar.FramåtFramåtTilluftsfläkt, höger, uppe