Title: +038=360.016-#####._10-360.016 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Vedlikeholdsinstruks.pdf
Randem & Hübert A/S, Stansevn. 11, 0975 Oslo - Tlf.: 22900700 – epost: post@hybra.noSide 3Vedlikeholdsinstruks3. VEDLIKEHOLD AV KOMPONENTERSPJELD Funksjon Spjeldet stenger for kaldluften når aggregatet ikke er i drift. Dette forhindrer kaldras og frost på eventuelt væskebatteri. Feil ved spjeld og spjeldfunksjon kan gi ubalanse i anlegget.Kontroll Kontroller at spjeld går fritt og lukker tett. Kontroller at pakninger er uskadd. Alle skruer og overføringer trekkes til. Spjeldmotorens funksjon kontrolleres.Vedlikehold Spjeldblader rengjøres med såpe og vann eller rensemiddel som ikke skader aluminium og gummipakninger. Pakninger sprayes med gummi mykner. M6FILTERFunksjon Filteret forhindrer forurensning å komme inne i bygget. Det sikrer også at aggregatet ikke blir tilsmusset. Filtrene er av engangstypen og skal skiftes ut når aggregatets styringssystem gir varsel om skittent filter.Kontroll Kontroller filterets trykkfall. Kontroller at filteret henger fritt og at posene ikke er skadet.