Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
ROTERENDE VARMEVEKSLER AVRIMINGSKALIBRERING IKKE UTFØRT Avrimingskalibrering roterende varmeveksler ikke utført etter at funksjonen ble aktivert første gang. Tilbake- vendende med 30 minutters intervall. Meldingen vises ikke etter utført varmevekslerkalibrering.www.swegon.com35. r n m r a AlAlarmtekst Funksjon98:12ROTERENDE VARMEVEKSLER AVRIMINGSKALIBRERING IKKE GODKJENT Avrimingskalibrering roterende varmeveksler ikke godkjent. Tilbakevendende med 5 sekunders intervall.98:13ReCO2-KALIBRERING IKKE UTFØRT ReCO2-kalibrering ikke utført etter at funksjonen ble aktivert første gang. Tilbakevendende med 30 minutters intervall. Meldingen vises ikke etter utført ReCO2-kalibrering.98:14ReCO2-KALIBRERING IKKE GODKJENT ReCO2-kalibrering ikke godkjent Tilbakevendende med 5 sekunders intervall.98:15ReCO2 FEIL INNSTILLING Trykkregulering, slavestyring eller feil aggregattype er valgt. Tilbakevendende med 5 sekunders intervall.99:1