Title: 731 - Plastinject Watersystem AB - VA_VVS 3024187 med flere - PiVoid-XLNO1.pdf.pdf
PiVoid XL Typiske løsninger med effektiv funksjonTre lag. Høyde = 1.5 m. Utstyrt med 2 stk spylekanaler 400 samt 2 stk stigerør Ø400 eller Ø600 og to stk AIC inspeksjonstunneller.Fire lag. Høyde = 2 m. Utstyrt med 2 stk spylekanaler 400 samt 2 stk stigerør Ø400 eller Ø600 mm.PiVoid XL Ett fleksibelt magasin for både infiltrasjon og fordrøyning.Infiltrasjon = Magasinet pakkes inn i fiberduk.Fordrøyning = Magasinet pakkes inn i et gummimembran.11Steg 1-6Steg 7-11Steg 1212100-200 mm pukkputePiVoid XL modulerPiVoid XL InstallationsstegGjelder både for infiltrasjon og fordrøyning.1. Grav ønsket grøft. Påse at inn og utløpsør fremføres som prosjektert for magasinet. Innløpet bør alltid føres via en sandfangskum.2. Utgraveingen må være minimum 0,5 m større enn selve magasinet på alle magasinets sider.3. Volumet som utgraves utenfor magasinet gjør montering av fiberduk og/ eller membran enklere.