Title: 2023.08.31 Ventilasjon 36.01 Kjeller Industriveien 7 36770148.pdf
Servicerapport Ventilasjon 07.02 Ventilasjons rapportKunde (#10075969) INDUSTRIVEIEN 7 ASFirma Caverion Norge ASAdresseLeder Brevik Tore, ServiflexansvarligIndustriveien 7 6517 Kristiansund NUtførende tekniker (Tekniker) Bjørn Andre Hatlem, 99471900Kontaktperson Yngve SteiraUtstyr 36.01 KjellerAdgang og tilkomst til anleggStatus | OKVisuell og mekanisk kontrollStatus | OKTemperatur målingerTemperatur inntak/ før varmegjenvinner (T1) | 12Temperatur tilluft | 21Temperatur avtrekk (T3) | 22Temperatur avkast | 17Elektriske målingerStrømmåling tilluft (L1-L2-L3)(A) | 16/16/16Strømmåling avtrekk (L1-L2-L3)(A) | 11/11/11Spenning | 230v;Strømtrekk v.batteri-Trinn 1(A) | 16/16/16Strømtrekk v.batteri-Trinn 2(A) | 16/16/16Strømtrekk v.batteri-Trinn 3(A) | 17/17/17Strømtrekk v.batteri-Trinn 4(A) | 19/19/19Strømtrekk v.batteri-Trinn 5(A) | 38/38/38Kontroll av automatikk og innstillingerStatus | OKv20230310Ordrenummer 36770148Kontrakt nummer 40020482