Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
Sprężarki firmy TECUMSEH są przeznaczone do pracy w temperaturze otoczenia dochodzącej maksymalnie do 46°C (115°F). Tej temperatury nie wolno przekraczać. W celu optymalizacji ilości czynnika chłodniczego w układzie należy przestrzegać zasad sztuki technicznej dotyczących napełniania układów czynnikami chłodniczymi. Podczas użytkowania sprężarki w różnych warunkach nigdy nie wolno przekraczać jej maksymalnego ciśnienia roboczego. w przypadku przewodu o ściance pojedynczej między wodą a czynnikiem chłodniczym (np. parownik wodny) i wystąpienia przecieku w tej ściance, czynnik chłodniczy wycieka na zewnątrz, a woda dostaje się do układu, tworząc efekt pary. Bez zastosowania urządzenia zabezpieczającego sprężarka będzie działać jak generator pary, a przegrzanie silnika spowoduje znaczny wzrost ciśnienia. Uszkodzenie izolacji (oplotu ceramicznego) wokół przyłącza zasilania elektrycznego sprężarki w wyniku wstrząsu fizycz- nego lub skrajnie wysokich temperatur może doprowadzić do powstania otworu umożliwiającego