Title: +135.01=370.004-OE401T_03-320 Datablad Energimåler UH50.._1.PDF
M-bus-slav gränssnitt - Spänningl - Strömupptagning - Adressering - Överföringshastighet - Polaritet - Galvanisk frånskiljning - Från mätaren - Från pulsingångarUltraljudsmätare för värme och kyla UH50..1 D-cell litium batteri (Li-SOCI2) 3,6 V 6…16 år (beroende på konfiguration)II AC 196…253 V 50/60 Hz 0.8 VA 2,500 V stötspänning1,5 m/5 m/10 m Ledningsskydd 6 A >20 minuterIII (SELV) AC 12...36 V or DC 12...42 V 50/60 Hz or DC 0,8 VA 2x1.5 mm², Ø 5.0...6.0 mm >20 minuter2 För värmemängd, volym och tariffregister 1 kWh, 10 kWh, 1 MJ, 10 MJ, 100 MJ, 0,1 m3, 1 m3 per puls 100 ms ledande >200 ms0,1…0,25 ms ledande Kontinuerlig ej ledande 500 ms Om 1 pulsmodul är monterad 2…100 ms i steg om1 ms 33 Hz Om 2 pulsmoduler är monterade 5…100 ms i steg om 5 ms 33 Hz Öppen kollektor Max. DC 30 V Max. 30 mAOB Ca 1.3 V vid 20 mA OC Ca 0.3 V vid 0.1 mA 500 Veff mot jord Enligt EN 1434-3 och EN 13757-2 /-3 Max. DC 50 V 1 M-bus-last(1,5 mA) Primär eller sekundär 300, 1200, 2400, 4800, 9600 baud Vallfritt