Title: +038=360.025-#####._10-360.025 Kjølebatteri DX Kondensatorbatteri CD R&H - Materialspesifikasjon.pdf
PROSJEKT NR : FDV NORM FOR BYGNINGER NR373029/ABU MATERIALSPESIFIKASJON M36.ANLEGG : DRONNING MAUDSGATE 1-3 BLAD LUFTBHANDLINGSANLEGG 1 AV 1 360,021/023/025 :NR.KOMPONENT, FABRIKAT, TYPE, MERKEDATAMENGDE360,021…. BATTERIER FOR OPPBYGD KJØLING, DX+CD: AIRCOIL :FABRIKAT MONTASJE TYPEBETEGNELSE : SE UNDERINNENDØRSKjølebatteri DX: Fabrikant Type Materialer: Aircoil AS : Lamellvarmeveksler luft/væske : Kobberrør med aluminiums lameller, ramme av galvanisert stål og bunnkar i rustfritt stål1 stkMontasje Effekt Lufttemp. inn Lufttemp. ut Trykkfall luft Kuldemedie Fordampnings- temperatur Kondensat mengde:: Med geid for kanalmontasje : : : : : :kW oC/% RF oC Pa12,0 25/60 17,7 45 R407c 7oC0,0018l/sKondensatorbatteri CD: Fabrikant Type Materialer: Aircoil AS : Lamellvarmeveksler luft/væske : Kobberrør med aluminiums lameller, ramme1 stkMontasje Effekt Lufttemp. inn Lufttemp. ut Trykkfall luft Kuldemedie Kondenserings- temperatur: : : : : : :