Title: BRV59_310.001 Funksjonsbeskrivelse.pdf
Bromstadveien 59_310.001System forbruksvannFUNKSJONVarmetilskudd via fjernvarme veksler –LV002.STYRINGSirkulasjonspumpe JP501 styres fra undersentral i AV-PÅ. Vender skal normalt stå i PÅ.STYRING KOMPONENTER.RT401 TEMPERATURGIVER vann montert på VV, gir signal til undersentral, (måling).SC502 STENGEVENTIL montert for legionellaspyling av VV. Leder påslipp av varmt turvanninn etter blandeventil. Normalt stengt.SC501 STENGEVENTIL montert for legionellaspyling av VV. Stenger påslipp av turvann innpå blandeventil. Normalt åpen.SB501 REGULERINGSVENTIL montert før veksler. Regulerer via RT401 turtemperaturen til innstilt verdi.SB501 REGULERINGSVENTIL montert før veksler. Regulerer i sekvens med SB501 via RT401 turtemperaturen til innstilt verdi.REGULERINGReguleringskretsen holder via mekanisk blandeventil temperaturen lik innstilt verdi.MÅLINGVannmåler på vanninntak gir puls til SD anlegg for registrering vannforbruk.GK asBromstadveien 59_310.001REGULERINGSX01