Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Limpe ou substitua os filtros de ar da unidade interior - Teste e limpe o tabuleiro de condensadors da unidade. - Verifique o ajuste ou aperto das ligações electricas..Manutenção adicional • O acesso ao quadro electrico é fácil retirando.Para inspeccionar ou substituit compenentes internos, tais como o motor do ventilador, bateria, interruptor de bóia ou termostato antigelo, é necessário desmontar o tabuleiro de condensados.Como desmontar o tabuleiro de condensados • Durante a operação de desmontagem do tabuleiro de condensados deve proteger o chão da sala colocando um plástico por baixo da unidade.Retirar o conjunto moldura-grelha desaparafusando os parafusos. • Desaparafusar os 4 parafusos de fixação do recipiente e retirá-lo cuidadosamente.Retirar o conjunto moldura-grelha desaparafusando os parafusos. • Desaparafusar os 4 parafusos de fixação do recipiente e retirá-lo cuidadosamente.P o r t u g u ê s