Title: Dronning Mauds gate 1-3 Driftsstart Integrert test Luftbehandling 360.010  Pactum 12 etg.pdf
Prosjekttittel:Tittel:RevisjonDatoLeverandørs logo:Oppdragsnummer:12154Dronning Mauds gate 1-3Integrasjonstest tekniske anlegg system 360.010. Pactum - 12. etg.Revideringen gjelderLagetKontrollert GodkjentAntall sider:Side: 1 av 7Fag:Fase:Revisjon:Utførelse03.05.2021Dronning Mauds gate 1-3 Pactum Integrert test luftbehandlingsystem 360.010 03.05.2021Prosjekt: Formål: Dato: Tidsrom: Integrasjonstest tekniske anlegg system 360.010. Frode Alm (Vent.) Andreas Wøien (Aut)Gjennomføring / Hendelser (scenario) 1. Luftbehandlingssystem 360.010. - 12. etg. Pactum 2. Romrkontroll 360.010. - 10. etg. PactumInterasjonstesE-post 917 17 630 frode@hybra.no 940 56 049 Andreas.Woien.noSammendrag fra testFirma Randem Hübert AS GK Inneklima ASSide 2 av 7Dronning Mauds gate 1-3 Pactum Integrert test luftbehandlingsystem 360.010 03.05.2021Kontroll før testSystemLuftbehandling Romkontroll SD-anlegg1. Luftbehandlingssystem 360.010. - 12. etg. Pactum Hendelse: System