Title: 2209 Elektro - NEK 405-3 Næring Oppdelt Lofotsenteret.pdf
Coop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 Fordelinger26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no35/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 FordelingerId: 1759Fordelinger er ikke forskriftsmessig branntettet.TiltakFordelingen må branntettes forskriftsmessig (NEK 405-3 2014 B.6.2). LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar Fordeling 28 i egen branncelle har ikke riktig konstruksjon for å opprettholde krav.26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no2 - Må utbedres36/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 Fordelinger26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no37/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 03 FordelingerId: 1786Branntettinger rundt kabelføringskanaler/-rør ved føring gjennom brannskiller er ikke forskriftsmessig utført.TiltakBranntettinger rundt kabelføringskanaler/-rør ved føring gjennom brannskiller må utføres forskriftsmessig (FEL §10). LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar Tavlerom/tekniskrom jordbærpikene.