Title: 360 IV produkt Aggregat el skjema.pdf
HVIT GRÅ24VAC (G) STYRING 24VAC (G0) STYRINGRØDANNEN SVAKSTRØMORANSJFREMMED SPENNINGHelsehuset 36.01DATE2021-06-15 PROJECT NUMBER 8516-1043DESIGNED BYDK ACCEPTED BYCONT.SHEET102101B At k u d o r PVy bd e t t i m r e py l l a c i f i c e p st o ns e s o p r u pr o fd e s ur oy t r a pr e h t oy n ao td e t a c i n u m m o cr od e t t i m s n a r t,d e c u d o r p e rd e p o cie bt o nt s u md n ay t r e p o r pe v s u l c x eir u oe r as t n e t n o cs t id n ag n w a r Dis h TiSTYRING: Aggregatet kan styres i opp til tre hastigheter via tidsprogram i prosessenhet.Ved oppstart starter fraluftviften, med full varmegjenvinning, i en justerbar tid før tilluftviften. Deretter overtar prosessenheten styringen av aggregatet. Ved driftfeil på frekvensomformer aktiveres en alarm og aggregatet stopper.