Title: 01-V-330-20-001 Plan 1.pdf
SSU - 1/2" - K80 - 5mm - 68°C Deflektor: 75mm - 150mm fra tak Dekning: 12m², 3m x 4m, maks 2m fra vegg34DN 2531292929292929UZ0060DN 25DN 25KONTOR0LAGER,BK.35DN 40VINMONOPOLET DN 32 317 M²SPAREBANK 1 248 M²PEPPES PIZZA 285 M²DN 4090 1 1 3DN 25HSW - 1/2" - K80 - 5mm - 68°C Deflektor: 100mm - 150mm fra tak Dekning: Maks 9m², Maks 3.7m frem,M 1 2 x 8 135 4 8 2 1 N E S NDN 32UZ007107399x21 MDN 50DN 323 41 4pauseromMaks 1.8m fra vegg (side)3822242202321DN 50Til kjølerom: HSW Tørr Tyco - 1" - K80 - 5mm - 68°C Deflektor: 100mm - 150mm fra tak Dekning: Maks 9m², Maks 3.7m frem, Maks 1.8m fra veggDN 653725DN 32UZ00836DN 25DN 25111310_67.2 .212 DN 328Avtrekk.2DN 25DN 25DN 25DN 32DN 25G0DN 25Til kjølerom: SSP Tørr Tyco - 1" - K80 - 5mm - 68°C Deflektor: 75mm - 150mm fra tak Dekning: 12m², 3m x 4m, maks 2m fra vegg169,6 m2 LEIEAREAL HORN FERSKVARER6,4 m2DN 50