Title: Lockzone Ceiling - tilluftsventil Montering og vedlikehold.pdf
Montering För att demontera fronten förs ett tunt föremål, exempel- vis Quick Access-kort eller liknande, in mellan fronten och mellanlådan för att lossa fjädrarna. Kortet förs från mitten ut mot hörnen, se figur 2.qp(cid:31)= k p q =( )2 kpq = uppmätt flöde l/s p = aktuellt mättryck (Pa) k = injusteringsfaktorMellanlådans stos fixeras mot anslutande kanal med skruv eller popnit. Vid infällt montage i fasta undertak skruvas luftdonet fast i byggnadskonstruktionen genom mellanlå- dans sidor eller tak. Luftdon och anslutningslåda med låg bygghöjd centreras vid varandra med medföljande karos- serilist. Luftdonet fixeras i rätt position med skruv eller popnit i anslutningslådans undersida.Vid montage i kassettundertak rekommenderas att luft- don med yttermått 595 x 595 mm används. Dessa läggs direkt ned i T-bärverket för att sedan fixeras till kanalsys- tem alternativt anslutningslåda.När anslutningslåda ALS används skall denna fixeras mot byggnadskonstruktionen med pendlar eller montageband.