Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
produkters egenskaper ved brann FM-global har godkjent fendring bestående av noe treverk på lasterampen i plan 1. Kap. 2.2.8 § 11-11 Generelle krav til rømning og redning Endret rømningsstrategi i p-kjeller. Rømning via utvendig trapp tilrettelegges. Endret rømning i 1.etasje. Rømningsvindu tilrettelegges. Kap. 2.2.9 § 11-12 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Hele bygget etableres med konvensjonelt sprinkleranlegg. Vanntåke utgår. FM-global stiller krav om at midtgate som røykventileres, også skal sprinkles. Tekst ang FM-globals krav til utvendig vanntank utgår. Kap. 2.2.10 § 11-13/§11-14 Tilrettelegging for rømning og redning. Lengde til nærmeste rømningsvei fra innerste hjørnet i p-kjeller ca. 60 meter. Forholdet er et fravik fra VTEK10 og er dokumentert i Notat 03. Krav til rømningsvindu er tatt inn. Det presiseres at det pga. for langt slangeutlegg i kjeller må være brannslanger som slokkeutstyr i kjeller. Kap. 2.2.12 § Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Nye avklaringer er gjort