Title: FIRESAFE FT Board Produktdatablad.pdf
Standard gipsvegger ≥ 100mm: Bindingsverk av ≥ 50mm stålprofil som på begge sider har minimum 2x12,5mm gipsplater av typen F + isolert med: steinull ≥ 50mm, tetthet ≥ 100 kg/m3Brannklassifiserte vegger ihht EN 1363-1Standard betongvegg ≥ 100mm: Murte/støpte konstruksjoner, av lett betong eller mur med tetthet ≥ 650 kg/m3Brannklassifisert dekke ihht EN 1363-1Standard betongdekke ≥ 150mm: Murt/støpt konstruksjon, av lett betong eller mur med tetthet ≥ 650 kg/m31) Den bærende konstruksjonen må være klassifisert iht. EN 13501-2 for hele den nødvendige brannmotstandsperioden.BRANNMOSTANDRøykkontroll ihht EN 1634-3, med røyklekkasjer klassifisert til Sa-Sm.RØRGJENNOMFØRINGERBruksområde ihht EN 3501- 2 / EN 1366-3Plast rør av PE/PP/PVCMetall rør 2) 3)Aluminiums rør - Alu/PEX 3)Installasjon *BRANNMOTSTANDSKLASSE:EI 30 opp til EI 120:FIRESAFE FT Board i kombinasjon med andre FIRESAFE produkterRør diameter (mm) ≤ Ø250mmRør diameter (mm) ≤ Ø219mmRør diameter (mm) ≤ Ø75mm