Title: +038=360.019-#####._05-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Installasjonsanvisning.pdf
Friliggande kontakt, max 5 A/AC1, 2 A/AC3, 250 VAC. Sluter vid kylbehov.24,25Kyla on/off, 2 stegFriliggande kontakt, max 5 A/AC1, 2 A/AC3, 250 VAC. Sluter vid kylbehov.26,27DriftindikeringFriliggande kontakt, max 5 A/AC1, 2 A/AC3, 250 VAC. Sluter vid drift.28,29,30Spjällstyrning24 VAC. 28= styrd 24 VAC (G), 29= 24 VAC (G), 30= 24 VAC (G0).31,32Manöverspänning 1)Manöverspänning 24 VAC. Plint 31-32 belastas med sammanlagt max 16 VA. Bryts av säkerhetsbrytaren.33,34ReferensspänningUtgång för konstant 10 VDC. Max belastning 8 mA.35,36,37,38 Styrning recirkulationsspjällRecirkulationsspjäll belastas max 2 mA vid 10 VDC. 35= 24 VAC (G), 36= 24 VAC (G0), 37= styrsignal 0-10 VDC, 38= återföringssignal 0-10 VDC .Plint 31-32, utgångar för Heat/Cool och spjällutgång (plint 28-30) får gemensamt belasatas med max 32 VA.1) GOLD 100/120: Vid behov av mer än 16 VA, använd plint 201 (G) och 202 (G0). Plint 201-202 kan belastas med sammanlagt max 48 VA.