Title: Brannkonsept.pdf
[Bredde pi remningsvei Fri bredde i reamningsvei skal veere minst 1,2 m (13M) og 1 cm pr. person i kjepesenteret. I kjeller og teknisk rom (Rk 2) er ytelseskravet 0,9 m (10M) og 1 cm pr. person.Dorer i romningsvei Remningsveier utstyres med derer med fri bredde pa min. 1,2 m (13M). Der til remningsvei ma ha et lasesystem som gjor det mulig 4 vende tilbake, med mindre andre tiltak gir tilsvarende sikkerhet.Darene skal lett kunne dpnes av alle brukere (ett grep) og uten bruk av nakkel.Der til remningsvei kan vare last nar bygningen har brannalarmanlegg og lAssystemet dpnes automatisk ved brann. I tillegg ma det vaere ‘tydelig merket knapp for manuell &pning av deren.Derer skal sl ut i remningsretningen (nr den skal brukes av 10 eller flereAvstand til utganger TAvstand fra der til nzrmeste | Avstand fra dar 1 branncelle til nermeste trapp eller utgmg_skau'iHe T trapp eller utgang overstige 30 m (ved to eller flere utganger) og 15 m (ved en utgang eller korridor med sammenfallende remningsretning).