Title: 43551.pdf
Risikovurdering1.1Er det foretatt risikovurdering av anlegget?KommentarJa, se eget skjema.Rapport fra sluttkontroll Versjon 5.0 NELFOSide 1 av 4701BDBFB-3084-4144-AE1F-65837C9CCBCD2.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.112.122.132.142.152.162.172.18Visuell kontrollEr utstyret montert i henhold til monteringsanvisning og CE-merket dersom det er påkrevet?KommentarJaEr kabler og utstyr betryggende festet?KommentarJaEr alle spenningsførende deler beskyttet av IP2X-kapsling eller bedre?KommentarJaEr jordelektroder og utjevningsforbindelser tilkoblet?KommentarJaHar du sjekket at det ikke er blandet jordet og ujordet utstyr i samme rom?KommentarJaHar du tettet alle gjennomføringer i brannskiller?KommentarJaEr kabeltverrsnitt valgt riktig med hensyn til spenningsfall og strømføringsevne?KommentarJaEr effektbrytere/motorvernbrytere riktig justert?KommentarJa