Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
1.030 Korridor Total lysfluks Totaleffekt Samlet effekt per areal (21 m²) Em Emin Emin/Emid (Uo) UGRUnilamp Ravinen v513 x Armaturer 59891 lm 611 W 10.45 W/m² 515 lx 328 lx 0.64 <=17.010 x Armaturer 23820 lm 231.9 W 3.18 W/m² 126 lx 64 lx 0.51 ---(>= 100 lx)(>= 0.40)10 x Armaturer 23820 lm 231.9 W 3.11 W/m² 132 lx 88 lx 0.66 <=25.86 x Armaturer 27642 lm 282 W 5.28 W/m² 301 lx 81 lx 0.27 <=19.11 x Armaturer 2382 lm 23.19 W 4.71 W/m² 173 lx 147 lx 0.85 <=24.74 x Armaturer 9528 lm 92.76 W 4.51 W/m² 184 lx 152 lx 0.83 <=26.6Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANSide 14/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022Sammendrag, Etasje 1.2 Etasjeoversikt1.032 WC Total lysfluks Totaleffekt Samlet effekt per areal (3 m²) Em Emin Emin/Emid (Uo) UGR1 x Armaturer 2382 lm 23.19 W 8.59 W/m² 199 lx 167 lx 0.84 <=24.71.040-1 Biblotek Total lysfluks Totaleffekt Samlet effekt per areal (162 m²) Em Emin Emin/Emid (Uo) UGR