Title: CoolDX.IN.G.pdf_201811991420.pdf
Om det bubblar kontinuerligt och kraftigt i synglaset, och kylmaskinen ger märkbart lägre effekt, är det troligt att det finns ett läckage. Någon eller några bubblor vid upp- start, drift vid reducerad effekt eller normaldrift behöver inte betyda köldmediebrist.Om det bubblar i synglaset och anläggningen ger märk- bart lägre effekt, tillkalla behörig servicehjälp.OBS! Ingrepp i köldmediesystemet får utföras endast av ackrediterat kontrollorgan (företag med erforderligt till- stånd).20www.swegon.com9 MÅTTCOOL DX 081)1)MStorlekLBHKMKanalanslutning2)089009951085749709Ø 4002) För placering av kanalanslutningar, se motsvarande GOLD-aggregat1650K50Bottenbalk är tillbehör 1) Anslutningsgavel valfri.COOL DX 121)1)MStorlekLBHKMKanalanslutning2)129001199 1395953709Ø 5002) För placering av kanalanslutningar, se motsvarande GOLD-aggregat1650K501) Anslutningsgavel valfri.COOL DX 20, 30, 401)1)MStorlekLB