Title: +038=360.019-#####._09-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-1000053467812532 utv.2,0 mm222 Pa226 Pa2,00 m/s7 776 m³/h670 Pa633 Pa0,9 °C250 omdr/min1 279 omdr/min1 306 omdr/min1 635 omdr/min2,35 kW2,21 kW4,00 kW1DOMEL 749.3.392161,6 %94,5 %6865,2 %Side: 15/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.019 +/- 8.640 m3/h - 90% samtidghetSFPLydde(cid:751)ektnivåFrekvensband63Til avtrekkskanal74Til avkastkanal80Til omgivelser691Anslutningsgavl, AvkastStatisk trykkfall1Spjeld, TBSA-5-120-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfallAntall125747561250500776377795458Tilbehør1k5676432k5575424k537339Dato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-100005346781,02 kW/(m³/s)8kAll56dB70dB(A)73dB