Title: Sprinkelrapport Lofotsenteret 2022.pdf
Avviksbeskrivelse Stengeventil til prøveledning Stengeventilen til prøveledningen er av typen spjeld- ventil med spake. Ventilen være av en type med gir for å redusere faren for trykkstøt i anlegget når ventilen stenges.ReferansePoengtrekk5Stengeventilene foreslås erstattet med ventiler med gir.VANNFORSYNING Kapasitetsmålingen tilfredstiller krav til beregnet vanntilførselIDAlvorlighetsgrad0409 - 1LITENAvviksbeskrivelse Målingen fra 2020 viser en kapasitet på 84% av bereg- net krav til trykk og vannmengde (P/Q-krav)StedSprinklersentralen/vann- forsyningenReferanseNS-EN 12845, kapittel 8.1Poengtrekk5VANNFORSYNING Prøvingsutstyr - vanntilførselIDAlvorlighetsgrad0408 - 1STORAvviksbeskrivelse Manglende kapasitetsmålingsutstyr hvor tappeprøve kan tillates.StedReferanseSprinklersentraleneNS-EN 12845, kapittel 8.5.1Måleutstryret i sprinklerrommet i garasjen er defekt. Det er ikke montert kapasitetsmåler for den eldste sentralen.Poengtrekk16