Title: Hea10.v01.pdf
Tabell 4-3:Sonespesifikke beregningsforutsetningerTeknisk utstyr per person listet i Tabell 4-3 tar utgangspunkt i at på møterom har hver person en bærbar pc à 50 W, og i cellekontor og kontorlandskap har hver person en bærbar pc à 50 W og to skjermer à 60 W.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimerichsen-horgen.noE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerNOTATSide 8 av 21Tabell 4-4: Belastningsprofiler interne varmelasterKjølebehovet for de simulerte sonene er basert på belastningsprofilene i Tabell 4-4.Bekledning Sommer VinterVerdi 0,85 clo ± 0,25 1,0 clo ± 0,25Typisk sommerbekledning for innendørs kontorarbeid Typisk vinterbekledning for innendørs kontorarbeidTabell 4-5: Bekledningsnivå i clo for sommer- og vintersituasjon5. RESULTATER Resultater er i det følgende vist for utvalgte beregningssoner. Alle soner er satt opp i IDA ICE og det er utført dynamiske simuleringer med gitt inndata.