Title: 10 EX Gipsmørtel - Montasjeanvisning.pdf
KOBBER ELLER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 2400mm bredde og 1200mm høydeEX Gipsmørtel ≥ 25mm dybde på begge sider50mm støpeplate av steinull ≥ 150kg/m3Kobber eller stålrør ≤ Ø54mmProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bred på begge sider9-25mm gjennom- gående elastomerisk eller PE skumISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 2400mm bredde og 1200mm høydeEX Gipsmørtel ≥ 25mm dybde på begge sider50mm støpeplate av steinull ≥ 150kg/m3Alupex rør ≤ Ø75mmProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bred på begge sider9-25mm gjennom- gående elastomerisk eller PE skumMontasjeanvisning iht. ETA 21/0071www.protecta.noPolyseam AS Tlfl.: 3330 6700 22 (23) 2020 8 25Detaljtegninger Protecta® EX GipsmørtelALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 120 C/C (E 120)PVC RØR BRANNMOTSTAND EI 120 U/C (E 120)GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERGIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGER