Title: FDV - VAV spjeld.pdf
Vid slavstyrning måste master och slavenheten vara samma dimension.Vid slavstyrning måste master och slavenheten vara samma dimension.Förklaringar till figur 5-6:Kan användas som konstantflödesspjäll. (Qmax=0 och Qmin= önskat konstant flöde) • Levereras för 0 - 10 V bör- och ärvärdessignal. • Omställbar till 2 - 10 V bör- och ärvärdessignal. • Möjligt att koppla REACT analogt till överordnat styrsystem (DUC). Dataundercentral (DUC) är ett elek- troniskt styrsystem för fastighetsautomation. • Möjligt att erhålla REACT med Modbusstyrning. • Möjlighet att erhålla REACT med fjäderåtergångsmotor.