Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
366465_b / 03.20177/44N EE DS ET IU RL PS E X E N N ANotice d’installation |■ 5.3. Remplacement du compresseur Dans le cas d’un remplacement d’un compresseur AJ², se référer à l’annexe 6.■ 5.4. Recherche de fuite et vérificationspériodiquesLa recherche des fuites doit être effectuée une fois par an ou en fonction des réglementations locales. Utiliser du matériel approprié pour vider ou recharger l’installation frigorifique (machine de récupération, lunettes, gants,..).- - -■ 5.5. Vérification électrique Vérifier systématiquement les connections électriques des composants vissés. Les serrer de nouveau si besoin. Vérifier régulièrement : - -les organes de sécurité et de régulation, les états des connexions électriques et frigorifiques (resserrage, oxydation…), les conditions de fonctionnement, les fixations du groupe sur son support, les fixations du carénage (pas de vibrations), le fonctionnement de la résistance de carter ou de la ceinture chauffante.