Title: +038=360.010-#####._07-360.010 GOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
84,5 %82,2 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer82,9 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold100,0 %Årsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)100,0 %LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkUteluftTilluftAvtrekkAvkastSFPeSFPvEtaTAndelm³/hm³/hPaPaPaPakW/ (m³/s)kW/ (m³/s)%1006 0776 07735146301061,641,5184,5Tilluftsside, vinterInnUtLufttemperatur20,013,8°CRelativ fuktighet8538%Varmeeffekt84,40kWAvtrekksside, vinterInnUtLufttemperatur20,013,8°CRelativ fuktighet30100%Side: 11/31AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.010 GOLD25FRXHC +/- 6.750 m³/h - 90% samtidighetTilluftsside, sommerLufttemperaturRelativ fuktighetKjøleeffektAvtrekksside, sommarLufttemperaturRelativ fuktighet1Reversible trinn