Title: +175=312.001_KN001_KJ-MAsystemet.Produktinformasjon.pdf
Elektrisk eller hydraulisk verktøy med slureeffekt kan brukes ved montering, bits 6 mm. Boltene skal dras til vekselvis og ikke til de bunner. Anbefalt moment er min 8 Nm og maks 10 Nm. Fastnøkkel kan brukes til ettertrekking som også utføres vekselsvis. Er rørendene sentrert i gummimansjetten må rørene ikke ha større avvinkling enn 3"ULTRAJET'.KRAVENUltrajet-kraven er et supplement til ultrajet- koblingen og skal brukes der man foruen- ter høye statiske vanntrykk i spillvanns- og overvannsledninger Ultrajet-kraven er godkjent for statiske vanntrykk opptil 4 bar1. Monter ultrajet-koblingen etter oven- nevnte anv¡sn¡ng.1. Monter ultrajet-koblingen etter oven- nevnte anv¡sn¡ng.MONTERING1 Plasser koblingen på den ene 2 SkW den andre rør enden/ delen inn igummi mansjettenrørenden1 Skyv ultrajet-koblingen ned på røret slik at m¡dtrillen treffer rørenden.2 Skyv den andre rørenden/ delen slik at den treffer midlrillen fra den andre siden