Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Använd inte tillsatser för läckagekontroll. Använd inte CFC/ HCFC som spårmedel vid läckdetektering.6821.7 - Återfyllning av köldmedium i vätskefasIAKTTAG FÖRSIKTIGHET: Enheterna är fyllda med flytande R-410A-köldmedium.Med högtrycksköldmedium R-410A ligger enhetens driftstryck över 4 000 kPa (40 bar). Särskild utrustning måste användas vid arbeten på köldmediumkretsen (manometer, överföringsenhet etc.).Alla kontroller måste omfatta tryckprovning och tabellen över lämpliga kvoter tryck/temperatur ska användas för att bestämma motsvarande mättnadstemperaturer (mättad bubbelpunktskurva eller mättad daggpunktskurva).Läckdetektering är särskilt viktig för enheter fyllda med köldmedium R-410A. Beroende på om läckan förekommer i vätske- eller gasfasen blir förhållandet mellan de olika komponenterna i den återstående vätskan olika.OBS! Utför regelbunden läcksökning och reparera eventuella läckor omedelbart.21.8 - Egenskaper hos R-410AMättnadstemperatur (°C) baserad på relativt tryck (i kPa)