Title: +038=360.014-#####._03-360.014 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
...0 1 0 2...n o i s r e V R E S A Cla v o HST1-XL-SV-1720-SD-WO-A1-0PrisSEK24 346,00KondensationsrotorDatum:05.04.2019Kontakt: Telefon: E-post:CustomerEmballage: Leveransvillkor: Leveranstid: - Den här offerten har en giltighetstid på 3 månaderKund: Projekt:ErP 2018 ReadyTermisk data Temperaturverkningsgrad Fuktverkningsgrad Entalpiverkningsgrad Temperatureffektivitet Fukteffektivitet Totaleffektivitet Termisk verkningsgrad (ErP)ηt ηx ηh  t  x  h ηt_nrvu% % % % % % %VärmningTilluft 80,6 72,4 78,8 80,6 72,4 78,8 80,6FrånluftKylningTilluft 80,6 0,0 26,2 80,6 0,0 26,2FrånluftRotor Ø Wellhöjd Rotordjup Sektoriserad (S) Riktning Rotorhastighet1 720 mm 1,50 mm mm 200 6pcs 20kg/pcsVertikal (V) 12,01/minAktuell Verkligt volymflöde MassflödeV mKapacitet värmeåtervinningssystem Sensibel Latent Total Massflöde vattenQsensible Qlatent QHRS mm3/h kg/hkW kW kW kg/h12 500 15 000142,5 33,7 176,3 012 500 15 000142,5 -33,7 -176,3 48