Title: +038=310.000-NI010._04-7-415 Trykkprøvingsskjema.docx
7-415 Trykkprøvingsskjema én seksjonSjekkpunkter OK Avvik I.A. Målt verdi / tilleggsinformasjon Tegningsnummer og revisjon x V20-08-01 Dato tegning x Ved trykkprøvning med luft: Pass på at alt trykket er ute før slangen skrus fra; det er lett for at det blåses ut stålspon og støv som kan skade øyne! x Seksjon x 8 etg akse 8-16 akse a-c Alle anlegg trykkprøves med min 1,3 x driftstrykk x Sprinkler: 15 bar (vann) Type matr x Vsh press rør galv Dimensjon x 54-42-28-15 BAR ved trykksetting x 2 bar luft 10 bar vann Påsatt klokken x Kl 0700 BAR ved avlesing etter minimum 2 timer x 2 bar luft 10 bar vann Avlest klokken x Kl 0900 Annet