Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
Rør: Nettvann/ kaldtvannsforsyning4Rør: Avløp5Prøvetakinsventil6EnwaMatic® Automatikk enhet (Fig 4)7Stengeventil, utløp8Stengeventil, innløp9Stengeventil, nettvann/ kaldtvannsforsyning10Kontrollenhet11Kabler19SirkulasjonspumpeFig 40: EnwaMatic® Automatikk med ICP opsjon inkludert# 76/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 201510.6 InstallasjonProsedyre (Fig 40)TrinnBeskrivelse1Dersom det ikke allerede er gjort, installer sidestrømkretsen som beskrevet i avsnitt 4.2.1.2Installer sirkulasjonspumpa (19). Sirkulasjonspumpa skal plasseres mellom stengeventil på sidestrømkretsens innløpside, og EnwaMatic®s innløp. Detaljert installasjonsbeskrivelse er vedlagt pumpa ved levering.3Koble til EnwaMatic® enheten som beskrevet i avsnitt 5.3.1.4Koble til pumpas strømkabel til kontrollenheten.