Title: +038=360.000-LH006T_03-Parasol Zenith Komfortmodul Swegon - Produktdatablad.pdf
600/1200: Glatt rørende Cu Ø12 x 1,0 mm; Cu Ø12 x 1,0 mm 1800: Glatt rørende kjøling, Cu Ø15; varme, Cu Ø12 x 1,0 mmAlt.- 600/1200: Utvendig gjenge DN 15 (gjelder fabrikkmonterte ventiler) 1800: Utvendig gjenge kjøling: DN 20, varme DN 15 (gjelder fabrikk- monterte ventiler)Lufttilkobling:600/1200: Stuss Ø125, Ø160, 1800: Ø200 mm Valgfri kortside eller langsideProdukt:PARASOL Zenith c aaaa-B-ccc-dX stk.31VVS AMA PTD.4 0 Produkt med kjøling og varme, fortsettelseAMA-koder: XXXSide 2KODETEKSTMENGDETilvalg/tilbehørFabrikkmonterte:Alternative perforeringsmønstre PD: Sirkulære hull i kvadratisk mønster med tonet overgangX stk.PE: Kvadratiske hull i kvadratisk mønster med tonet overgangVentilX stk.DN15 (1/2”)Normalt åpenKv-verdi 0,89 (regulerbar 0,1-0,89)Termisk aktuator, ACTUATORc On/off – 24 V AC/DC Normalt lukketX stk.Fellbart batteriX stk.