Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
www.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0046 & 21/0035Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 12 (37) 2020 12 7Detaljtegninger Protecta® FR AkrylSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 90)≥ 35MM DT-ELEMENTER ELLER LIGNENDEMaks utsparing 300x300mmStålrør ≤ Ø40mmFR Akryl dybde ≥ 15mm overside≥ 20mm tykk rørskål av steinull densitet ≥ 80kg/m3Steinull dybde ≥ 20mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarendeSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 240 C/U (E 240)≥ 35MM DT-ELEMENTER ELLER LIGNENDELysåpningsbredde 10mmStålrør ≤ Ø40mmFR Akryl dybde ≥ 15mm overside≥ 20mm tykk rørskål av steinull densitet ≥ 80kg/m3Steinull dybde ≥ 20mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarendeSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/U (E 120)≥ 45MM DT-ELEMENTER ELLER LIGNENDEMaks utsparing 300x300mm eller 100x1000mmStålrør ≤ Ø219mmFR Akryl dybde ≥ 25mm overside≥ 30mm tykk rørskål av steinull densitet ≥ 80kg/m3Steinull dybde ≥ 20mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarende