Title: 310-Aiwell controll.pdf
for å starte test av strømtrekk. Resultat vises i form av antall mA (normalt skal det ligge mellom 500-700mA)4. Bruk piltasttil neste sluk og test igjennom alle varmematter montert (se FDV ark som følger med installasjoen)17. Meny oversiktAC3000 Installasjon og Bruker ManualRevisjon 22Dokument: 300100AC3000 Installasjon og Bruker ManualSide 33 av 40Hovedmeny tekstBeskrivelseSub menyBeskrivelseManuel startKan brukes for å starte programmer manuelt.Alle program unntatt fotballProgram navn /Applikasjons navn1.I sekvensSekvens mode: Dette er avhengig av hvilken applikasjon som er valgt.Systemet vil starte opp og stopper ved endt program syklus. (som er avhengig av program type)2. Antall timerStår på i antall timer valgtGjelder for alle programmer unntatt fotball program.Ved fotball program:>>Start REGULER<<Starter opp i normal reguler for å holde grasmatte på 4 grader.(Første oppstart av anlegget må alltid gjøres manuelt i sekvens)>>Start IKKE SMELTE KAP<<