Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Os restos de materiais de instalação e as matérias estranhas foram retirados do compartimento.Quando colocar em funcionamento, verifique o seguinte:Os dados de ligação correspondem às especificações na chapa sinalética: Tensão máxima +6%, -10%, de acordo com a norma IEC 38. A corrente nominal não pode ser excedida com mais de 5% à tensão nominal.Os dados de ligação correspondem às especificações na chapa sinalética: Tensão máxima +6%, -10%, de acordo com a norma IEC 38. A corrente nominal não pode ser excedida com mais de 5% à tensão nominal.CUIDADO! Quando a regulação da velocidade é feita reduzindo a tensão, a corrente do motor pode exceder a corrente nominal a uma tensão mais baixa. Neste caso, os enrolamentos do motor são protegidos pelo contato térmico. A queda de pressão estática mínima tem de ser observada.Se a proteção do motor está funcional. O sentido de rotação deve corresponder à seta do sentido de rotação (3 fases).