Title: 727.001 Fettutskiller.pdf
Utvendig montasje: Utskillergrøften gjøres i alle retninger minst 200 mm større enn konstruksjonens utvendige mål. Fettutskilleren skal stå støtt på et vatret sandlag før videre montasje. Rør monteres med fettresistente nitrilgummipakninger. Fyll utskilleren med vann før gjenfylling av grøften. Ved vanskelige grunnforhold eller oppdriftsfare bør utskilleren forankres.Innendørs montasje: Utskilleren skal stå i vater før den sammenkoples med rør, husk å benytte nitrilgummipakninger. Utskillere utstyrt med spyle- og tømme anordning skal ha 3" separat tømmeledning ført frem til egen avtapningsstuss.OLJEUTSKILLERE FETTUTSKILLERE MINIRENSEANLEGG GRÅVANNSRENSEANLEGGAlarm for fettutskiller - GA-1 Instruksjoner for installasjon og drift1234765