Title: 360,004+4 andre-VVB rev-R&H-818-MONO.PDF
D.B.M. SpA a Socie Unico Via tigo U Malfa 10— 28040 Varallo Pornbia (NO) — taR’ Tel. -*39 0321 956794— E rnail: salescdbmcoik.comR&H DM 1-3VVB rev-360,004+fire andreKAPASITETS DATA:tArild B-1240-00903/1 632Utv. gass Omgivende trykk Kapasitet Gassm. Luftmengde - Vekt Inng. temperatur Relativ fuktighet . Utg. temperatur Utg. rei. fuktighet Innv. væske lnng. temperatur . Utg, temperatur Væske mengde Væske mengde Aktuell hastighetLuftVannmmHg kW Sm3Ih kgfh °C % °C %Dckg/h I/h mfs760 15.15 7500 9032 14.00 0.00 20.00 0.0060.00 3000 436 440 0.38Følbar varme faktor Kondensat mengde Aktuell hastighet Trykkfall Trykkfall u/avfuktingTrykkfaN Tetthet Vskositet Konduktivitet Spesifikk varmeN°1 Batteri Cu-Ai-FeZn P3OI2AC 2R-20T-1400A-4.Opa 3C 314”TEKNISKE DATA: Rør Finner Ramme FeZn Sugestokk matr. Materiale tilsi. GjengetypeCu Almm Vekt mm 1.50 mm12.45 x 0.35 0.11 1.5 Cu Fe EN 10226-2lnnv. volum Tot. utv. overflate PED 971231CE Maks. Tillatte trykk Maks. Tillatte temp.I24 Kg