Title: DM1-3-HEA-08-D-Dokumentasjon.pdf
Kontorlokaler som ikke skal bygges om (plan 3, 4 & 7) skal tilfredsstille BREEAM-krav og må derfor tilknyttes nytt romreguleringssystem fullstendig, med behovsstyring av luftmengder, sekvensstyring av varme og kjøling, samt mulighet for individuell justering av settpunkt i ulike soner. Det innebærer at det må gjøres en del arbeid i disse lokalene selv om leietakere ikke skal flytte ut.Fordi det ikke er sprinkler i bygningen og fordi det ikke er plass til brannisolering av kanaler, ivaretas brannsikring av ventilasjonsanlegget med brannspjeld og steng-inne strategi. Unntak fra dette er 360.001 og 360.020 som beholder eksisterende trekk-ut strategi. Alle aggregat skal ha røykføler i tilluft som skrur av aggregat og stenger spjeld ved deteksjon av røyk.Brannspjeld tilknyttes egen brannspjeldsentral som ivaretar periodisk testing av spjeld og drift/feilsignal til SD-anlegg. Ved utløst brannalarm stenger alle aggregater og spjeld med unntak av 360.001 og 360.020 som skal gå i full drift.