Title: +038=370.001-NT014._01-Statico_NO_low.pdf
Vento Avgassing og sentral avluftning. Betingelser: • pe, pa Statico innen arbeidstrykkområdet dpu for Vento, • Vs Vento ≥ Vs Systemets vannkapasitet.Ekspansjonsledning I henhold til tabell 5Pleno Vannetterfylling som overvåkningsanordning for trykkvedlikehold i samsvar med EN 12828. Betingelser: • PIX uten pumpe: nødvendig ferskvannstrykk: pw ≥ p0 + 1,7 | pw ≤ 10 bar, • PI 9 med pumpe: pa Statico innen arbeidstrykkområdet dpu for Pleno.Zeparo Avluftningsventil Zeparo ZUT eller ZUP på hvert høytliggende punkt for avluftning under påfyllings- og dreneringsprosessen. Utskiller for slam og magnetitt i hvert av systemene i hovedretur til energikilden. Hvis det ikke er installert sentral avgassing (f.eks. Vento V Connect) kan en mikrobobleutskiller monteres i strømningsretningen, før sirkulasjonspumpen hvis mulig.Statisk høyde Hstm over mikrobobleutskilleren, i henhold til tabellen under, må ikke overskridestsmax | °C Hstm | m9015,08013,47011,76010,0508,4406,7305,0203,3