Title: Tiltaksplan Smestad skole 2018.xlsx
Prosjekt ISY 16/2-2018 Per Felt Det mangler flere ledelys i rømningsveier i alle etasjer ref. NS-EN1838 4.2 Prosjekteringsunderlag viser til at det skal være fulldekkende ledesystem tilsvarende som risikoklasse 5 og 6. 83.01 2018-06-01 00:00:00 Prosjekt ISY 16/2-2018 Per Felt Info: Flere rømningsveier er blokkert ifm byggearbeider. Det må gjøres en vurdering på om sikkerheten er ivaretatt i berørte soner. Spesielt nevnes gymsal og korridor utenfor garderober. Dette er soner som visstnok også benyttes på kveldstid av personer som ikke er daglig i bygget. 83.02 Prosjekt pågående under hele prosessen Per Fâlt Paviljong ML- Kl 5 B 1 etg. rom 107 død ML - Rom 207 viser rømning i feil retning 82.01 1/6-2018 Eiendom/Arkel ISY 16/5 2018 Steinar Brevik 1/3-2018 Bestilt Arkel for utførelse. Steinar Brevik Info: Forrigling mot lyskurser ikke sjekket grunnet uoversiktlig anlegg. Det informeres om at brakkerigg skal være i bruk et drøyt år til. 83.01 2018-02-16 00:00:00 Eiendom 2018-02-16 00:00:00 16/2-2018 Blir ikke