Title: 370.02-SB401 - Siemens SKCB32-62-82 (Ventilmotor).pdf
Mätnoll DC 0...10 V-mätsignalutgång (vid Y = DC 0...10 V och/ eller R = 0...1000 W DC 4...20 mA-mätsignalutgång (vid R = DC 4...20 mA) Ledningsbygel med beteckningen R - M på kretskortet skall klippas när klämma R styrs med 0...1000 W) eller.3Kopplingstillstånd beroende på ställdonets lyfthöjd 0 %: – Kontakt för öppning(kopplingen skjuts utåt)):Omkoppling av klämmorna 3 och 5 till klämmorna 3 och 4c1 4 56 0 G 4 6 5 4– Kontakt för stängning (indragning av kopplingen):Omkoppling av klämmorna 3 och 4 klämmorna 3 och 5Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division