Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
2 lag 50mm FR Brannplate 1-S monteres med 50mm overmål på begge sider. Kantene males med FR DekkmalingAlupex rør ≤ Ø75mmAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderPlaten limes mot veggen med FR Dekkmaling og festes med ≥ 5x80mm skruer og skiver i hvert hjørne, 25mm fra kant og med c/c ≤ 300mmwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 14 (65) 2021 2 9Detaljtegninger Protecta® FR BrannplateISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 900mm bredde og 1200mm høydePlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderProtecta Rørstruper 2 lag 50mm bredde på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-S montert i senter av veggAlupex rør ≤ Ø75mm9-25mm gjennomgående elastomerisk eller PE skum isolasjonAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderISOLERTE ALUPEX RØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 60)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGER