Title: +038=249.001-#####._01-10203518-01-RIA-NOT-007 Lydmålinger Collier_rev01.pdf
Tabell 3. Måleverdier med 95 % konfidens, ensidig test.Lydreduksjonstall [dB]Test nr.SkilleflateMåltKravR'w – U(R'w)R'w123Kjøkken 5-010 til Møterom 5-011.Korridor til Møterom 5-011.Stillerom 5-012 til Møterom 5-011.44,7 - 1,534,6- 1,544,3 - 1,5≥ 44 NS 8175: ≥ 34 Prosjekt: ≥ 36 ≥ 444Stillerom 5-012 til stillerom 5-20945,9 – 1,5≥ 445678Lounge til Møterom 5-116.Korridor til Møterom 5-116 Glassfront med lyddør.Resepsjon til Kontor 5-118.Korridor til Kontor 5-11845,1- 1,541,0- 1,542,0- 1,535,6- 1,5≥ 44 NS 8175: ≥ 34 Prosjekt: ≥ 36 NS 8175: ≥ 37 Prosjekt: ≥ 44 ≥ 249Kontor 5-119 til Kontor 5-11842,6- 1,5≥ 3710Kontor 5-120 til Kontor 5-11946,9- 1,5≥ 3711Korridor til Kontor 5-12036,3- 1,5≥ 2412-1Corporate Landskap til Telefon 5-21131,7- 1,5≥ 3412-2Telefon 5-211 til Corporate Landskap35,4-1,5≥ 3413Telefon 5-210 til Telefon 5-21145,1- 1,5≥ 4414Møterom 5-123 til Telefon 5-21154,3- 1,5≥ 4415