Title: +038=433.000-NI003._06-Testrapport elektriske anlegg - DM3.E6.433.09.03, Pareto plan 09.pdf
SPĆNDINGUln: 232V Ulpe: 232V Unpe: 1V f: 49.9HzDM1-3. Plan 9 / DM3.E6.433.09.03 / XF058 C16/2 16.06.2020 10:12R ISOR: >200MΩ Um: 262VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E6.433.09.03 / XF059 C16/2 16.06.2020 10:12R ISOR: >200MΩ Um: 263VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E6.433.09.03 / XF060 C16/2 16.06.2020 10:12R ISOR: >200MΩ Um: 263VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E6.433.09.03 / XF061 C16/2 16.06.2020 10:12Tallberg Elektro A/S Tlf.22796640Side:22GODKJENTGODKJENT*GODKJENTGODKJENT*GODKJENTGODKJENT*GODKJENT*GODKJENTGODKJENTGODKJENTGODKJENTGODKJENTGODKJENTNr.155155156156157157158158159159160160161161162162TEST RAPPORTResultatR ISOR: >200MΩ Um: 263VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E6.433.09.03 / XF062 C16/2 16.06.2020 10:13R ISOR: >200MΩ Um: 263VUiso: 250V Grenseverdi: 1MΩDM1-3. Plan 9 / DM3.E6.433.09.03 / XF063 C16/2 16.06.2020 10:13R ISOR: >200MΩ Um: 263V