Title: 01 Brannkonsept - ISS, Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
Ytelseskrav Konstruksjoner som ligger inntil seksjoneringsveggen må kunne bevege seg fritt ved temperaturendringer, uten at veggens branntekniske egenskaper reduseres. Etasjeskiller som festes til seksjoneringsvegg må innfestes slik at en eventuell kollaps i etasjeskilleren ikke medfører at seksjoneringsveggen rives ned. Seksjoneringsveggen må i sin helhet bestå av materialer som tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 [ubrennbare] og må kunne motstå mekanisk påkjenning. Dør, skyveport og vindu utføres med samme brannmotstand som seksjoneringsveggen (EI 120).Dør og skyveport må også ha selvlukkerfunksjon.5.7.1 Utdypning av ytelseskrav Horisontal oppdeling med ”seksjoneringsdekker”, eller delvis bruk av slike dekker der det er nødvendig med sprang i seksjoneringsveggen, kan i noen tilfeller være akseptabelt. Dette må i så fall vurderes og dokumenteres ved analyse.