Title: DM1-3-HEA-8_5-D-Luftinntak-avkast.REV01.pdf
For noen av kombinasjonene av tradisjonell avkastrist og inntak er årsmidlet kortslutning lavere enn for en gjennomsnittlig verdi på en avlesningssirkel med en distanse 10 m fra avkast. For de resterende kombinasjonene er årsmidlet kortslutning ved inntak lavere enn den maksimale konsentrasjonen målt langs avlesningssirkelen. Slik vi vurderer standarden anser vi at den prosjekterte lokasjonen for inntakene tilfredsstiller BREEAM-kravet.Det konkluderes derfor med at kortslutningskravet i BREEAM er overholdt.n:\519\10\5191019\4 resultatdokumenter\41 rapporter\cfd analyse dronning mauds gate 1-3 - breeam hea 8.docx2020-01-13 | Side 3 av 2712345CFD analyse Dronning Mauds gate 1-3 BREEAM Hea 8 Oppdragsnr.: 5191019 Dokumentnr.: CFD-01 Versjon: 02InnholdBakgrunnMetode 2.1 2.2 2.3 2.4CFD – Computational Fluid DynamicsModelleringVentilasjonssystemBREEAM-referanseløsningJethetteTradisjonelle avkastrist2.5Vind i områdetResultater 3.1 3.2