Title: +039=244.001-GL009T_03-STEP 92 Preload Sluttstykke - Produktdatablad.pdf
Passande låshus • Dubbelfallås i Connect-serien • Dubbelfallås i Modul-serien • Dubbelfallås i Smalprofil-serienNär det måste fungera.www.steplock.se92R E L E A S ETekniska dataBrandgodkänd upp till E/EI 120Strömförbrukning per vridfall separat, i rättvänd och omvänd funktion24 V DC +15 % -10 %12 V DC +15 % -10 %110 mAh / max 300 mA220 mAh / max 600 mAStrömförbrukning 0 mA för vridfall i vila (rättvänd = låst, omvänd = olåst)ArtikelnummerBenämningST925Omställbar funktion 24 V DC inklusive kolvkontakt.ST925-12Omställbar funktion 12 V DC inklusive kolvkontakt.Durability: Grade X enligt SS-EN 14846. • Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846. • Security: Grade 3 enligt SS-EN 14846. • Security electrical manipulation: Grade 1 enligt SS-EN 14846. Brandgodkänd upp till brandteknisk klass E/EI 120. • • Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30 V DC, 1 A. • •