Title: MA Norsk FDV 2014 LR.pdf
Klammeravstanden på liggende ledning uten rørdeler er maksimum 2000 mm mellom klammer. Avstand mellom klammer og kobling får være maks 750 mm.Avvinkling av liggende ledningStående ledning0 0 5. s k a mStående ledning krever maksimum 2000 mm mellom klamringene. Innstøpt i bjelkelag er avstanden maksimum 2000 mm fra innstøpingen. Stående ledning som er innstøpt i bjelkelag og uten rørdeler, behøver ikke å klamres om takhøyden ikke overstiger 2700 mm.maks. 3°.m m 0 0 0 2. s k a mmaks. 500Overgang mellom stående og liggende ledning skal utføres med bend, maksimum 45°. For dimensjon DE 75 t.o.m DN150 mm anbefaler vi langbend 88°. Se under. Sammenkobling mellom to liggende ledninger.sett fra siden