Title: +038=453.004-LZ001._03-Installasjonsveiledning Varmematter Devi.pdf
Съпротивление [Ω]Продукт Дата на инсталиране и подпис Дата на електрическо свързване и подписИзолация [MΩ]Съпротивление [Ω]документации след инсталацията.Съпротивление [Ω]Изолация [MΩ]7BG83安装指南不要在低于 -5 °C 的温度下安装加切勿在地面上放置热阻大的家具、热地席。如果在铺装过程中不可比避免要在加 热元件上行走，则只能穿软底鞋。 • 不要用锋利的工具、铲子和水桶等损 坏薄地席。如果在铺装过程中不可比避免要在加 热元件上行走，则只能穿软底鞋。 • 不要用锋利的工具、铲子和水桶等损 坏薄地席。厚地毯等物体。 最少需要离地 6 cm 空隙 。要求地板材料的热绝缘阻值 R < 0.18 m2 K/W，相当于 1.8 拖 格。要求地板材料的热绝缘阻值 R < 0.18 m2 K/W，相当于 1.8 拖 格。控器可将地板温度限制为最高 35 °C (DEVIreg™ Smart, DEVIreg™ Touch, DEVIreg™ Opti 或 DEVIreg™ 530M)。不得超出实际应用的最大加热密度加热电缆之间的最小距离； 加热电 缆和导电部件； 加热电缆和其他加 热源（如热水管道和烟囱等）距离必 须至少 50 mm。加热电缆本身或与其他加热电缆不可 相接触或交叉。加热电缆本身或与其他加热电缆不可 相接触或交叉。加热电缆弯曲直径至少是电缆直径的6 倍。请勿将薄地席铺设在不规则地面上。 • 必须固定下层地面结构，以免铺设后薄地席要远离保温材料、其他热源 和膨胀接头 。薄地席要远离保温材料、其他热源 和膨胀接头 。调节薄地席位置，使其与障碍物之间 的距离至少达到 C-C 距离的一半。 • 薄地席务必与散热层保持良好接触 （例如混凝土） 。调节薄地席位置，使其与障碍物之间 的距离至少达到 C-C 距离的一半。 • 薄地席务必与散热层保持良好接触 （例如混凝土） 。铺装时始终让薄地席的加热电缆一 面朝上。铺装时始终让薄地席的加热电缆一 面朝上。确保薄地席无皱痕。 • 如果需要额外固定，可使用热熔