Title: 564 TA-Slider_160KNX.pdf
Konfigurering Aktuatoren kan settes opp med KNX ETS programvare (minimum anbefalt ETS versjon er ETS 5.0). Programmering av fysiske adresser kan gjøres uten kontakt ved å plassere en magnet som vist under.X N KKalibrering / selvjustering av slaglengde I henhold til valgte innstillinger i tabell.KalibreringstypeVed strøm påEtter manuell overstyringBegge endeposisjoner (full)√ *√Helt forlenget posisjon (rask)√√ *Ingen√) Standard Merk: Oppdatering av kalibrering kan gjentas automatisk hver måned eller uke. Standard innstilling: Av Selvjusterende motorkraft Avhengig av ventiltype settes motorkraften automatisk til enten 160 eller 200 N for TA/HEIMEIER-ventiler. Standard innstilling: På) Standard Merk: Oppdatering av kalibrering kan gjentas automatisk hver måned eller uke. Standard innstilling: Av Selvjusterende motorkraft Avhengig av ventiltype settes motorkraften automatisk til enten 160 eller 200 N for TA/HEIMEIER-ventiler. Standard innstilling: På