Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Contacto Janela (WS - Normalmente aberto) (fig. 39a) Com uma pequena chave de fenda, conforme o contacto a abrir, faça alavanca sobre uma mola conforme representado na figura. Introduza o cabo no espaço inferior. Se o contacto da janela indica um estado de janela aberta durante mais de um minuto, a unidade é habilitada ao funcionamento “Frost Protec- tion”. A unidade voltará ao funcionamento normal quando o contacto janela indicar um estado de janela fechada. A conexão deve ser efectuada nos pin 11 e 12 do conector J2 conforme a figura. A entrada digital pode ser configurada via software configuran- do-o normalmente aberto (default) ou normalmente fechado, através do programa “Service tool”.