Title: +135.01=370.001-JP501T_02-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Fest holdeplaten for differansetrykkgiveren med en av skruene på motsatt side av elektronikkmodulen (posisjonen til differansetrykkgi- veren endres da ikke relativt til elektronikkmodulen).Fest holdeplaten for differansetrykkgiveren med en av skruene på motsatt side av elektronikkmodulen (posisjonen til differansetrykkgi- veren endres da ikke relativt til elektronikkmodulen).Fukt O-ringen (Fig. 6, pos. 1.14) før installasjon (ikke monter O-ringen i tørr tilstand).Fukt O-ringen (Fig. 6, pos. 1.14) før installasjon (ikke monter O-ringen i tørr tilstand).LES DETTE: Pass på at installasjonen av O-ringen (Fig. 6, pos. 1.14) ikke er dreid eller blir klemt under installasjonen.WILO SE 03/20187.2For å montere differansetrykkgiveren igjen, bøy trykkmåleledningen minimalt og jevnt i nødvendig eller egnet posisjon. Ikke deformer områdene ved klemmeanslutningen.