Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
Det vektlegges også at det fra før er bygd et seksjoneringsdekke understøttet med murte søyler i området, og en murt seksjoneringsvegg er bygd oppå disse søylene. I praksis medfører dette at lett-vegg konstruksjonene i dette området har bærende brannmotstand minst REI 120-M A2-s1,d0 over veggfeltene. Sannsynligheten for at lett- veggene med EI 120 A2-s1,d0 brannmotstand blir utsatt for mekanisk påkjenning i dette scenarioet er neglisjerbart.Ved å trekke fra kun disse arealene vil ny brannseksjon for padel og kontorer ha bruttoareal 1 426 m². Ved å trekke fra alle arealer utenfor padels forsterkede brannskiller blir bruttoareal 1 176 m².Brannscenario Det er her viktig å forstå forskjellen mellom de to arealmåltakingene ovenfor. Dette fremstilles her i scenariobasert risikovurdering. Summert inneholder denne vurderingen hovedprinsipper fra kvalitativ, komparativ, analytisk og probabilistisk risikovurdering.