Title: Sikkerhetsventil.pdf
Diameteren på ind- og udløbsrør må ikke være mindre end ventilens ind- og udløbs- tilslutninger.Kontrollér, at der er fri udløbsgennemstrøm- ning (montering med stophane) med et fald og sluttet direkte til ventiludgangen (f.eks. Flamco udløbstragt (F)).Kontrollér, at der er fri udløbsgennemstrøm- ning (montering med stophane) med et fald og sluttet direkte til ventiludgangen (f.eks. Flamco udløbstragt (F)).Installer aldrig ventilen med indløb og udløbpegende opad (G-H).3. Vedligeholdelse og service • Efterse ventilen visuelt for tegn på lækager en gang om året. Aktivering af ventilen og en grundig gennemskylning af den vil ofte fjerne eventuelle lækager. Hvis der ikke findes lækager, er det ikke nødvendigt at aktivere ventilen.Under et periodisk eftersyn (f.eks. hvert fjerde år) skal ventilen aktivere for at kontrollere dens funktionalitet.Såfremt lækagen vedvarer efter aktivering af ventilen og gennemskylning af den, skal ventilen udskiftes.