Title: Lysberegninger (1).pdf
Lengde x (m) Bredde y (m) Høyde z (m) Areal (m²)6,94 10,3 2,7 52,48Arbeidsplan (m) Vedlikeholdsfaktor RandsoneRefleksjonTak0,7GulvVegger 1-80,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5BeregningsresultatBeregningsareal rom [0,75m]Emid = 398 luxJevnhet Emin/Emid: 0,35Samlet installert effekt Spesifikk effektbelastning0,28 kW 5,26 W/m² 1,32 W/m² /100 luxArmaturdataNRPosNrAnt ArmaturtypeAnt lysk.Lm18MODUL-S445 LED 2200 830 OPDALI1216021MODUL-P445 LED 2200 830 OPHF1213933S70 MIDI LED 2000 830 28degHF11850ISOLUX-diagram Beregningsareal rom Midlere belysningsstyrke Emid = 398 lux Jevnhet Emin/Emid: 0,35 Emin/Emax = 0,0824.02.201670,75 0,8 0,50,2Emin/Emax = 0,08Lyskilde WattLED Modul- s445 830 LED Modul- s445 830-2 LED S70 2000 830-1242420v2015.02.00.14Rapport Armaturplassering Prosjekt Saksbehandler Romnavn Kunde InfoDØLIU. etg. Håndarbeid/opphold24.02.20168v2015.02.00.14