Title: V20-07-02 VVS-anlegg plan 7 - DM3.pdf
OppSjakt 7-512.1-sOpp 1000x600Motorisert åpne/lukke-spjeld 700x1200. Normalt stengt. Åpner på detekert røyk i sluse.Heis 3-7-h2Heis 3-7-h1SZ001T-125SK001T Ø125 Q:80 m³/hDN 100mmNed 320.101, retur: 54mm 320.101, tur: 54mm 310.001: MA 75mm Pure water: DN 65mmHovedtrapp 3 7-312Opp/ned Tørrkjølerrør 370.002: DN 200mm 370.002: DN 200mmOpp/ned 310.302 VVC: Cu 22mm 310.202 VV: Cu 28mmST009T-125-160 80 m³/h310.102 KV: Cu 35mm 310.001: MA 135mm 310.002: PP 110mmOpp 320.101, tur: 54mm 320.101, retur: 54mmHeislobby 7-309I dekke SZ001T Ø400 SZ001T-630 SZ001T-400ø315 UK=2527Ned 360.013: ø630SQ001T-500LF vinkel, eller invendig lydisoleringSQ001T-400 1340 m³/hSZ001T-125Ned 360.013: ø400SK004T-160 220 m³/hø200 UK=2650Normally closed. Start EC vifte og åpning spjeld DRS styres med en felles bryter370.101: 28 mm +c 2790370.101: 28 mm +c 279042mmLager 7-423ø125 UK=2738WISE IAQWISE RTASF002T-125OppSF002T-1251:100MA 75 Opp til sluk