Title: +175=325.001_IK001_FDV luft_vann varmepumpe teknisk rom terapibasseng Manual-P-serien.Produktinformasjon.pdf
Kompressor overopphetet.Start enheten på nytt. Dersom feilen vedvarer, kontakt forhandleren.HøytrykkspressostatE01Gasstrykk for høyt.Start enheten på nytt. Dersom feilen vedvarer, kontakt forhandleren.LavtrykkspressostatE02Gasstrykk for lavt.Lav gjennomstrømning eller ikke vann i systemetKontroller vanngjennomstrømning og juster eventuelt bypass.GjennomstrømningsvaktE03For høy temperaturforskjell mellom innløp og utløpUtilstrekkelig vanngjennomstrømning, 12 °C forskjell mellom innløp og utløpKontroller vanngjennomstrømning og juster eventuelt bypass.E06Start enheten på nytt. Dersom feilen vedvarer, kontakt forhandleren.KommunikasjonsfeilE08Ingen forbindelse med styreenhetAntifrysebeskyttelse steg 1 i varmemodusInnløp under 2 °C og uteluft 0 °C eller kaldereStart enheten på nytt. Dersom feilen vedvarer, kontakt forhandleren.E19Antifrysebeskyttelse steg 2 i varmemodusInnløp under 4 °C og uteluft 0 °C eller kaldere