Title: 2023.05 - Servicerapport Haaland Klima.pdf
Service utført iht avtale Testet og kontrollert funksjoner Alt okTrykksetningFunksjonMotor / VifteStyresignalSted:Dato:Utført av:Oslo30.05.2023Terje HansenSide 17HOVEDRAPPORTOkOkOkDato:System.:S-nr.:26.05.2023360.0512854HOVEDRAPPORTAnlegg:360.003 – Tekn.rom U2Adresse:c/o Vaxa Property ASService utført iht avtale Kontrollert funksjoner Sjekket anlegget Byttet reimer på tl og av Byttet filter på av og tl Lager tilluftmotor er slitt, bør byttes Lager avtrekksvifte er slitt, bør byttes Skive avtrekkmotor og vifte er slitt bør byttes Skive avtrekksmotor SPZ 160/2 BOSS 2012-38 Reim drift - TilluftMotorLagerSlittAmper, L110,2Amper, L210,1Amper, L310,5SkiveOkVifteReimOkSkiveOkLagerOkReim drift - AvtrekkMotorLagerAmper, L17,2Amper, L27,4Amper, L37,9SkiveSlittVifteReimOkSkiveSlittLagerSlittLuftmengderReguleringsformSD - AnleggFilter