Title: datablad sokler edi serien.pdf
Hvis det skulle oppstå en kortslutning vil den integrerte gule LED i sokkelen lyse. Detektoren som er satt i sok- kelen vil fortsatt fungere normalt. Spenning og kommu- nikasjon vil automatisk gjenopprettes når feilen er rettet.Det patenterte adressekortet følger med hver sokkel. Programmering skjer ved å fjerne “tapp” på adressekortet for å sette riktig adresse. (adresseres binært, ønsket nummer fjernes) Se eventuelt eget datablad for oversikt over adressering. Esmi leverer også ferdig programmerte og merkede kort i serier om ønskelig slik at adressering samt merking av flere detektorer kan gjøres raskt og effektivt.Under normale omstendigheter vil det være en lav impe- dans mellom –IN og –OUT terminalene slik at signalene går videre til neste sokkel i sløyfen.Hvis en kortslutning eller en unormalt høy impedans oppstår vil fallet i spenningen detekteres og sokkelen vil isolere forsyningen i den retningen feilen har oppstått. Den isolerte delen vil deretter testes i intervaller på fem sekunder.