Title: Siemens servicerapport 11.05.202.pdf
Serviceavtale er utført av: Thomas Larsen Dato: 09-11.05.2022 Siemens Service NorthRapport distribueres til: Navn: ArneTelefon: 90238561E-post: ae@borgforvaltning.noKontaktinformasjon kundesenter Telefon: E-post:810 03 800 bt.service.no@siemens.comServicerapport3ServicerapportFunksjonstest og InspeksjonBygg B360.001Kom til anlegget at anlegget var av når det skulle vært på. Drift og feil lyste ikke.Fant ut at det var en blokk i varmebatteri blokken som hadde hengt seg opp og gjorde at den blokkerte anlegget for å starte. Feil lyset lyste ikke på feil da det ikke var en «synlig feil». Tror en ny full lasting kan fikse dette hvis noe lignende skulle skje.Spjeld ok.Gjenvinner aksling er skrev og må byttes.Frostvakt ok. Gjenvinner også 100% ved utløstfrostvakt.Start sekvens ok: varmegjenvinner og varmebatteri på, avkastspjeld på, avtrekksvifte på, uteluftspjeld på, Tilluftsvifte på.360.002Frostsikring ok. Spjeld ok.