Title: 361_Kanaler i grunn.pdf
Lyddemper I de tilfeller der man ikke har plass til å sette lyddemper inni bygningen bruker man Uponor UVS lyddemper. Lyddemperne leveres innkapslet og kan installeres direkte i bakken. Dempningen hindrer effektivt forplantning av lyd. Lyddemperne leveres komplett fra fabrikk .LyddemperUponor nr.DN RørD mm LydfelleUtvendig mål Dy mm1054918200200450105491925025045010549203153155601054921400400680105492250050078010549976006008801054998800800109010549991000100013001055000120012001500Kontakt Uponor for andre lengder og dimensjoner.30 | Uponor ventilasjon i grunnTrykkfall Trykkfallet for lyddempere Ø 200-400 har samme trykkfall som kanalen. For lyddemper Ø 500-800, se trykkfallsdiagrammet.Storlek Ø dima Pl la t k k y r TLuftflytLengder LLtDempingsdata (frekvenskurve Hz) 631252505001k2k120015603515303746120016002411253039120016152410223828120015902