Title: Swegon Ventiler_baffler-Injusteringsguide.pdf
k (1+3) + pi (1,3) => q (1+3) K-faktor för kortsidor tillsammans med uppmätt injusteringstryck för dessa ger ﬂödet för kortsidorna, 1&3.k (2+4) + pi (2,4) => q (2+4) K-faktor för långtsidor tillsammans med uppmätt injusteringstryck för dessa ger ﬂödet för långsidorna, 2&4.q tot =q (1+3) + q (2+4) Produktens totala ﬂöde är summan av ovanstående.OBS! pi (1,3) (cid:5) pi (2,4) NOTERA: Injusteringstrycket är olika för långsidor (2&4) och kortsidor (1&3).(cid:20)(cid:12)(cid:7)(cid:16)(cid:4)(cid:17)(cid:12)(cid:18)(cid:19)(cid:15)(cid:16)(cid:4)(cid:17)(cid:12)(cid:18)(cid:19)www.swegon.com55Komfortmoduler – DCVADAPT Parasol 1200ADAPT Parasol 1200Dysinställning per sida L L M M H HSida1&3 2&4 1&3 2&4 1&3 2&4kpl per sida0,25 0,66 0,44 1,16 0,69 1,82ADAPT Parasol 1200 PFADAPT Parasol 1200 PFDysinställning per sida L L M M H HSida1&3 2&4 1&3 2&4 1&3 2&4kpl per sida0,28 2,59 0,44 2,98 0,69 3,53Figur 14. Toppvy dysinställning ADAPT Para- sol tvåmodulsenhet sida 1-4.54