Title: 563-Kamstrup-Energimåler Multical 403.pdf
L-kodeIntegrationsmode Adaptive mode (4-64 s) Normal mode (32 s) Fast mode (4 s)Display on 1 2 3Display off 5 6 7Adaptive mode (4-64 s)Adaptive mode er målerens intelligente integrationsmode, hvor tidsintervallet løbende til- passes. Denne mode kombinerer den lange batterilevetid, der opnås ved normal mode, med den høje måle- og beregningsopløsning der opnås ved fast mode. I adaptiv mode måler MULTICAL® 403 altså med en høj opløsning i de perioder, hvor der er ændringer i systemet, og hvor der er behov for nøjagtige målinger, og sparer på batteriet i de perioder, hvor systemet kører stabilt. Adaptiv mode anbefales til alle anlæg, også anlæg med brugsvandsveksler.Normal mode (32 s)I normal mode fastsættes integrationsintervallet til 32 sekunder, hvilket betyder, at måle- ren for hvert 32. sekund beregner opsummeret volumen og energi. Normal mode anbefales til anlæg med varmtvandsbeholder og lignende anlæg.Fast mode (4 sek.)