Title: 370.011 JP400 TPE 100-310-2.pdf
Materialer: Pumpehus:Løber:Cast iron EN-JL1040 ASTM A48-40 B Cast iron EN-JL1030 ASTM A48-30 BInstallation: Omgivelsestemperatur: Max. driftstryk.: Flange standard: Rørtilslutning: Tryktrin: Indbygningslængde: Flangestørrelse for motor:20 .. 40 °C 16 bar DIN DN 100 PN 16 550 mm FF300Elektriske data: Motortype: IE Virkningsgradsklasse: Mærkeeffekt - P2: Netfrekvens: Mærkespænding:160MD IE3 15 kW 50 Hz 3 x 380-480 VUdskrift fra Grundfos CAPS [2017.05.067]3/5Grundfos Pumper ASFirmanavn: Udfærdiget af: Bjørn H Opdal Telefon: E-mail: Dato:22904700 kontakt-no@sales.grundfos.com 31-08-2017Positionsnr. Antal BeskrivelseMærkestrøm: Cos phi - effektfaktor: Nominel hastighed: Virkningsgrad: Antal poler: Kapslingsklasse (IEC 34-5): Isolationsklasse (IEC 85):30,0-26,0 A 0,91-0,86 480-3540 omdr/min IE3 91,9% 2 IP55 FAndre: Mærkat: Min. virkningsgradsindeks, MEI ≥: 0.70 ErP status: Nettovægt: Bruttovægt: Shippingvolumen: VVS-nr.:Grundfos Blueflux