Title: +038=360.014-#####._04-360.014 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Vedlikeholdsinstruks.pdf
ELEKTRISK VARMEBATTERI Batteriet effekt reguleres trinnløst med Triac eller i trinn med trinnkopler. For å sikre batteriet mot overopphetning og brann, forlanger forskriftene at det er utstyrt med overhetnings- og branntermostat. Ved stopp av anlegget skal viftene ha forsinket stopp for å kjøle ned varmeelementene.Kontroll Kontroller at rekkeklemmer er tildratt. Effekten måles (i tavle) før fyringssesongen. Ved stort avvik måles de enkelte elementene. Sikkerhetsautomatikken funksjonstestes forriglingsmessig.Vedlikehold Varmeelementene rengjøres med støvsuger eller børste. Elektriske tilkoblinger må ettertrekkes.M12