Title: 127861-RIB-RAP-001 (Oslo Areal - Fasader) - Endelig versjon.pdf - Adobe Acrobat Pro.pdf
termostatventil). Gir total systemvirkningsgrad oppvarmingsanlegg 0,90.Ventilasjon: Temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner: 0,80. Internlaster: Redusert effekt for belysning (20 %) ved bruk av styringssystem med midlere effekt i driftstiden på 6,4 W/m2.5.2 Resultat mot TEK 10Dersom tiltakene over utføres og forutsetningene tilfredsstilles, vil kravene i TEK 10 tilfredsstilles. Totalt beregnet energibehov, i henhold til SIMIEN beregningene, vil bli 148,6 kW/m2 og alle minstekravene iht. §14-5 vil bli tilfredsstilt, se tabell 3 og 4 under og vedlegg 6 – SIMIEN-evaluering mot TEK 10 – med tiltak.