Title: asMicra100_cn.pdf
10 til +38°C (UL268) -10 til +60°C (CEA4022) 0 - 90% ikke-kondenserendeFølsomhetsområde (%Obs/m)Min = 25% Maks = 0.003%Maksimal følsomhetsoppløsning0.0015 % obs/mDeteksjonsprinsippVolumkonsentrasjon og partikkelevaluering vha. lysspredningPartikkelfølsomhets- område0.003µm til 10µmStøvdiskriminerings- prinsipp3D Laser Dust Discrimination (LDD)Maksimal rørlengde50m v/lufthastighet > 1m/s 100m v/lufthastighet < 1m/sRørinntak2Intern diameter på prøverør15 - 25 mmAnbefalt antall prøvehullMaksimum 25 per rørUtganger for returluftrørAlarmnivå1, må benytte brakett med utløp for returluft4 (brann 2, brann 1, forvarsel og Aux)For lettere tilgang anbefales det å la det være 80 mm klaring ved toppen og bunnen av brakettenAlarmutganger1 potensialfri utgang som standard, andre tilgjengelige ved bruk av relékort (se artikkelliste)Maksimal belastning alarmutganger500 mA @ 30 VServiceintervall for kammerMer enn 10 år (avhengig av miljø)