Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Quando se utiliza regulação de frequência é necessário montar um filtro sinusoidal omnipolar entre o motor e o controlador de frequência (versão omnipolar: fase-fase, fase- terra). Os ventiladores destinam-se a utilização contínua dentro do intervalo de temperaturas indicado.É necessário ter em consideração ventiladores com contactos térmicos manuais (repostos desligando a alimentação, proteção do motor SP1), quando se liga equipamento circundante com função de ligar/desligar automática. Cablagem recomendada para ventiladores KT (Fig. 2).Funcionamento Antes do funcionamento inicial, verifique o seguinte:A ligação elétrica ficou bem-feita. - O condutor de proteção foi ligado. - A proteção do motor está instalada. - Os dispositivos de segurança estão montados (grelha de proteção)A ligação elétrica ficou bem-feita. - O condutor de proteção foi ligado. - A proteção do motor está instalada. - Os dispositivos de segurança estão montados (grelha de proteção)