Title: MA rør.pdf
Til sammenligning: Et polyetylenrer pa 10 m gir, under samme forhold, en lengdeutvidelse pa 45 mm. Spesielle ekspansjonskompensatorer er derfor nodvendigMed forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner.Brannmotstand i vegg- eller opp til 32 mm utvendig diameter utentakgjennomfaringer heldekkende isolasjon. Minimumsavstanden Generelt sett skal alle apninger veere av “c” mellom rerene er fem ganger den minimal storrelse. Apningen som er tilbake etter utvendige diameteren pa det brennbare rerinstallasjon ma tettes med et brannsikkert roret og kan ikke veere mindre enn den byggemateriale. utvendige diameteren pa stepejernsroret.I de fleste tilfeller anbefales ikke bruk av sementmortel eller betong da dette gir stoyoverforing til veggen.Vi anbefaler bruk av mineralull med en tetthet pa 90 kg/m® og en smeltetemperatur pa >1000 °C. Brennbart materiale ma ikke benyttes. \ j mineralull, smeltetemp. paAvstanden fra rorets ytterste del til minst 1000 °C,veggapningen bor: ieleaconit