Title: 364_vfc spjeld.pdf
Tekniske spesifikasjoner * Luftmengderegulator i rund utførelse for konstante eller variable luftmengder ved lave lufthastigheter, mekanisk selvvirkende uten tilført energi, for tilluft og avtrekk, leveres i 6 størrelser. Består av sarg med lettgående spjeld, belg, bladfjær og reguleringsanordning. Særlige karakteristikker: – For systemer med konstant eller variabel luftmengde – Luftmengdeinnstilling uten innstillingsutstyr – Valgfri posisjon, vedlikeholdsfri – Enkel ettermontasje av motor mulig Anslutningsstusser egnet for luftkanaler, iht. DIN EN 1506 eller DIN EN 13180, med leppepakning.Trykktap fra 30 til 500 Pa, luftmengdeforhold maks. 10 : 1.BestillingskodeVFC/100/Serie LuftmengderegulatorVFC80 100 125 160 200 250Nom. diameterBestillingseksempel Fabrikat: TROX Type:VFC / 100BestillingsinformasjonMateriale: Sarg av galvanisert stål, spjeld og andre deler av plast. Belg av polyuretan.Tekst for grunnutførelse