Title: +038=54.000-NI009._22-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet Pareto bank 6 etg.pdf
Sammendrag fra test For utkvittering av hendelsene ble det gjennomført 2 fullskalatester. Henhodsvis 22.12 og 23.12 - 2020 Gjenstående punkt for komplett sluttrapport var manglende tilangang til aggregat 360.006. Etter siste test 23.12.2020 er det ingen registrerte feil og mangler.StatusKommentarKontroll forvarsel (SMS)Normal drift Normal drift Normal driftAnsvarlig entreprenør ElektroElektro Vent Elektro / byggLagSide 1 av 31. Utløst brannalarm og tilbakestilling med normal kraft Hendelse: SystemLøse ut brannalarm Brannalarmanlegg.Utløst brannBranndetektorer FlashUtløst brannLysUtløst brannVentilasjonssystem 360.006Utløst brannSolavskjermingLøse manuelt ut brann /røyk plassert i tilluft.Ventilasjonsaggregat 360.006 - RøykdetektorFullskalatestObjektBrannalarmsentral Håndmelder 01.028 Røykdetektor 01.014/ 01.029 Branndetektor med flashLysBrannalarmsentral Håndmelder 01.028 Røykdetektor 01.014/ 01.029 Solavskjerming=360.006-RY401 (tilluft) - 14.010Reaksjon