Title: +038=54.000-NI009._14-Dronning Mauds gate 1-3 Fullskalatest brann og sikkerhet  Sparebank 1 Markets plan 6 -Sluttrapport.pdf
3. Utløst brannalarm og tilbakestilling ved strømbrudd Hendelse: SystemLøse ut brannalarm - brannalarmanleggetBrannalarmanlegg.Utløst brannBranndetektorer flashUtløst brannNødlys / antipanikkbelysningUtløst barnnElektriske låste dører til og i rømingsveiUtløst brannDør på holdemagnetFullskalatestObjektByggets UPSBrannsentral - Egen UPSNødlys / antipanikkbelysning - Egen UPS / batteriRømningsdører - Byggets UPSVentilasjonssystem 360.023Ventilasjonssystem 360.024ObjektBrannalarmsentral Manuell melder 0250Branndetektor med flashNødlys med antipanikkbelysning av deteksjonDører med automatikk i rømingsveiDør med holdemagnetReaksjonStarter umiddelbartStatus spenning / strømStatus spenning / strøm Tenner kun ved strømbruddStatus spenning / strømStanser og brannspjeld stengerStanser og brannspjeld stengerReaksjonVisning av alarm med angivlese av sone på betjeningspanel og sentral. Test av manuell melder.Blink og hørbar lyd