Title: +038=310.000-NI002T_02-teknisk-handbok-sanipex-web2.pdf
LEGIONELLAFOREBYGGING Rørene må monteres slik at det ikke oppstår varmeover- føring fra varmtvannsrør til kaldtvannsrør. Kaldtvannsrør bør ikke legges i områder med høy temperatur, som for eksem- pel i bjelkelag med gulvvarme. Ubenyttede rørkurser plug- ges eller stenges på fordeleren og skal tømmes for vann. Det anbefales at tappevannsinstallasjonen utføres i henhold til vannrapport 118 fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt samt:TEK 17, KAP 15 §5. (1) Innvendige vann- og avløpsinstallasjoner skal prosjek- teres og utføres slik at god hygiene og helse blir ivaretatt, at vannkvaliteten ikke forringes og slik at avløpsvann bortledes i takt med tilført vannmengde.Armaturjonsson AS | TEKNISK HÅNDBOK JRG SANIPEX | 19Installasjon av rør