Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.Montasjeanvisning iht. ETA 21/0070www.protecta.noPolyseam AS Tlf.: 3330 6700 22 (47) 2020 12 30Detaljtegninger Protecta® FR RørmansjettPE PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 90 - 180≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER≤ 8mm åpning mellom rør og konstruksjonPlastrørTett alle åpninger med Protecta FR Akryl bak mansjetten≥ 8mm åpning mellom rør og konstruksjonPlastrørTett åpninger med 20mm dyp Protecta FR Akryl på 20mm dyp bakdytt av steinull bak mansjettenFestes med Ø 4mm betongskruerFestes med Ø 4mm betongskruerProtecta FR Rørmansjett på en av sideneProtecta FR Rørmansjett på en av sidenePE, ABS & SAN+PVC rør (inkl. PE-LD, PE-MD, PE-HD, PE-X og lignende iht. EN 1519-1, EN 12201-2 eller EN 12666-1)Beskrivelse av rør & rørmansjett Godstykkelse [mm] 3.0 – 4.6 3.0 – 4.6 3.0 – 4.6 3.1 – 4.5 3.1 – 4.3 3.2 – 4.1 3.2 – 3.9 3.3 – 3.8 3.4Rørdiameter [mm] 32 40 50 55 63 75 82 90 110