Title: 370.011 NT100 Statico-montage_SV-NO-DA-FI_low (12).pdf
för VN 18 upp till 800 liter,SG: DN 40, görs av kund. Ställ in förtryck P0 : Idrifttagning sidan 5 Fabriksinställt förtryck justeras i enlighet med i förväg angivna uppgifter: Kärlet tömt på vattensidan. Ta bort ventillocket, ställ in trycket på gaspåfyllningsventilen GV, sätt på ventillocket ordentligt, notera P0 på typskylten. Parallellkopplade kärl ska hålla samma förtryck. Ställ in öppningstryck pa : Idrifttagning sidan 5 Statico måste vara ha en vattenreserv. Därför måste sys temet fyllas till öppningstryck pa. En exakt beräkning av trycket – öppningstryck pa (tmin) | sluttryck pe (tmax) beror på temperaturen t – och kan beräknas med vårt beräknings program SelectP!. Automatiska vattenpåfyllningssystem som Pleno måste hålla öppningstryck pa och fyllas på med intervall ∆pa ≤ − 0,2 bar.Notera P0, pa, pe Inställt förtryck P0 noteras i ledigt fält på typskylten. Öppningstrycket pa och sluttrycket pe noteras återigen på Staticos EXPlic.