Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Brannmotstand EI 60 U/U (E 60 U/U) EI 60 U/U (E 60 U/U) EI 60 U/U (E 60 U/U) EI 60 C/U (E 60 C/U) EI 60 C/U (E 60 C/U) EI 60 C/U (E 60 C/U) EI 60 U/C (E 60 U/C) EI 60 U/C (E 60 U/C)www.protecta.noPolyseam AS Tlf.: 3330 6700 28 (65) 2021 2 9Detaljtegninger Protecta® FR BrannplateKOMPOSITT BLUEPOWER PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 90Maks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høydeKompositt- rør≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERProtecta Rørstruper på begge siderGjennomføringØ 32mm BluePower rør Ø 40mm BluePower rør Ø 50mm BluePower rør Ø 75mm BluePower rør Ø 90mm BluePower rør Ø 110mm BluePower rør Ø 125mm BluePower rør Ø 160mm BluePower rørFR Rørstruper 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 10.8mm (6 lag) 50 x 10.8mm (6 lag)Alle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-SKOMPOSITT BLUEPOWER PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 90