Title: 310-Aiwell controll.pdf
Under er et eksempel på følgeskjema (samsvarer med systemskjema på neste side). Dette anlegget består av 1x Aiwell Control 3000 som styrer 3 ulike anvendelser. Felles for anlegget er også temperatur sensor luft (T1) og Frost sensor. Saltak: Varmekabler på tak og nedløp, 2x Mega (for å styre varmekabler), 2x temp sensorer, 3x multi temp sensorer og 1x snøføler. Snøsmelt lasterampe: Styring av 30KW varmekabel på lasterampe, 3x Mega (for å styre varmekabel), 2x temp sensor, 1x snøsensor og 1x vindsensor. Snøsmelt kjeller trapp: 1x Mega, 2x T5 bakke sensor. Snøsmelt inngangsparti: 2KW varmekabel: 1x Tiny (max 2x5amp) og 1x bakke sensor Sensor interfaser må settes i adresser som vist over og iht. skjema.AC3000 Installasjon og Bruker ManualRevisjon 22Dokument: 300100AC3000 Installasjon og Bruker ManualBrukermanual14. Display og panel på AC300014.1 DisplayAC3000 har 4 linjers display for å vise program og program status.