Title: Avtrekksvifter punktavsug.pdf
Installation Beachten Sie die oben genannten Sicherheits- vorschriften. Installation, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme dürfen nur durch befugtes Personal und unter Berücksichtigung der Vorschriften und Anforderungen durchgeführt werden. Elektrische Anschlüsse müssen gemäß dem Schaltplan im Anschlusskasten, den Markierungen an den Anschlussblöcken oder am Kabel ausgeführt werden. Alle 3-phasigen Ventilatoren werden ab Werk in einer 400 V 3~ Verbindung geliefert. Versehen Sie alle leeren Kabelverschraubungen mit Blindstopfen. Der K- Ventilator muss so installiert werden, dass sich der Klemmenkasten oben am Gerät in einem Winkel von ± 90 Grad befindet. Wenn eine dauerhafte Installation mit Kabeln mit einem Durchmesser von 12-14 mm durchgeführt wird, muss die Eingangsbuchse ausgetauscht werden202341 | A021DE