Title: 2009-Servicerapport EL.doc
Registrert dato Behandles av Systemnr. Avviksform Beskrivelse Status Estimat (eks. mva) 22.10.2009 SE1907 360.05 Materiell Byttet filter og reimer, filter ikke tilstede. Åpen 22.10.2009 SE1907 360.17 Materiell Byttet filter res ikke tilstede Åpen 22.10.2009 SE1907 17BA Materiell Byttet filter, res ikke tilstede Åpen 22.10.2009 SE1907 360.02 Materiell Byttet filter og reimer. res filter ikke tilstede. Åpen 22.10.2009 SE1907 360.01 System lager lyder fra vifte avtrekk, bør byttes Åpen 23.10.2009 SE1907 360.25 Materiell filter og reimer byttet. res filter ikke tilstede. Åpen 06.11.2008 JH1793 360.25 System strammet gj.v. reim, bør byttes neste service. 5-m A-hullkilreim Åpen 23.10.2009 SE1907 360.25 System lagerlyd tilluft og avtrekks motorer Åpen 23.10.2009 SE1907 360.20 Materiell filter og reimer byttet. res filter ikke tilstede. Åpen 21.10.2009 SE1907 360.11 System Liten lekkasje på turvannsledning til varmebatteri. Åpen 21.10.2009 SE1907 360.11 Materiell Byttet filter og reimer. Ta med filter. reservereimer