Title: 11002342-146190-08-Manual-Maxi-Standard-MS-600-NO.pdf
[J-----6 2 ~ ; 1 [J-----6 3 [J-----6 4 D---§ 581 o--.;a 2 0---.o 3 o--.;o 4 0---.o 5,UH ,066D---§ 77600 l.1000 - 10 000 l.nn8 99! ADVARSEL Evt. overløpsrør må tilpasses til medfølgende sikkerhetsutstyr og tåle temperatur opptil 90°C.• • ! !• • ! !!L::,. ! FORSIKTIG Produktet skal plasseres i rom med sluk, utført iht. våtromsnormen / siste TEK. Alternativt skal aut. vannstoppventil med sensor og overløp fra sikkerhetsventil til sluk monteres. Produktansvar gjelder kun hvis dette blir fulgt. Produktet skal monteres loddrett og i vater, på gulv egnet for totalvekt av produktet i drift. Se merkeplate. Produktet skal ha fri serviceavstand på 40 cm foran el-sentral.3.5.5 MontasjeanbefalingANBEFALINGDersom maksimalt vanntrykk overstiger 6 bar over døgnet bør reduksjonsventil og ekspansjonskar monteres. I3.6 El-installasjon Fast el. montasje skal benyttes ved installasjon. El-montasje skal utføres av aut. elektriker. Gjel- dende standarder og forskrifter skal følges.1