Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
≥ 75MM GIPSVEGGERMaks 1200mm bredde mellom vegg og betongkonstruksjon2 lag 50mm FR Brannplate 1-S montert i senter av veggAlle åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderPlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderLINEÆRE FUGER BRANNMOTSTAND EI 120 (E 120)≥ 100MM GIPSVEGGERMaks 1200mm bredde mellom vegg og betongkonstruksjon2 lag 50mm FR Brannplate 1-SAlle åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 60)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høydePlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-S montert i senter av veggKabler ≤ Ø21mm, singel eller i bunt, stål eller plast trekkerør ≤ Ø16mm, med eller uten kabelgateAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 2 (65) 2021 2 9Detaljtegninger Protecta® FR Brannplate