Title: Utstyr for brannalarmanlegg.pdf
Detektorstyrt integrert sokkelsummer ESI-10 Den detektorstyrte sokkelsummeren er konstruert for bruk innenders. Den kan kun tilkobles til deteksjons systemer som benytter EDI detektorer og FX sentral med ALC sloyfekort.Summeren er innebygget og integrert i sokkelen hvor det monteres en EDI detektor eller en ESI strobe. Summere styres og stremforsynes fra sentralen via paralellampe uttaket pa den tilkoblede detektor eller strobe. Det er derfor ikke mulig & ha samtidig paralellampe funksjon pa denne detektoren.Et garantert lydnivé pa 85dB(A) pa 1 meter oppnas med et stramforbruk pa kun 3mA. Summeren genererer lite slayfe interferens slik at inntil 126 summere kan benyttes pé samme slayfe (avhengig av evrig bestykning).For & bestemme neyaktig kapasitet I sloyfen si méa eget kalkulasjonsprogram benyttes.Detektorstyrt sokkelsummerElektriske hensyn Den detektor styrte sokkelsummeren ESI-10 blir drevetav sloyfespenningen og krever derfor ingen egen kabling.Enheten opererer fra 17 til 28V DC.