Title: +175=461.001_FS001_Inntaksfelt.Beskrivelse.pdf
Ut t: 24-48VDC; 24-240V 50/60H2 lnnstilllbar: 0,05s til 1O0timer AC-11 =34 Ith 5ASignallampe - Tidsrele/M ultifu nksjonsreleEL.nr.17.5FDV-dokumentasjontrñSide 3Effektbryter NZM4 4 - polet: NZMN4-...Effektbryter lr: 630- 1250 Ali: 2500 - 1500TekniskinformasjonNZMN4-4-VE125O4358948 Effektbryter lr: 400 - 800 ANZMN4-4-VE8OOli: 1600 -96004358946lk max: lcu = 50 kA, lcs = 37kA (400V) lz: 1 ,2x ln 100% vern i N Bolttilkobling M10 31 Nm BxHxD = 28Ox4O1x2O7Komplett effektbryter, 400...1600 A Maks: 690 V 50/60 Hz. EN 60947 Leveres standard med bolttilkobling for Cu. Grep følger bryteren. lz = høyeste prøvestrøm l¡ = elektromagnetisk utløserstrøm lsd = forsinket el.magn. utløserstrøm VE{ype = elektronisk forsinket vern M E-type=elektron isk fors. motorvern Momenter: Bolt 50Nm, Al-klem. 31NmTilleggsutstyr:NZMN4-4, NZMH4-4, N4 4TypeEL.nr.ìlo--iNZM44-XKSA4358965+NZM4-4-XKA4358963NZM4-XR208-240AC 43589680NZM4-XU208-240AC 4358958^rrEg9s-' ¡)sh¡m0 l6m^¿ucF,