Title: +175=542.001_OS001_Log book.Produktinformasjon.pdf
Print Date :01.11.2010Eltek Fire & SafetyLog bookMoelven Elektro/ Døhli Sykehjem Vargvn. 1Site Number:N291222 og N290925Date:04.12.2002Project leader:Magne BlombergEltek Fire & SafetyFireWin ExplorerPage 1Print Date :01.11.2010Moelven Elektro/ Døhli Sykehjem Vargvn. 1 Log bookAnleggsinfo.Noen av betjeningspanelene får 24 V fra 13-14 (CN-2) syst 02 i tavle 2. etg ser det ut til, koblet disse over egen str.forsyning med batterier.09.01.2007Fjernet jordfeilovervåkningGrunnet jordfeil på en av styrekursene.Magne Blomberg15.01.2007Skiftet Da sys.04Skiftet ut sentral grunnet jordfeil i sentralen. Dumpet på nytt og justert inn sentral.Magne Blomberg10.04.2007Møte vedr.branntekster etc.Møte vedr. branntekster osv. enighet om å endre tekster samt sjekk av o-planer,mange feil her...Magne Blomberg12.04.2007Sjekk av tegninger (KUT)