Title: Utstyr for brannalarmanlegg.pdf
Detektorens fem modus tilsvarer de fem klasser som er definert i EN54-5:2000.Tekniske dataI Bl Wl W~ EDI-30 EDI-20 EDI-50 Deteksjons prinsipper Rayk: Fotoelektrisk Fotoelektrisk deteksjon av lys | Temperatur felsomt termistor deteksjon av lys som som reflekteres av reykpartik- | element. reflekteres av roykpar- | ler. tikler Varme: Temperaturfel- som termistor element. Driftsspenning 17-28V DC Hvilestrom S00pA snitt 400 pA snit 500 pA snittAlarm indikator 2 rede LED. Lyser redt ved redt ved alarm. ved alarm. alarm. 0 to 95 % relative luftfuktighet (ikke kondenserende eller is IP klasse 1P43 Temperatur omrade -20 - +60 °C (ikke kondenserende/ is) Lagringstemperatur -30 °C to +80 °C Maks relative luftfuktighet 0t095 %DimensjonerDiameter 100 mm diameter 100mm diameter 100mm diameterHeyde 50 mm heyde 42 mm hayde 42 mm hoyde (Sokkel mé legges til for dettotale hoydemal)