Title: orion_atv.pdf
Eksempel: I et kontorlokale skal det trekkes av 65 l/s romluft, og det velges avtrekksventil Orion-ATV med plenumskammer Luna i dimensjon 160-160. Romdempningen er 6 dB, og det er beregnet at ventilenes spjeld skal strupes 20 Pa. Vi ønsker å finne: a) Avgitt lydeffektnivå fra ventilen i 250 Hz ved åpent spjeld. b) A-veid lydtrykknivå i rommet med åpent spjeld. c) A-veid lydtrykknivå i rommet ved strupt spjeld. d) Avgitt lydeffektnivå fra ventilen i 250 Hz ved strupt spjeld.Løsning: Orion-ATV med Luna Ø160-160, ønsket luftmengde 65 l/s. Av diagram 3 finner vi at LWA = 28dB(A) ved åpent spjeld og 27 Pa totaltrykktap.a) Tabell 8 viser at korreksjonsfaktoren for åpent spjeld i 250 Hz er 2dB. LW for 250 Hz: LWA + KO = 28 + 2 = 30 dBb) Med 6 dB romdempning blir lydtrykknivået i rommet: 30 - 6 = 24 dB(A)c) Med 20Pa struping øker totaltrykktapet til 47Pa og LWA blir 33dB.d) Tabell 8 viser at korreksjonsfaktoren for strupt spjeld i 250 Hz er 2dB. LW i 250 Hz blir da: LWA + KO = 33 + 2 = 35 dB