Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Maximalt driftstryck, högtryckssida: 4 870 kPa (48.7 bar) • Maximalt driftstryck, lågtryckssida på 30WGA: 2820 kPa • Maximalt driftstryck, högtryckssida på 30WGA: 4420 kPa Varje förändringar eller ingrepp på kompressorn, som t.ex. lödning på kompressorskalet, kan upphäva rätten att använda utrustningen.Enheterna som utnyttjar dessa kompressorer är avsedda för installation i miljöer där temperaturen som lägst blir 5 °C och som högst 40 °C. Temperaturen runt kompressorerna får inte överstiga 50 °C vid stillestånd.Vibrationsdämpare sitter monterade under sockeln på kompressorerna.19.2 - SmörjoljaKompressorerna är fyllda med följande smörjolja från fabriken: polyolesterolja (referens: POE 160SZ). Kontakta tillverkaren för att beställa oljan. Denna smörjolja får inte blandas med andra typer av smörjmedel.Kontrollera att oljenivån syns innan kompressorn startas och efter normal drift av enheten.