Title: +038=360.003-#####._07-360.003 Gold RXHC-20 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Lufthastighet 1,78 m/sDnsket batterieffekt 16,43 kWBatteriets overkapasitet 41 %Inn Ut | Vesketemperawr | eo0 [ a0 [-c|Vaeskemengde 0.155 /s Vaesketrykkfall 0,9 kPa Batteriets veeskevolum 5 1 Nominell rgrtilbkobling, ventil 15 utv. Veesketrykkfall apen ventil 12,1 kPa TilbeharAntall Produkt Artikkelbenevning1 Ventilsats, varme og kjaling TBVL-3-016-1AvtrekkAnslutningsgavl, AvtrekkStatisk trykkfall 5 PaFilterFilterklasse ePM1 50% (F7) 2x(592x592x520-10) Lufthastighet i filterseksjonen 1,28 m/sSide: 29/64AHU Design’Teknisk spesifikasjon wObjekt: Dronning Mauds gate 1-3 (899663) Dato: 21.11.2018 Aggregatnavn: 360.003 GOLD RX/HC-20 +/- 5.000 m*h - 13/1.0.20181120.1181604 Untitled setup Aggregat ID: AD-10000428397 Anbefalt dim. trykkfall 91 Pa Starttrykkfall 46 Pa Sluttrykkfall 137 Pa 1 Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G020FRXHCP01 1 Roterende varmeveksler RX/HCTilbeher og tekniske data, se tilluft1 Reversible trinn1 Batteri RX/HC