Title: 360.002 Teknisk underlag.pdf
50 mm 0,9 mm 0,9 mmTermisk overføring Termisk broklasse Modell boksT2 TB4 Rockwool 50mmAggregathus lekkasje ved -400 Pa L3R Aggregathus lekkasje ved +400 Pa L3RMekanisk stabilitet Filter bypasslekkasje ETA intern lekkasjeD2M F9 1,5%FilterL3Tilluft1 306 mm5,61 m2199 kg122 PaProdusent Type Klasse (ISO16890) Start trykkfall [Pa] Slutt trykkfall [Pa] Design dP [Pa] Luftmengde [m³/h] Filterhåndtering Filter energieffektivitetDeltrian G85-635-10 ePM1 65% 65 165 115 10 439 Uttrekk fra side 1 135 kWh/a2,10 m/sFilterlengde [mm] Filteroverflaten [m2]Celler stk x størrels635,0 30,213 x Fil-G85-3-635-05 3 x Fil-G85-5-635-08592,0 x 592,0 x287,0 490,0Dør med hengsel og enkelt håndtakDimensjoner [mm]900,0 x 870,0Spjeld:Dimensjoner mm 1400 x 710 x 125 Antall1Tetthetsklasse (EN1751) Utløses av Antall spjeldarmer Vridningsmoment [Nm]3 Utløser 1 12Luftmengde [m³/h] Lufthastighet [m/s] Trykkfall [Pa]10 439 2,92 7Ramme Blad TypeAluminium Aluminium Covent