Title: Bruksanvisning for CK-CE.pdf
Oppstilling av aggregatet skal skje på plant og fast underlag og må være konstruert for å kunne bære aggregatets vekt.8.1 Delt aggregatHvert aggregathjørne har innmontert skjøtestykker og sammenmonteres ved hjelp av medleverte M8 bolter. Medleverte tetningslister skal benyttes mellom hver seksjon.Vi forbeholder oss retten til produktendringer uten forhåndsmeddelelseSide 9 av 338.2 Plassbehov for serviceFor allmenn tilsyn og service må det være tilstrekkelig fri bredde langs aggregatet. For å lette utskifting av komponenter bør en ha en fri bredde tilsvarende aggregat bredden.9. Generell installasjonsveiledning9.1Lagring i byggeperiodenPlastemballasjen må beholdes på aggregatet inntil installasjonen skal starte for å hindre at skader skal oppstå. Dersom det er fuktighet under emballasjen tas plasten av og åpninger tildekkes.Forholdsregler må tas dersom aggregatet blir plassert åpent eller utsatt for vær og vind.9.2 Kanalanslutninger