Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
TÄRKEÄÄ: Yksikkö voidaan varustaa "CRC"-lankaohjauksella tai IR- ohjauksella, jotka ovat saatavilla lisävarusteina. Jos "CRC"-ohjausta käytetään, kytke se liitinrimaan "J2" viite "A" ja konfiguroi järjestelmä.Avarrusterän avulla nosta yhtä nuolen osoittamista kohdista. Aseta kaapeli paikalleen kosketuksen ollessa auki. Irrota terä ja tarkista liitännän pitävyys.Ikkunakytkin (WS – yleensä auki) (kuva 39a)Läsnäolokytkin (PD) (kuva 39b) Yksikkö on varustettu ”läsnäolokytkimellä”. Kun kyseinen tulo ei ole käytössä, yksikkö toimii normaalilla ajastuksella Sen sijaan kun tulo osoittaa yhtämittaisesti yli viisi sekuntia jatkuneen läsnäolon, yksikkö siirtyy pakotetusti toimintatilaan ”Varattu”Kytkentä on tehtävä J2-liittimen nastoihin 5 ja 6 kuvan osoittamalla tavalla. Digitaalinen tulo voidaan asettaa normaalisti auki (suositeltavaa) tai normaalisti kiinni olevaksi Service tool -ohjelman avulla.