Title: FIRESAFE EX Produktdokumentasjon.pdf
SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 TrondheimBesøksadresse Tillerbruveien 202 7092 TillerTelefon 464 18 000E-post / web post@spfr.no www.spfr.noForetaksnummer NO 982 930 057 MVAC. FugerTabell 8 For tetting av fuger i vegg av gips eller betong med tykkelse ≥ 100 mm.Dimensjon fuge (maks. bredde)Min. dybde tettingFuge bredde ≤ 100 mm15 mm MG på begge sider, med ≥ 70 mm bakdytt2)1) Konstruksjonen er klassifisert i henhold til NS-EN 13501-2:2007+A1:2009. 2) Brennbar isolasjon (for eksempel polystyren)Tabell 9 For tetting av fuger i vegg av gips eller betong med tykkelse ≥ 110 mm.Dimensjon fuge (maks. bredde)Min. dybde tettingFuge bredde ≤ 100 mm15 mm MG ensidig, med ≥ 85 mm bakdytt2)1) Konstruksjonen er klassifisert i henhold til NS-EN 13501-2:2007+A1:2009. 2) Mineralullisolasjon, densitet ≥ 40 kg/m3Tabell 10 For tetting av fuger i vegg av betong med tykkelse ≥ 150 mm.Dimensjon fuge (maks. bredde)Min. dybde tettingFuge bredde ≤ 100mm