Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
KABLER OG LEDERE BRANNMOTSTAND EI 30 (E 60)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing ubegrenset bredde og 1200mm høydePlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge sider2 lag 50mm FR Brannplate 1-S montert i senter av veggKabler ≤ Ø80mm, singel eller i bunt, ikke- kappede ledere ≤ 185mm2 og kobber trekkerør ≤ Ø16mm, med eller uten kabelgateAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderLEDERE OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 45 (E 60)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks utsparing 1200mm bredde og 600mm høyde1 lag 50mm FR Brannplate 2-SInnrammet utsparing med 2 lag 12.5mm gipsplater (ikke nødvendig i mur- og betong vegger)Alle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderUisolert leder ≤ 185mm2 med eller uten gjennomgående kabelbroAlle kabler må males 150mm på begge sider med 300μ WFT Protecta FR KabelmalingKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 60)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGER