Title: V62--01 Oppleggskjema varme.pdf
360.027 39 kW, 1134 l/hMM 223,7 kW, 320 l/hPareto+07=320.102-OE073ParetoMM 223,7 kW, 321,3 l/hDN20+06=320.102-OE063 0.082 L/sSB1MM 223,42 kW, 297 l/h+05=320.102-OE053ParetoMM 223,7 kW, 321,3 l/h+04=320.102-OE043MM 22Vica Invest3,7 kW, 321,3 l/h+03=320.102-OE033MM 22EQT3,7 kW, 321,3 l/hAkse CAkse C MM 54konvektor langsvegg syd/nord akse 11-16 (1970) (1989 3 kurser, syd 11-16, nord 1.etg, sjakt til 2.etg), eksisternende rør og ventilerTil baffelkurs sydfasadeMM 54GladstadGladstad+=320.101-OE906Lescalier+U1=360.003-OE901360.003 70,2 kW, 2035,5 l/hMM 42MM 42360.030Kobler oss på eksisterende rør 6,7 kW, 194,3 l/h+U2=360.002-OE901MM 42Plan U1360.002 70,2 kW, 2035,5 l/h320.102 Kombibaffel varme Akse D/ syd14DN20+10=320.102-OE106 0.119 L/sMM 284,9 kW, 428 l/hPareto/PecuniaDN20+09=320.102-OE096 0.114 L/sMM 284,7 kW, 409 l/hParetoDN20+08=320.102-OE086 0.149 L/sMM 286,2 kW, 540 l/hPareto