Title: Swegon Ventiler_baffler-Injusteringsguide.pdf
www.swegon.comKomfortmoduler – DCVADAPT Parasol EX 1290ADAPT Parasol 1290 EXDysinställning per sida L L M M H HSida1&3 2&4 1&3 2&4 1&3 2&4kpl per sida0,25 0,66 0,44 1,16 0,69 1,82ADAPT Parasol 1290 EX kplExempel Dysinställning ***)k (1,3) *) 0,50 0,50 0,88 1,38LLLL LHLH MMMM HHHHk (2,4) **) 1,32 3,64 2,32 3,64***) Alla fyra sidor på enheten kan ställas in indi- viduellt. Dysinställningens benämning följer ord- ningen enligt ﬁgur 18. Se ﬁgur 19 för exempel. * ) Total k-faktor för sida 1 och 3 **) Total k-faktor för sida 2 och 4Figur 18. Toppvy dysinställning ADAPT Parasol EX tvåmodulsenhet sida 1-4.Figur 19. Exempel på dysinställning ADAPT Parasol EX tvåmodulsenhet - LHLH.57Injusteringsguide 2014:12www.swegon.comKomfortmoduler – DCVADAPT Parasol EX 690ADAPT Parasol 690 EXDysinställning per sida L L M M H HSida1&3 2&4 1&3 2&4 1&3 2&4kpl per sida0,25 0,25 0,44 0,44 0,69 0,69ADAPT Parasol 690 EX kplExempel Dysinställning ***)