Title: 30. Technoporten_Brannalarmutstyr datablad.pdf
For montering innfelt, på vegg eller i korthylleIEC-529 / IP301 n n V 4 2 +i1 n niV 02 n n V 4 2 +i2 n niv 01 A1 BD N G1 n n V 4 2 +i1 n niV 02 n n V 4 2 +i2 n niv 02 A2 BD N GDriftstemperatur15°C til + 55°CLagringstemperaturLuftfuktighet40°C til + 70°C0 til 95% ikke kondenserendePanelbuss InnPanelbuss UtStrømforsyning115/230VAC 3,2A/ 1,6A +10% / -15% Frekvens: 50/60HzAdressering av paneletStrømforbruk200mA ved 27VDCSløyfer2Kapasitet/Sløyfeenheter 127 per sløyfeBatterier2 x 12V= 24V ikke inkludert, maksimum 12AhAdressen settes ved hjelp av ”Rotary”-bryteren på baksiden av operatørpanelet (på venstre side av termineringspunktene J13 og J14). Adressen må settes til 0 for brannalarmsentralen.KommunikasjonInnebygd TCP/IP (Ethernet) for Modbus, serieportArtikkelnummer Beskrivelse 116-BS-200Autroprime brannalarmsentralFrittstående system