Title: 20200925 - Serviflex 2009 2år Elektro Målinger Fordeling - Bytesteinen 1.pdf
Bytesteinen 1, Hovedtavle 230VID: 59912Gjennomgang av egenkontrollen er ikke foretatt.TiltakGjennomgang av egenkontrollen må foretas (FOB §10).Lukkingsfrist25.01.2021ID: 59913Jordfeilautomatik var slått av . Må sjekkes ut hvorfor det var lagt ut. Mulig defekt system.TiltakJordfeilvarsler må utbedres (FEL §24, §29, §37).Lukkingsfrist25.11.202025.09.2020 14:58:16 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres17/41AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Bytesteinen 1, Hovedtavle HF 400VID: 59910Det er ikke montert bruksanvisning for overspenningsvern.TiltakDet må monteres bruksanvisning for overspenningsvern (FEL §12, $36). Lukkingsfrist25.01.2021Kommentar Bruksanvisning er montert av kontrollørID: 59911Gjennomgang av egenkontrollen er ikke foretatt.TiltakGjennomgang av egenkontrollen må foretas (FOB §10).Lukkingsfrist25.01.202125.09.2020 14:58:16 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres18/41AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1