Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16 (1).pdf
:Sammenlagret strøm:L1: 14,9 AL2: 0,0 A L3: 0,0 A N: 14,9 ASum nedstrøms tap:0,2 [kW]:Spenningsfall totalt:0,0 V0,00 %Klemmespenning: 400...til siste fordeling:0,0 V0,00 %...over Kabel:0,0 V0,00 %Maksimal lengde:0,0 mKabel:Kabeltype/-lederløsning:PFSP 2x4x150 ALRef. inst. met.:COmgivelsetemperatur:30,0 °CKabellengde:21,0 mAnnen korreksjonsfaktor1Tap i kabel:0,00 W 0,00 W/mStrømføringsevne:358,70 AKombinert vern, merking:Fabrikat:SCHNEIDERArtikkel nummer:32694Bryterenhet:NS400 Iru: 400 A / NEAN-nummer:Utløserenhet:STR23SEBryteevne:45,00 kA IcsMerkestrøm:400,00 AI2-verdi:524,00 AI5-(Im-) verdi:5060,00 AKabel, største lengde som vil gi elektromagnetisk utkobling av alle feilstrømmer:Ikke muligMin tillattMax tillattInstillt verdiIr:0,400 / 160,0 A0,892 / 356,8 A0,892 / 356,8 A:Min tillattMax tillattInstillt verdiIsd: 2,000 / 713,6 A