Title: +135.01=244.003-DI001T_01-FDV Branngardiner Nittedal ungdomsskole  O.nr. 62085.pdf
Før tilkoblinger starter må koblingsskjemaet sjekkes for (CBM-CRM-Motor). Det anbefales at alle kabler tilkobles rekkeklemmer i CRM og festes med klammer og nipler.“Riktig håndtering”Installasjonen skal utføres av kvalifisert personell. Koble ut tilførsel og batteri før tilkoblinger. For tilkobling og test av gardinen skal motoren tilkobles i sentralen før gardinen rullesut/stenger3.2.4 MonteringP r e p a r e d h o le s in th e c a b i n e t f o r a t ta c h m e n t.3.2.5 Tekniske dataINNGANG Nominell inngangsspenning Min/maks spenning Maks. strømuttak UTGANG Utgangsspenning / strøm Hvilestrøm Kortslutningsbeskyttelse Overbelastningsbeskyttelse Beskyttelse høy utgangsspenning Omgivelser Arbeidstemperatur lagringstemperstur Dimensjoner Mål Vekt24Vdc 22-27Vdc 3A24Vdc / 3A (max) 0,3A Ja Ja Ja(-10 +50) (-25 +85)180x140x75 0,5Kg7Side 14 av 15GF/85226 3.2.6 Gjeldende standarderFDV 81Systemet er testet og sertifisert etter følgende standard: