Title: 10 FR Grafitt - Montasjeanvisning.pdf
PVC RØR BRANNMOTSTAND EI 60 U/C (E 60)Maks fuge- bredde 30mmBETONG DEKKERPVC-U eller PVC-C rør ≤ Ø160mm med vegg- tykkelse 4.0-9.5mmFR Grafitt dybde ≥ 35mm på begge siderProtecta Mineralfiber BIO dybde ≥ 25mm eller tilsvarende på begge siderPE RØR BRANNMOTSTAND EI 60 U/C (E 60)Maks fuge- bredde 30mmBETONG DEKKERPE, ABS & SAN+PVC rør ≤ Ø110mm med vegg- tykkelse 2.4-10.0mmFR Grafitt dybde ≥ 25mm på begge siderSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 35kg/m3 eller tilsvarende på begge siderSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skade