Title: +038=273.003-##002._11-MieKM7878FL Induksjonstopp - Bruks- og monteringsanvisning.pdf
70TotaleffektSe typeskiltetTilkoblingsdataNødvendige tilkoblingsdata finner du på typeskiltet. Disse opplysningene må stemme overens med el-nettet.Tilkoblingsmulighetene finner du i til- koblingsskjemaet.JordfeilbryterFor å øke sikkerheten, anbefales det å koble en jordfeilbryter med en utløser- strøm på 30 mA til platetoppen.SkilleanordningerPlatetoppen må kunne kobles fra nettet på alle poler med skilleanordninger. I frakoblet tilstand må det være en kon- taktavstand på minst 3 mm. Skillean- ordningene er overstrømvern og jord- ingsbrytere.Koble fra nettet Fare for elektrisk støt gjennom nettspenning. Under reparasjon- og/eller vedlike- holdsarbeid kan man få elektrisk støt dersom nettspenningen kobles til igjen. Etter frakoblingen må nettet sikres mot gjeninnkobling.Hvis strømkretsen skal kobles fra nettet, gjør følgende – avhengig av instal- lasjonen:Smeltesikringer Ta sikringsinnsatsene helt ut avskruekappene.Skrusikringer Trykk kontrollknappen (rød) til midt-