Title: Radiator.pdf
Radiatorerna regleras oberoende av varandra. Ett extra pr— tryckfall uppstar i den anslutningsdel dér fordelningen gors, dérfor bor ej vidarekoppling ske utan att detta féregds av noggrann dimensjonering. Det tillkommande tryckfallet adderas till tryckfallet i tvillingkopplad radiatorventil och dess anslutningsror.Motstand i Va-fordelare vid tvillingkoppling: Kv 0,95OMSTALLNING 2ROR/1RORSom tillbehor finns Hstycke med omstallnings méjlighetmellan 1och 2rérsanslutning.Ventilunderdelens kigla stalls in med en insexnyckel 2,5 mm. Vid 2-rérsinstélining &r den helt inskruvad och halet ar da tackt med en bld plastpropp. For att dndra till 1-rérs avldgsnas den bld plastproppen och dérefter skruvas kiglan ut. Utskruvad 4,5 varv blir det relativa radiatorflodet 35 %. Efter instélining till 1-rérs skall hélet i kiglan téckas med en réd plastpropp for att indikera 1-rérsutférande.GLEVER 16LOW TEMPERATURE RADIATOR:PANELRADIATORER=TPRETT 4