Title: 2018 - Energivurdering 360.04.pdf
Type lokale:Lett industri / verkstederAntall pers.:100Installasjonsår2016Byggeår:2016Areal(m2):2500Systemet betjenerProduksjon og lager 1 etg.Takhøyde (m):3DriftstiderTimer/døgn9Døgn/uke5Volum (m3):7500Årlig driftstidTimer2340Uker/år52Oppsummering av ventilasjonsanleggets tilstand Verdier beregnes av energirådgiver basert på innfylte verdier i skjemaene.KommentarerSpesifikk luftmengde i driftstid5m3/h/m2Spesifikk luftmengde utenfor driftstid0m3/h/m2Energibruk vent oppvarming31 467kWh/årSpes.vent oppvarming13kWh/m2*årEnergibruk viftedrift4 802kWh/årSpes. vifteenergi2kWh/m2*årEnergibruk vent. totalt36 269kWh/årSpes. vent. energi totalt15kWh/m2*årSFP-faktor i driftstiden0,6kW/m3/sSFP-faktor utenfor driftstidenkW/m3/sÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner74,1%OkLuftskifte (i og / utenfor driftstid)1,70,0h-1Sjekklistekontroll Tekniske dataSjekkliste 1 gjennomgått