Title: 11002342-146190-08-Manual-Maxi-Standard-MS-600-NO.pdf
stripe) er koblet til jordingspunktD) Alle elektriske koblingspunkter sjekkes og ettertrekkes iht. tabell 3.6.3. Gjentas etter ca.3.6.3 TiltrekkingsmomenterKomponent G 1.1/4” varmeelement Termostatskruer Skruer på elementhodeSkruer på koblingsstykke (1)Tiltrekkingsmoment 60 Nm (+/- 5) 2 Nm (+/- 0,1) 2 Nm (+/- 0,1) 2.5-16 mm²: 3 Nm 25-35 mm²: 6 Nm9103 mnd. drift. Se også pkt. 5.2 årlig kontroll. Lokk over el-sentral skal være korrekt montert før strøm påsettes. Strøm må ikke påsettes før produktet er fylt med vann.Endre/redusere el-effekt Produktet kan kobles om til 3x400V, se alterna- tivt el-skjema til høyre. El-effekten kan også re- duseres til 3 eller 6kW om ønskelig. Se pkt. 3.6.4. All el-montasje skal utføres av aut. elektriker.3.6.3 Tiltrekkingsmomenter Komponent G 1.1/4” varmeelement Termostatskruer Skruer på elementhodeSkruer på koblingsstykke (1)Tiltrekkingsmoment 60 Nm (+/- 5) 2 Nm (+/- 0,1) 2 Nm (+/- 0,1) 2.5-16 mm²: 3 Nm 25-35 mm²: 6 Nm