Title: bn304_cn.pdf
Spisstrømforbruk (under kommunikasjon)359 μAGjennomsnittlig strømforbruk< 60 μATemperaturområde25 til +70 °CFuktighet10 % - 95 % rel. fuktighet (ikke-kondenserende)Beskyttelsesgrad Membrannipler: PG-nipler (PG-13,5):IP 54 IP 67KommunikasjonssløyfeAutronica sløyfekommunikasjonsprotokoll (AL_Com)KabelklemmerMaks. 2,5 mm² éntrådete ledningerKabelkrav AL_ComSe spesifikasjonen for AutroSafe eller AutroprimeMaks. kabellengde på inngang10 mMaks. kabelkapasitans10 nFResponstid<= 1 sekundUtgangsrelé-klassifisering1 A 30 VDC resistiv lastUtgangsrelétypeTørr kontakt, låsende type; beholder stillingen uten strøm. Ingen endeovervåkingGrenseverdierKortslutning: 0 - 235 Ω Aktiver: 260 - 1000 Ω Normal: 1200 - 4800 Ω Åpen krets: 5400 - ∞ ΩGodkjenningerSe Autronicas nettsted0333Autronica Fire and Security AS, N-7483 Trondheim 08 0333-CPR-075248EN 54-17:2005 Kortslutningsisolatorer EN 54-18:2005 Inngangs-/utgangsenheterProduktnavn BN-304Delenummer 116-BN-304