Title: +038=542.001-OU007T_01-BSM-230-2 brannspjeldmodul Micro Matic - FDV-dokumentasjon.pdf
kabel fra modul til modul. På denne måten slipper man å trekke alle kablene opp mot sentralen,noe som gjør kablingen betydelig enklere og tryggere. Se side 18. GangtidsovervåkingMicroBrann BSM er utstyrt med en gangtidsovervåking for å sikre korrekt funksjon over tid. Vedå overvåke tiden spjeldmotoren bruker på åpning og lukking av spjeldet, vil man få feilalarm pået tidlig tidspunkt dersom spjeldet bruker lenger enn den innstilte tiden. Slitasje, mekanisk skadeeller andre faktorer kan påvirke spjeldets gangtid. Standardverdien for motorens gangtid er 90sekunder. Dette kan endres fra sentralen, eller via Modbus og BACnet, fra 0 – 360 sekunder.Smart monteringsbrakett Kommunikasjonsmodulen festes enkelt på en brakett, som monteresdirekte på, eller i nærheten av spjeldet. Braketten kan forhåndsmonteres slik at allesysteminnstillinger kan gjøres på modulene før de ”sneppes” på plass når systemet er klart. Enpraktisk løsning både før, under og etter installasjon.