Title: Kontrollplan BL.pdf
lukke kanaler og fjerne vifte der det er lyd. Vedr. underkjent lydtest antas lydspredning gjennom ventilasjonsanlegg mellom M2‐M3 ‐ evt. montere lydfelle. Status 10.02.22‐ Utført ang. aggregat21 til aggregat 22. Riv har fremmet løsiningsforlag ang lydproblematikk hos Mck i samarbeid