Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 34 (47) 2020 12 30Detaljtegninger Protecta® FR RørmansjettPP PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 30 - 240DEKKEKONSTRUKSJONER≤ 10mm åpning mellom rør og konstruksjonPlastrørÅpningen må tettes med 20mm dyp bakdytt av steinull på undersiden≥ 10mm åpning mellom rør og konstruksjonPlastrørTett åpninger med 10mm dyp Protecta FR Akryl på 40mm dyp bakdytt av steinull fra undersidenProtecta FR Rørmansjett på undersidenFestes med Ø 4mm betongskruerProtecta FR Rørmansjett på undersidenFestes med Ø 4mm betongskruerPP rør (inkl. PP-MV, PP-H, PP-R og lignende iht. EN 1451-1 eller DIN 8077/8078)Brannmotstand