Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
i componenti di sicurezza e di regolazione, le condizioni dei collegamenti elettrici e frigoriferi (serraggio, ossidazione, ecc.), le condizioni di funzionamento, i fissaggi del compressore sul suo supporto, i fissaggi della carenatura (assenza di vibrazioni), il funzionamento della resistenza del carter.■ 5.6. Disidratatore Le unità WINTSYS® sono tutte dotate di un filtro disidatratore a brasare. Scelta del filtro disidratatore: Quando si interviene sul circuito frigorifero, sostituire il filtro disidratatore con uno di capacità equivalente e di perdita di carico equivalente. Verificare il senso di montaggio corretto.6 - GARANZIAPer tutte le informazioni sulla garanzia dell’unità, consultare le “condizioni generali di vendita”.7 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀCon la presente dichiariamo che le unità di condensazione WINTSYS® sono conformi alla Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE. Norme armonizzate applicate: -