Title: +038=360.027-#####._01-360.027 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Funksjonsguide.pdf
Efterkyla försöker starta då driften är i värmeläge eller eftervärme försöker starta då driften är i kylläge. Detta innebär att rotorns värme-/kyleffekt inte räcker till för att utjämna temperaturen och att en aktiv reglersekvens finns efter rotorn. 3.7 Anpassad drift När förångnings- och kondenseringstemperaturer är i ett läge utanför det optimala arbetsområdet, anpassas kom- pressorns varvtal för att försöka nå det optimala arbets- området.Detta indikeras i GOLD-aggregatets handterminal.3.8 Oljeåterföring För att förlänga kompressorns livslängd, sker en kortvarig höjning av kompressor-varvtalet om det varit under 28 % i mer än 50 minuter.Detta medför större tillförd effekt i tilluften än önskat. För att undvika onödiga svängningar i systemet, förhindras avstängning av köldmediekretsen (oberoende av tempera- turregulatorns behov) efter avslutad oljeåterföring. Detta sker genom att starta funktionen stabilisering.4www.swegon.com