Title: FDV Dokument Døli Pleie og omsorgssenter.doc
Røykventilasjonsanlegg er underlagt krav om årlig kontroll.Ved brann og røykfylt trapperom kan luker åpnes fra branntast i bunn av trapp.Åpning: Dør til branntast åpnes og Rød knapp betjenesLukking: Dør til branntast åpnes og Sort knapp merket Reset betjenes2. LokaliseringOverlys i tak3. AdresserBramo Glass og Klima ASPostboks 222, 34 21 Lierskogen32240560 322405614. Teknisk beskrivelseÅpningssystem for røykventilasjon og dagligventilasjon4. 1 SystembeskrivelseÅpningssystem for brannventilasjon i takluker med åpningssystem som åpner lukene til 160 grader. Sentral og branntast i bunn av trapp.4. 2 Komponentliste:AntallBeskrivelseTypeFabrikat2stkOverlysPC 100x100 9-lagDomex AS2stkKarmer hengslede100x100 isolerteDomex AS2stk24V-Åpningsagregat160Actulux AS2stkStyresentralerSVM 24-5AActulux AS2stk Branntaster WSK-320 Actulux AS5. KlargjøringPåseAt det ikke er noe som hindrer vinduer / luker å åpne.At det ikke er feilvarsler i sentral / automatikk6. Driftsinstruks