Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikk e noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 90 C/U (E 120)≥ 45MM DT-ELEMENTER ELLER LIGNENDEMaks utsparing 300x300mm eller 100x1000mmFR Akryl dybde ≥ 25mm oversideStålrør ≤ Ø40mm≥ 20mm tykk rørskål av steinull densitet ≥ 80kg/m3Steinull dybde ≥ 20mm, densitet ≥ 40kg/m3 eller tilsvarendeSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/U (E 90)≥ 35MM DT-ELEMENTER ELLER LIGNENDEMaks utsparing 300x300mmStålrør ≤ Ø219mmFR Akryl dybde ≥ 15mm overside≥ 30mm tykk rørskål av steinull densitet ≥ 80kg/m3