Title: 542 Brannalarm- Sockelsiren _ blixtljus YBO-BSB2.pdf
§ Drifttemperatur:  -10°C (cid:15482) +50°C§Lagringstemperatur:  -30°C (cid:15482) +70°C§ Maximal luftfuktighet:95% ej kondenserande§Färg: Vit§ Mått dikt mot tak (diameter x höjd)   Utan detektor:  113 x 80 mmMed detektor:  113 x 51 mm§Vikt: 160 gCPD EN0832-CPR-F0565/14EN 54-3 & EN 54-23UtfärdareBRE Certification LtdNamnYBO-BSB2 v501Datum2016-04-12Version5,01www.HedSec.seInkoppling Kablarna skall komma infällda från tak till sockeln YBN-R/3 eller kortslutningssockel YBN-R/3/SCI. Sockelsiren vrids på sockeln.   Vid utanpåliggande kablage används först förhöjningsringen YBD-RA så att kablarna kan installeras från sidan och sedan vikas ner i sockeln YBN-R/3 eller YBN-R/3/SCI.OBS! Sockelsirenen upptar ingen adress på slingan vid sämankoppling med en detektor. Adressera endast detektorn!Detektor monteras på sockelsiren: