Title: +135.01=370.001-JP503T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Fig. 41: Manuell driftQQQQQ12Regulering Δp-c/Δp-v:Innstilling (fig. 40)Δp-cΔp-vDriftspunkt på maks.-karakte- ristikkDriftspunkt i regulerings- områdetInnstillingsom- rådeTegnes mot venstre ut fra driftspunktet. Les av den nominelle verdien HS, og still inn denne verdien på pumpen. Tegnes mot venstre ut fra driftspunktet. Les av den nominelle verdien HS, og still inn denne verdien på pumpen.Hmin, Hmaks se Karakteristikker (f.eks. i databladet)Tegnes mot venstre ut fra driftspunktet. Les av den nominelle verdien HS, og still inn denne verdien på pumpen. Gå til maks.-karakte- ristikken på standard- karakteristikken, der- etter vannrett til ven- stre, les av den nominelle verdien HS, og still inn denne ver- dien på pumpen. Hmin, Hmaks se Karakteristikker (f.eks. i databladet)MERK: Eventuelt kan også manuell drift (fig. 41) eller PID-driftsmodus stilles inn.Manuell drift: