Title: DM1-3-WAT-3-D-Lekkasjedeteksjon.pdf
Innvendige slangekraner Det skal være innvendig slangekran i avfallsrom/matavfallsrom ved varemottak for å ivareta Wst 5 i BREEAM. Ellers monteres utslagsvasker i tekniske rom med blandebatteri som har mulighet for slangetilknytning.Toaletter Veggmontert klosett i porselen med frontbetjent sisterne og todelt spylefunksjon med maksimalt spylevolum på 4 liter. OBS: Maks 4 meter horisontalt uluftet ledning. For den todelte spylekontrollen skal det velges et produkt som har forklaring eller symboler som instruerer brukeren om hvordan og hvilken enhet som benyttes slik at det oppnås to Breeam-poeng på WAT1. Hvitt hardplastsete med myktstengende lokk. I HCWC medtas sanitærutstyr for funksjonshemmede, inkludert armstøtter i forbindelse med klosett festet til vegg.