Title: +038=360.001-#####._09-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
9,970,634k6159596446Dato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534430Trykk PaLydnivå dB(A)0742360901130231411970119743569618297420738kAll61dB70dB(A)54dB74dB(A)54dB74dB(A)64dB73dB(A)42dB59dB(A)2 Pa3 PaSide: 18/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.001 GOLD30FRXHC +/- 7000 m³/h - 63% samtidighetDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534430Filterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonen0,97 m/sAnbefalt dim. trykkfall60 PaStarttrykkfall30 PaSluttrykkfall90 Pa1Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G030FRXHCP01Kjølemaskinen leveres fylt og montert1Roterende varmeveksler RX/HCRoterende varmeveksler av typen RECOsorpticSorpsjonsbehandletTurtallsregulertTrykkfall, tilluft90 Pa