Title: +038=360.027-#####._01-360.027 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Funksjonsguide.pdf
Beroende på aktuellt behov, skickas också en signal för driftsnivå, 25-100%. När drift ej önskas, skickas en stopp- signal och 0 % signal för driftsnivå.Köldmediekretsen innehåller en varvtalsstyrd kompressor.Kompressorn arbetar mellan en MIN-nivå (normal 25%) och max. varvtal.Vid temperaturbehov under 25% körs kompressorn på 25% av max, vid behov över 25% följer kompressorn tem- peraturbehovet. (se diagram nedan)3.2 Start av RX/HC-aggregat Start av reversibel värmepump sker efter GOLD-aggre- gatets ordinarie startsekvens. Under GOLD-aggregatets ordinarie startsekvens är drift av RX/HC blockerat.3.3 Stopp av RX/HC-aggregat Vid stopp av GOLD-aggregatet stängs driften av reversibel värmepump omedelbart av.100 %Efterkylning av köldmediekretsen och elektrisk luftvärmare för avfrostning (om monterat) utförs. Efterkylningen pågår i två minuter efter senaste drift av kompressor eller elek- trisk luftvärmare.t f i r d r o s s e r p m o K25%Temperaturbehov, GOLDDriftnivå, HC%1%% 3