Title: TA ventil (1).pdf
DN 200400 Rattinnst. DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN 400 0.5 - - 8 2 - 1 e . » 5 E 1.5 - - - - - 2 40 90 - - “ 2.5 50 110 . - 5 3 65 140 150 109 125 3.5 90 195 230 129 148 4 120 256 300 148 171 4.5 165 320 370 170 208 5 225 385 450 207 264 5.5 285 445 535 254 326 6 340 500 620 302 386 6.5 400 545 690 352 449 b4 435 590 750 404 515 7.5 470 660 815 471 590 8 515 725 890 556 680 9 595 820 970 784 894 10 650 940 1040 957 1140 1 710 1050 1120 1100 1250 12 765 1185 1200 1260 1400 13 - - 1320 1420 1560 14 - - 1370 1610 1730 15 - - 1400 1760 1940 16 - - 1450 1870 2140 17 - - - 1960 2280 18 - - - 2040 2410 19 - - - 2130 2530 20 - - - 2200 2630 21 - - - - 2710 22 - - - - 2780DIAGRAMEKSEMPELHvilken innstilling f&r en DN 25 ventil med gnsket mengde 1,8 m¥/h og et trykkfall p& 20 kPa.Lgsning:Trekk en linje mellom 1,8 m3/h og 20 kPa. Dette gir Kv = 4.Deretter en horisontal linje fra Kv til sgylen for DN 25 og vi leser av en ventilforinnstilling 2,1 (2,2 omdreininger fra stengtventil)0BS!