Title: Funksjonsbeskrivelse - 360.011 Luftbehandling.pdf
Det er sommerperiode  Utetemperaturen er over innstilt grense.  Utetemperatur er mer enn 2 °C lavere enn avtrekkstemperatur  Tidsskjema nattkjøling er aktiv  Aggregatet er ikke i ordinær driftDe første 10 minuttene ignoreres avtrekksvilkårene for å avvente korrekt måleverdi. Nattkjøling stopper når avtrekkstemperaturen har sunket til 4 grader under innstilt startgrense eller noen av øvrige driftsvilkår ikke lenger er oppfylt. Aggregatet er i drift, varmeventil SB401 og kjøleventil SB402 er stengte og varmegjenvinning LX001 er utkoblet.Assemblin AS Teglverksveien 1, 3413 Lier Tlf 09030, www.assemblin.com6 / 7KjølegjenvinningSommertid, når avtrekkstemperaturen ved -RT501 er 2 °C lavere enn utetemperaturen, startes gjenvinner for maksimal kjølegjenvinning. Kjølegjenvinning stoppes når avtrekkstemperatur er lik eller høyere enn uteluftstemperaturen.Assemblin AS Teglverksveien 1, 3413 Lier Tlf 09030, www.assemblin.com7 / 7