Title: +135.01=370.001-JP503T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
Trykkverdikorrektur på5.7.5.0KoblingsfrekvensHIGH Høy koblingsfrekvens (fabrikkinnstilling)MID Middels koblingsfrekvensLOW Lav koblingsfrekvens5.7.6.0SBM-funksjon±Innstilling av meldingenes funk- sjonsmåteSBM-driftsmeldingSBM-beredskapsmeldingSBM nett-på-melding5.7.7.0Fabrikkinnstilling±OFF (standardinnstilling) Innstillingene endres ikke når man bekrefter.ON Innstillinger settes tilbake til fabrikkinnstillingen ved bekref- telse.Forsiktig! Alle innstillinger som er gjort manuelt går tapt.5.8.0.0Andre innstillinger 25.8.1.0Pumpekick5.8.1.1 Pumpekick aktiv/ inaktivON (fabrikkinnstilling) Pumpekick er innkobletOFF Pumpekick er utkoblet6.0.0.05.8.1.2 Pumpekick tidsin-tervall5.8.1.3 Pumpekick turtallFeilkvittering± ± ±Kan stilles inn mellom 2 t og 72 t i trinn på 1 tKan stilles inn mellom maksimalt og minimalt turtall for pumpenFor ytterligere informasjon, se kapittel 11.3 «Kvittere feil» på side 46.