Title: +135.01=370.001-JP501T_02-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Strømningsretningen må tilsvare retningspilen på pumpehuset. • Lufteventilen på lanternen (Fig. 6, pos. 1.31) skal alltid peke oppover ved horisontal motoraksel (Fig. 6a og Fig. 6b). Ved vertikal motoraksel er alle orienteringer tillatt. Se også Fig. 18: "Godkjente monterings- stillinger med horisontal motoraksel" på side 24 evt. Fig. 19: "God- kjente monteringsstillinger med vertikal motoraksel" på side 24. • Alle monteringsstillinger med unntak av "Motor nedover" er tillatt. • Elektronikkmodulen må ikke peke nedover. Motoren kan dreies etter at sekskantskruene er løsnet ved behov. LES DETTE: Når sekskantskruene er løsnet er differansetrykkgiveren bare festet til trykkmåleledningene. Påse at trykkmåleledningene ikke bøyes eller brettes når motorhuset dreies. Videre må det påses at O-ring- tetningen til husets ikke skades under dreiing.Tillatte monteringsstillinger, se kapittel 7.1 "Godkjente monterings- stillinger og endring av komponentplasseringen før installasjon" på side 23.