Title: 44 FDV - Glamox - Innvendig belysning.pdf.pdf
monteres enkelt i tak eller på vegg, på skinner, eller i horisontal wire.Armaturhuset er produsert i galvanisert lakkert stål med et andre lag avhvit epoxy/polyester-pulverlakk. Endestykker i sprøytestøpt ASA ogavdekning i opal polykarbonat.Elektriske data Spenning fra (V) Spenning til (V)220 240Lystekniske data Lyskilde Fargegjengivelse og fargetemperaturLED CRI>80, 3000KFrekvens (Hz) Maksimal frekvens (Hz)50 60Lumen Ut MacAdam step6316 3Minimum DC spenning Maksimum DC spenning168 250Lumen/Watt Medianlevetid (EN 62717) Ta25134 100000h L80B50Totalt effektforbruk (W) Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning) Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning) Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning)47 15 25 24Medianlevetid (EN 62717) Max Ta Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25 Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h) Medianlevetid (EN 62717) L80 MaxTa (h)100000h L80B50 0.90 100000 100000