Title: Dokumentasjon Tavler - ved utbygging 2008-2009.pdf
UtgangsreleTo alternativer er tilgjengelige her: no for normalt åpen relefunksjon, og nc fornormalt lukket relefunksjon.Normalt åpen Normalt lukket5.1.2.3.- GjeninnkoblingsfunksjonDe følgende valgene er kun tilgjengelige dersom denne funksjonen er aktivert ved hjelp av kommunikasjons kommando (MODBUS kommando). Dette kan gjøres fra et SD-anlegg eller fra PC med den medfølgende programmvaren (EasyCom CBS-8).Tidsforsinkelse mellom hver gjeninnkobling(cid:41)(cid:41)(cid:41)(cid:41) Verdi mellom 1 og 900 sMetode for tidsforsinkelse mellom hver gjeninnkoblingDet er to metoder for tidsforsinkelse mellom hver gjeninnkobling:Normal: Tidsforsinkelsen mellom hver gjeninnkobling er lik verdien som ble valgt i forrige parameter.Normal: Tidsforsinkelsen mellom hver gjeninnkobling er lik verdien som ble valgt i forrige parameter.