Title: +175=443.001_UN001_443 Utstyr for nødlys.Produktinformasjon.pdf
DELTA OP Nødlys har et elegant og brukervennlig fronþanel med oversiktlig plassering av taster og lamper, som vist nedenfor.7654I I .l r\IU321111 nvsrll sUMMER7 Grafisk disptayi alarm ntodus, trykk denne tasten for å avstille den inteme summer2 scRor-r- DIsPLAYViktig brukergrensesnitt med 240x64 punkters oppløsning i grahsk modus, eller 8x40 karakterer i tekstmodus. Mer informasjon på side 13 B Rvslu- KLoKKERruller displayet gjennom de aktive alarmerNår systemet er í alarmntodus, trykk på denne tasten for avstille alarmkokkene og den interne surnmer; trykk på tasten én gang til for å aktivere dem igjen3 resr9 rtaRresïLlGul LED lampe PÅ indikerer at systemet er i Test modusNår systemet er i alarmmodus trykk denne tasten i 2 sekunder for å tilbakestille systemet tll normal modus4 orurr1 0 Panelets dørbryterNår den gnønne LED lampen er PÅ. er systemet i drift - systemet har strømforsyning5 urroeLtNcAktiverer og deaktiverer panelets fronttaster