Title: 320-Reguleringventil STA-F.pdf
STAFINNREGULERINGINNREGULERINGSVENTILERINNREGULERINGSVENTIL – PN 16 (DN 65-150) – STØPEJERN STAF innreguleringsventil med ﬂ ens, i støpejern, gjør innregulering enkelt, bruker- vennlig og nøyaktig i de ﬂ este applikasjoner. STAF passer perfekt for bruk i varme- og kjøleanlegg.RATT Ratt med digital avles- ning, som sikrer nøy- aktig og ukomplisert innregulering.SELVTETTENDE MÅLEUTTAK For enkel, nøyaktig innregulering.ENKEL AVSTENGNINGS- FUNKSJON For enkelt vedlikehold.STAFINNREGULERINGTEKNISK BESKRIVELSEAnvendelsesområde: Varme- og kjøleanleggFunksjon: Innregulering Forinnstilling Måling Avstengning (Kjegle er trykkavlastet).Dimensjon: DN 65-150Trykklasse: PN 16Temperatur: Maks. arbeidstemperatur: 120°C (For høyere temperaturer, max 150°C, ta kontakt med nærmeste salgskontor.) Min. arbeidstemperatur: -10°C