Title: +038=310.101-MO039._02-F-INNV med spyling, pumper, sondestyring.pdf
Konstruksjon Den vanntette støpejernmotoren og hydraulikkseksjonen utgjør en kompakt og robust enhet.Motor Trefase 400volt (230 volt) eller 1-fase 220-240 ~V, 50 Hz, 2-polet (2900 o/min), isolasjonsklasse F, tetthetsgrad IP 68Lagre Rotorakselen i rustfritt stål er utstyrt med engangssmurte kule- lagre.Akseltetning Høykvaliets mekanisk tetning mellom motor og hydraulikk av karbon/silisiumkarbid (MF 154-334) og silisiumkarbidpå 354 - 804, uavhengig av rota- sjonsretning og tåler store temperaturendringer. På motorsiden: oljesmurt leppetetning.Temperaturovervåking TCS - termokontrollsystem med varmesensorer i statoren som slår av pumpen ved overoppheting og slår den automatisk på igjen når den er avkjølt.Hydraulikksystem med vortex løpehjul Fritt gjennomløp for faststoffer 20 mm (MF 154), 30 mm (MF 324/334), 40 mm (MF 354/404/504/804) og 60 mm (MF 565/665).Fordeler * Enkel, kostnadseffektiv pumpeinstallering * Vortexhydraulikk for blokkeringsfri pumping ved kritiske bruks-områder