Title: +038=360.017-#####._03-360.017 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
3~400-142 V-Hz220-55 / IE5-104.30 kW 1700 min-1 10,0 A1800 min-1 150 Hz -20...40 CA / statiskt integrerad varvtalsreglering71,7 % 75,8 58 / 62 10561 m³/h 1000 Pa 1800 min-1 4,09 kW1,0102021-09-29 1/3 proSELECTA II Version 2.02.07.29 / 131106 - Sept. 2021Fläktdiagram för fläkt: RLM E6-5056-BI-YG-M2021-09-29 2/3 proSELECTA II Version 2.02.07.29 / 131106 - Sept. 2021Måttuppgifter för fläkt: RLM E6-5056-BI-YG-MRotationsriktning: Utblåsningsriktning:RD 902021-09-29 3/3 proSELECTA II Version 2.02.07.29 / 131106 - Sept. 2021360,017 fraluft: Tekniska data för fläkt: RLM E6-5056-BI-YG-M BeskrivningVärde EnhetUppfyller ErP 2015