Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16.pdf
Fordelingssystem Systemspenning Beregningene starter fra Nettfrekvens Spenningsfall beregnes fra fordeling Varslingsgrense spenningsfall totalt Varslingsgrense spenningsfall til "siste" fordeling Spenningsfall til fordelinger beregnes med basis i dimensjonerende belastningsstrøm i fordelingenC-faktorer iht IEC 60909-1:2001Anleggets adresse:Anlegg: Døli Pleie og OmsorgshjemDato:19.04.2016 15:12:10Sørum Elektriske ASNEK 400:2014Hoveddata400 V TN-C-SSørumsandvegen 931921 SØRUMSAND5.5.06Side1(13)Tel: 6382557529.04.2015av2HoveddataDATA FOR FØRSTE FORDELING (leveringspunkt, tilknytningspunkt)Identifikasjon Lastbeskrivelse Antall faser Fasekobling Dimensjonerende laststrøm Temperatur i fordeling Jording/utjevning Fordelingstype Sammenlagret strøm [A] Totale tap [kW]: HOVEDTAVLE PLAN U : Hovedtavle : 3 : L1-L2-L3-N : 1000,00 A : 30,00 °C : Spyd / Utjevning : TN-C-S : L1: 254,1 L2: 0,0 L3: 0,0 N: 254,1 : 2.312KommentarerDATA FOR FORANLIGGENDE NETTIk3pmax cos ϕ