Title: +135.01=370.001-JP502T_01-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Integrert frekvensomformerRelativ luftfuktighet - ved Tomgivelse = 30 °C - ved Tomgivelse = 40 °C< 90 %, ikke-kondenserende < 60 %, ikke-kondenserende1) Gjennomsnittlig romverdi for lydtrykknivå på en kvaderformet måleflate med 1 m avstand til pumpeoverflaten iht. DIN EN ISO 3744. 2) Du finner mer informasjon om godkjente transportmedier på neste side under avsnittet "Transportmedier". 3) For motoreffekter på 11 til 22 kW er det ekstra elektronikkmoduler tilgjengelig for IT-nett. Overholdelse av nevnte verdier iht. EN 61800-3 kan kun garanteres for standard utførelse av TN/TT-nett. Hvis man ikke følger dette, kan det oppstå EMC-forstyrrelser.