Title: 2023.05 - Servicerapport Haaland Klima.pdf
Anlegg:360.002 – Tekn.rom Plan 1Adresse:c/o Vaxa Property ASService utført iht avtale Kontrollert funksjoner Sjekket anlegget Rengjort anlegg Byttet filter på av og tl Alt okDirekte drift - TilluftMotorFrekvensLagerVibrasjonsdempereVifteMansjetterBalanseKontrollere trykkgivereDirekte drift - AvtrekkMotorFrekvensLagerVibrasjonsdempereVifteMansjetterBalanseKontrollere trykkgivereLuftmengderAvtrekk, m3/t - AvlesningAvtrekk, Pa - AvlesningTilluft, m3/t - AvlesningTilluft, Pa - AvlesningReguleringsformTemperaturavlesningInntakTilluftAvtrekkAvkastSide 1HOVEDRAPPORT86%OkOkOkOkOk50%OkOkOkOkOk37791084429102SD - Anlegg18,519,424,024,7Dato:System.:S-nr.:30.05.2023360.0022854Setpunkt temperaturTilluftFilterType filter og antall filterInntakAvtrekkPa brukt/nytt filterBrukt filter - InntakBrukt filter - AvtrekkNytt filter - InntakNytt filter - AvtrekkSpjeldInntakspjeld