Title: V20-07-02 VVS-anlegg plan 7 - DM3.pdf
LD018T Maks:230 m³/h Kjøling: 690 W 0.055 L/s Varme: 385 W 0.009 L/sSTAP/STAD DN20012Snitt 1 - Aggregat 360.007, 1:50400x1400 UK=2414400x1400 UK=1952For rør-, shunt- og ventildetaljer se: Oppleggskjema varme V62--01 Systemskjema varme og kjøling V67--01 Oppleggskjema kjøling V67--02 Rørtilkoblinger, shuntopplegg og pumper skal vises på as-built tegning.LF600x1400LF600x700 UK=1158600x1400600x1400 UK=1158600x1400 UK=1158600x700 UK=253600x1400 UK=253600x1400 UK=253600x1400 UK=253Plan 0725.07 mSTAP/STAD DN153+07 = 320.102 - OE 071 0.097 L/sLD018T Maks:220 m³/h Kjøling: 620 W 0.049 L/s Varme: 210 W 0.005 L/sLD018T Maks:220 m³/h Kjøling: 620 W 0.049 L/s Varme: 210 W 0.005 L/sLD018T Maks:200 m³/h Kjøling: 0 W 0.000 L/s Varme: 405 W 0.010 L/sSTAP/STAD DN 404Alle overstrømningsventiler toalettkjerne: SF002T-125 og kanal ø125 legges så høyt som muligOpp/ned