Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERProtecta Rørstruper på begge siderGjennomføring Ø 32mm Wavin SiTech rør Ø 40mm Wavin SiTech rør Ø 50mm Wavin SiTech rør Ø 75mm Wavin SiTech rør Ø 90mm Wavin SiTech rør Ø 110mm Wavin SiTech rørFR Rørstruper 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag)Brannmotstand EI 90 U/U (E 120 U/U) EI 90 U/U (E 120 U/U) EI 90 U/U (E 120 U/U) EI 60 U/C (E 120 U/C) EI 60 U/C (E 120 U/C) EI 60 U/C (E 120 U/C)Alle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderKompositt- rørPlaten limes mot veggen med FR Dekkmaling og festes med ≥ 5x80mm skruer og skiver i hvert hjørne, 25mm fra kant og med c/c ≤ 300mmLINEÆRE FUGER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 60)KABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 90 (E 120)≥ 100MM MASSIVTRE - VEGGER≥ 100MM MASSIVTRE - VEGGERMaks 600mm breddeMaks utsparing 600mm høyde og 1200mm bredde