Title: MA Norsk FDV 2014 LR.pdf
maks. 3° Avvinklet rett ledning krever god klamring. Om avvinklingen ”går tillbake” kan lekkasje oppstå. Koblingen tillater at ferdig avløpsledning tetthetsprøves med 50 kPa indre vanntrykk. Avvinklingen får ikke overskride verdiene i tabell på side 23, og kan ikke erstatte passende rørdel. Rørdeler er sikrere, spesielt om mekanisk staking blir nødvendig.0 0 0 2s k a Mm m 0 0 0 2. s k a mSammenkobling mellom to liggende ledninger Avgrening på liggende ledning skal utføres med grenrør 45°. Klamring utføres etter anvisningen.sett fra ovensett fra sidenOm stamrørstøtte benyttes klamres ledningen ifølge beskrivelsen.maks. 750maks. 7501718sett fra siden vy från sidanmaks. 750maks. 200sett fra siden vy från sidanmaks. 750maks. 200