Title: +038=360.012-#####._02-360.012 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
Utv. gass Omgivende trykk Kapasitet Gassm. Luftmengde - vekt Inng. temperatur Relativ fuktighet Utg. temperatur Utg. reI. fuktighet Innv. væske Kondenseringstrykk Overheting Væske mengde Trykkfall Gasshastighet i rør N°1 Batteri Cu-AI-FeZn P3OI2COND 5R-40T-2300A-2.5pa 25C 54 mm 35 mmmmHg kW Sm3/h kg/h OG %760 84.00 20460 24639 26.00 0.00 38.18 0.00Følbar varme faktor Kondensat mengde Aktuell hastighet TrykkfallOc%R407cKondenseringstem p. Underkj øling Utg. temperatur Trykkfallbar(a) oc kg/h bar mls18.43 5.00 1761 0.04 2.32TEKNISKE DATA: Rør Finner Ramme FeZn Sugestokk matr. Materiale tilsi.Cu Al12.45 x 0.35 mm Vekt 0.11 1.5 Cu Cumm lnnv. volum 1.50 mm Tot. utv. overflateIPED 971231CE Maks. Tillatte trykk Maks. Tillatte temp.136 Kg58 dm3258.63 m2 Class I 21.0 bar -20/80 °CTILLEGGReduced tolerance calculation - Counterfiow1502495E0 t.i.--7--0 0 c’.J0 co c”J2 2C’)65[L190U OLi2IcL,flIrcL SIQ—I5o o 4f• ‘Il’i1)I04/12/2019