Title: +038=433.000-NI006._24-E.460.12.01 Elkraft plan tak - DM3.pdf
ABXCD00112233Tak12-00044Strøm vent.agg. 360.011Strøm vent.agg. 360.011Sjakt12-001+DM3.E4=433.11.02+DM3.E4=433.11.02KW021KW023+DM3.E4=433.11.02+DM3.E4=433.11.02KW022KW020Servicestikkontakter på bro.+DM3.E4=433.11.02KW050Strøm vent.agg. 360.010Strøm vent.agg. 360.010+DM3.E4=433.11.02KW05655Strøm fra styreskap brann i plan U2. Levert av VVS-entreprenør. Brannsikker kabel føres i heissjakt.Brannsikker kabel fra styreskap i plan U2 til automatisk åpne-/lukkespjeld+DM3.E4=433.11.02KW033Brannsikker kabel fra styreskap i plan U2 til automatisk åpne-/lukkespjeld6Aiwell varmematte styres med kontaktor og styrestrøm fra Aiwell Tiny styreenhet (plassert i underfordeling).+DM3.E4=433.11.02KW058+DM3.E4=433.11.02KW034Strøm tørkjøler+DM3.E4=433.11.02KW035+DM3.E4=433.11.02KW030Røykventilering for brannheis H2. Signal fra sikkerhetsbryter til SD-anlegg.Strøm til taksluk med Aiwell varmematte, temp sensor og vann-nivå.