Title: +135.01=332.001-RF001T_01-FDV_BA_Turbo-Lux_3_FM_VdS_SV.pdf
Om rörledningen ska tryckprovas måste sidoflödesmätaren först demonteras och anslutningen till mätflänsen förslutas trycktätt med skyddslocket.Avläsning av mätvärdetPå skalan står flödet i lpm (liter per minut), USGPM (US Gallon per minut) och i procent (100 % = pumpens nominella kapacitet) för respektive nominell diameter och mätområde.Tabellen nedan ger mer information om indikeringarna på skalan.NominellNominelldiameterkapacitet Mät- USGPMMät-lpm.pumpområdeSteg-Del-områdeSteg-Del-USGPMUSGPMstorlek ninglpmstorlekning2"/ DN 505020 - 10010575 - 3755052½"/ DN 6510040 - 200204150 - 75010053"/ DN 8015060 - 300505220 - 110020043"/ DN 8020080 - 400505300 - 150020044"/ DN 100250100 - 500505380 - 190020044"/ DN 100300120 - 6001005460 - 230020044"/ DN 100400160 - 8001005600 - 300050054"/ DN 100450180 - 9001005680 - 340050056"/ DN 150500