Title: +038=360.000-LC007T_04-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Manual.pdf
(cid:40)(cid:54)(cid:3)(cid:16)(cid:3)(cid:26)N 11.47 FES4.6. Conexionado eléctrico(cid:3)(cid:121) Antes de cualquier intervención, cerciórese de que se ha cortado laalimentación eléctrica e hidráulica del equipo.(cid:121) Las personas que intervienen en las conexiones eléctricas deben estar habituadas a realizar instalaciones y mantenimientos con total seguridad.Antes de conectar el equipo a la red eléctrica, cerciórese de que la tensión coincida con la indicada en la placa de características del mismo (230 V/1 ph/50-60 Hz).Coadis Line612Motor asíncrono CA 622 - 624632 -634612 Potencia absorbidaMotor Brushless HEE 622 - 624632 -634l e da i c n e r e f e Rr o t o mV5V4V3V2V1W 7545382819A 0.330.200.160.120.08W 7545382819A 0.330.200.160.120.08W 9873594835A 0.430.320.260.210.15W 35151175A 0.180.090.070.040.02W 36141075A 0.180.090.070.040.02W 573222159