Title: DCV BL, RC, CF, MF.pdf
631252505001k2k4k8kHz631252505001k2k4k8kK014860491521K01597051016249(16)11Ljuddiagram SPMF fortsättningTabell 7: Korrektionsfaktor K0 [SPMF-315]Tabell 8: Korrektionsfaktor K0 [SPMF-400]Hz631252505001k2k4k8kHz631252505001k2k4k8kK0158515111624K0127404121523Tabell 9: Korrektionsfaktor K0 [SPMF-500]Hz631252505001k2k4k8kK0115514121522Kompletterande produktdokumentation SPMFTabell10: Redovisning av tillgängliga kompletterande dokument till SPMF som kan nås via länkar på produktens hemsida under Produkter på www.lindinvent.seDokumentFinnsFinns ejKommentarInstallationsanvisningSe installationsanvisningen för DCV-BL.DriftsättningsanvisningEj relevant.UnderhållsinstruktionRensning av mätfläns och kontrollmätning av flöde.Yttre förbindningsschemaEj relevant.Miljövarudeklaration