Title: SIReACY Competent.pdf
alarmer, overopphetingsalarmer og frostbe- skyttelsesalarmer, og kontakt autorisert in- stallatør eller Frico hvis du ikke finner årsa- ken til feilen.OveropphetingsvernGjelder bare for apparater med intern føler. Overopphetingsbeskyttelsen skal begrense avtrekkstemperaturen til +40 °C. Ved +40 °C lukkes regulatoren for tilførsel av varme. Regulatoren åpner igjen hvis interntemperaturen faller under +35 °C. Hvis temperaturen likevel fortsetter å stige, for eksempel på grunn av feil på en ventil/ regulator, begynner viften å rotere ved +46 °C for å holde temperaturen nede. Samtidig startes en overopphetingsalarm (Tabell - Alarm). Ved interntemperaturer på +50 °C kjører viften på maksimal hastighet.Hvis apparatet kjøles ned, aktiveres var- men igjen. Alarmen blir stående i displayet til kontrollenheten. Hvis apparatet overopphe- tes to ganger i løpet av en time, må alarmen150SIRe Competent Air Curtains WaterNOTabell - Alarm AlarmÅrsakTiltakA1Motoralarm