Title: Brannkonsept.pdf
Héndslokkeutstyret ma merkes tilfredsstillende for & gi brukerne nedvendig informasjon. Med tilfredsstillende merking menes fluoriserende plogskilt med symboler mht. Sikkerhetsskilting og signalgivning pd arbeidsplassen, best. nr. 526 fra Arbeidstilsynet.Merknader:Mangelfull dekning av brannslanger i eksisterende bygg iht. kap. 3.7 i brannteknisk tilstandsrapport fra COWI AS mé utbedres.3.8 Brannspredning mellom byggverk (§ 7-26)Avstand til nabobyggene er over 8 m, med unntak av avstand til Prix bygget som er ca. 7 m. Det vises til kap. 3.8 i brannteknisk tilstandsanalyse fra COWI AS mht. og at det ma dokumenteres av entreprenor at eksisterende yttervegg i Lofotsenteret har brannmotstand EI 60.P:\1245\124589 Lofotsenteret Leknes\03 - Rapporter-Notater\Brannteknlsk konsspt Lofotsenterat rev A.DOC m12/21 3.9 Remning av personer (§ 7-27)3.9.1 Brannalarmanlegg