Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
12.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 19753113 x [m]80100150200250300350Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 2.95 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (53.41 m²)27642.00 lm 282.0 W 5.28 W/m² (1.75 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (3.6H 5.4H) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 301 lx 81 lx 0.27 0.20 <=19.1 0.75 mHovedoverflater m 1.7 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg) m 1.5 (Vegg) m 1.6 (Vegg)Em 59 lx 209 lx 131 lx 211 lx 132 lx 211 lx 164 lxUo 0.51 0.73 0.57 0.51 0.57 0.52 0.49Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5400Side 54/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022121.022 Kafe12.2 Sammendrag, 1.022 Kafe12.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1