Title: +038=360.027-#####._04-360.027 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Maks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 92,0%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringForordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, AvkastStatisk trykkfall1Spjeld, TBSA-5-120-050-1-1Spjeldmotor: Med fjærreturSpjeldblad: UisolertStatisk trykkfallAntallTilbehørDato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-1000057204562,4 %95,0 %7266,7 %0,90 kW/(m³/s)9 Pa4 PaSide: 8/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.027 - 360.027 GOLD25FRXHC +/- 7.000 m³/h - 90%Dato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000572045GOLD F RX/HC Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende dataAggregatstørrelse025Lufttetthet1,200kg/m³Tilluftsmengde6 300 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal50PaTilluftskanal200PaAvtrekksluftmengde6 300 m³/hStatisk trykkfallAvtrekkskanal100PaAvkastkanal50PaKlimatdataOslo, Norway