Title: 2020 - Servicerapport automatikk, Nordomatic (3) .doc
Noterte avvik / forslag ;Nummer Kommentar Ansvar Testet signaler og styring opp mot sd-anlegg. Anlegget har omluftsspjeld og spjeldmotor for inntak har ikke fjærretur funksjon. Viftevaktene virker ustabile og bør skiftes. Justert gjentatte ganger på viftevakt, ser ut at det er mer stabilt nå, men må følges opp. Anlegget stopper på viftevakt feil, dette bør utbedres. Utbedret en del punkter i programmet og på styringen av anlegget Rele for tilluftsvifte virker ustabilt,bør skiftes. Skiftet og utbedret feil.Nordomatic AS Enebakkvn 302b , 1188 Oslo firmapost@nordomatic.no