Title: +175=560.001_JV001_Johnson Controls Norden AS.Produktinformasjon.pdf
StarUstopp av anlegget styres av internt ur Kritisk feil (D12) stopper anlegget.Betjeningspanel SC9180 gir adgang til urfunksionen oq "Min. tilluft".sc9r00Version:4FunksjonsbeskrivelseTilluftsregulering aktiveres av internt ur (DAG). Ved varmebehov øker gjenvinner og deretter varmebatteri. Utekompensering oppnås når "Komp,faktor" > 0Frostalarm utløser frostrelè, og ventilen åpnes 100%. Returføler VB overstyrer ventilen ved lav temp. om dagen og regulererventilen om natta. Skalverdi returvarmebatteri økes om natta.StarVstopp av anlegget styres av internt ur Kritisk feil (D12) stopper anlegget.Betjeningspanel SC9180 gir adgang til urfunksionen og "Min. tilluft".sc9100Version:4FunksionsbeskrivelseRom kom pensert tilluftsregulerin g (kaskade) aktiveres av internt ur (DAG). Ved varmebehov avtar kjølebatteri, så øker gjenvinner, deretter varmebatteri. Ved kjølebehov blir sekvensen motsatt. Lav temp. i gjenvinnerkrets reduserer pådrag som hindrer gjenisning (lask Dl1).