Title: 370.011 NT100 Statico-montage_SV-NO-DA-FI_low (12).pdf
Tillsats av frostskyddsmedel upp till 50 % Andra tillämpningar än de som beskrivs här måste avtalas särskilt med IMI Hydronic Engineering. Montering : sidan 5 Statico SD fästs företrädesvis på väggen, med anslutning nedtill i form av väggfäste och en skruv. Andra tillåtna inbygg nadslägen (: sidan 2) kräver särskild hållare. Statico SU och SG installeras stående. Expansionsledningen ansluts företrädesvis vid cirkulations pumpens sugsida, på systemets returledning S – iaktta DNemåtten. 1 TestTillsats av frostskyddsmedel upp till 50 % Andra tillämpningar än de som beskrivs här måste avtalas särskilt med IMI Hydronic Engineering. Montering : sidan 5 Statico SD fästs företrädesvis på väggen, med anslutning nedtill i form av väggfäste och en skruv. Andra tillåtna inbygg nadslägen (: sidan 2) kräver särskild hållare. Statico SU och SG installeras stående. Expansionsledningen ansluts företrädesvis vid cirkulations pumpens sugsida, på systemets returledning S – iaktta DNemåtten. 1 Test