Title: +038=320.102-SB006T_01-Energy Valve Reguleringsventil Belimo - Produktdatablad.pdf
MerkKablene mellom ventilenheten og temperatursensorene må hverken forkortes eller forlenges.Ventil/aktuator-kombinasjonen kan monteres separat fra mengdesensoren. Stømningsretningen må følges.EV..R+BAC • nb-no • 2021-05-11 • Kan endres9 / 10Generelle merknaderMinimum differansetrykk (trykkfall)Adferd ved sensorsviktDimensjonerMålsatte tegningerYtterligere dokumentasjonwww.belimo.comTeknisk databladEV..R+BACMinste nødvendige differansetrykk (trykkfall over ventilen) for å oppnå ønsket volumstrøm V'max, kan regnes ut ved hjelp av den teoretiske kvs-verdien (se typeoversikt) og formelen under. Den beregnede verdien er avhengig av påkrevd maksimal volumstrøm V'max. Høyere differansetrykk blir automatisk kompensert for av ventilen.FormelEksempel (nominell diameter 25 med ønsket maksimum væskemengde = 50% V'nom)I tilfelle feil på strømningssensoren vil energiventilen veksle fra enten effekt eller mengderegulering til posisjonsregulering (Delta-T manager blir deaktivert).