Title: +038=30.001-NI003._17-V20-09-01 VVS-anlegg plan 9 - DM1.pdf
Avklart med RIB. Hull bores i drager.ø125 UK=2765ø125 UK=2767SF001T-125ST009T-160-200 120 m³/hSK001T Ø200 Q:440 m³/hSF002T-160 SF002T-160ø160 UK=2700 ø160 UK=2700SF002T-160SF002T-160ø160 UK=2685SF002T-160 SF002T-160WISE RTA WISE IAQø160 UK=2685 ø160 UK=2685WISE RTSWISE RTA WISE IAQSF002T-160ø160 UK=2685ø200 UK=2680ø200 UK=2685Avløp fra kaffemaskin pumpes opp, avløpsrør legges over kanal så høyt som mulig, kanal/himlingsplate må tilpassesSK001T Ø160 Q:120 m³/hGarderobe 9-111SF001T-125 160 m³/hWISE RTA WISE IAQSF002T-160WISE RTA WISE IAQSF002T-160WISE RTA WISE IAQStillerom 9-107Stillerom 9-106ø160 UK=2685ø200 UK=26650 6 1 - T 2 0 0 F S0 6 1 - T 2 0 0 F SST009T-160-200 150 m³/h54 mm +c 2705 54 mm +c 2705ø100 UK=2520SF008T-160SF010T 150x495WISE IAQSF009T 1600x400 7765 m³/hOverstrømning fra prosjekteringsrom+09 = 360.028 - OE 9011500x330 UK=2540Teknisk rom 9-503SF008T-1602x ST015T 600x1200 rist i himling