Title: 5177454 Smestad Skole - Fraviksdokumentasjon Z04.pdf
Det vurderes at den prosjekterte løsningen med sprinkleranlegg og røykskiller minst gir like god personsikkerhet som en preakseptert løsning illustrert med referansebygget.5.5KONKLUSJONDet konkluderes med at funksjonskravet gitt i §11-8 andre ledd er ivaretatt ved prosjektert løsning.x:\nor\oppdrag\sandvika\517\74\5177454\4 resultatdokumenter\41 rapporter\2019-02-28 til ukpr\5177454 smestad skole - fraviksdokumentasjon z04.docx2019-02-28 | Side 16 av 22Dokumentasjon av fravik | Smestad SkoleOppdragsnr.: 5177454 Dokument nr.: F-002 Revisjon: Z046 Verifikasjon Fravik 4: Tr 1 trapperom i RKL 3og RKL 56.1IDENTIFISERING AV FRAVIKPreaksepterte ytelser til §11-13 første ledd angir at byggverk i RKL 3/5 inntil åtte etasjer minimum skal ha to trapperom med Tr2 utførelse.