Title: +135.01=370.001-JP502T_01-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Ved motoreffekt ≥ 11 kW har elektronikkmodulen en innebygd tur- tallsregulert ventilering for kjøling. Ventileringen starter automatisk når kjølelegemet når 60 °C. Ventileringen suger inn luft utenfra som ledes over ytterflatene til kjølelegemet. Ventileringen fungerer bare nå elektronikkmodulen belastes. Avhengig av betingelsene i de aktu- elle omgivelsene suger ventileringen inn støv som samler seg i kjøle- legemet. Kontroller dette med jevne mellomrom, og rengjør ventileringen og kjølelegemet ved behov.Monterings- og driftsveiledning Wilo-Stratos GIGA, GIGA-D, GIGA B (11-22kW)55Norsk11Feil, årsaker og utbedringFeilvisningerForklaring11.1 Mekaniske feilFeilPumpen fungerer ikke eller det oppleves driftsavbruddPumpen fungerer med redusert effektStøy eller ulyder fra pumpen56