Title: +135.01=370.002-JP501T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
For optimal føring av trykkmåleledningene kan differensialtrykk- transmitteren kobles fra holdeplaten (fig. 6, pos. 6), dreies 180° rundt lengdeaksen og monteres igjen.MERK: Når differensialtrykktransmitteren dreies, må det påses at trykk- og sugesiden på differensialtrykktransmitteren ikke byttes om. For ytterligere informasjon om differensialtrykktransmitteren, se kapittel 7.3 «Elektrisk tilkobling» på side 18.Monteringen må først utføres etter at alle sveise- og loddearbeider er avsluttet og en eventuelt påkrevet spyling av rørsystemet er gjen- nomført. Skitt kan føre til at pumpen slutter å fungere.Pumpene må installeres godt beskyttet mot ytre påvirkning i frost- og støvfrie, godt ventilerte og ikke eksplosjonsfarlige omgivelser. Pumpen skal ikke monteres i fri luft.Monter pumpen på et lett tilgjengelig sted, slik at senere kontroll, vedlikehold (f.eks. mekanisk tetning) eller utskifting er enkelt å utføre. Lufttilførselen til kjølelegemet på elektronikkmodulen må ikke begrenses.