Title: +135.01=564.001-XS020T_01-A6Vxxx_UP520.xxFDV_Norsk.pdf
med integrert elektronikk for styring av endeposisjoner. Da må kjøretid måles og programmeres i parametere.UP 520/03 og UP 520/13 kan benyttes til å styre solavskjerming, motorspjeld, dør og vindu med AC 230V motormed/uten elektromekaniske endebrytere.Aktuatorene har elektrisk sammenkoblede reléer for endring av kjøreretning.Se komplett datablad for ytterligere informasjon.StrømforsyningDriftsspenningKNX / PL-link DC 21…30VStrømforbrukUP 520/03< 10 mA ved DC 24VUP 520/13< 10 mA ved DC 24VSmart InfrastructureUnrestrictedKonformitetA6Vxxx_FDV_NO 2020-08-12KabeltilkoblingerTilkoblingSolid kobbertråd 1 x 0.8 mm ø til 1 mm2 2 x 0.8 mm ø til 1 mm2Avmantling6...7.5 mm (0.24...0.29 in)KNX/PL-Link Nettverk og strømforsyning.Kabel og konfigureringStandard EIB kabel 1 eller 2 twisted pairPar 1 rød/svartPar 2 gul/hvitDimensjon20 AWG (solid kobber)Revolvering pr.ft4 MinimumKapasitans30 pF/ft eller mindreSkjerm100% folie med nøytral tråd