Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16.pdf
Gruppering GRUPPEBRYTERSørumsandvegen 931921 SØRUMSANDVer.5.5.06Tel: 63825575Dato.29.04.2015Dato:19.04.2016 15:12:11NEK 400:2014400 V TN-SSide18(32)av42BeregningsresultaterKurs nr.Q50Det er angitt at kursen ikke behøver å være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvernVariabel last: .Beskrivelse:PlatetoppMerkespenning:230,9 VAntall faser:2Laststrøm:25,00 AFasekobling:L1-NCos phi:0.9Merkeeffekt, Pn:5,2 kWUtnyttelsegrad:1Merkeytelse, Sn:5,8 kVASamtidighetsfaktor:1Spenningsfall totalt:5,9 V2,54 %Klemmespenning: 225.1...til siste fordeling:0,0 V0,00 %...over Kabel:6,4 V2,79 %Maksimal lengde:75,8 mKabel:Kabeltype/-lederløsning:PFXP 4G6 CURef. inst. met.:A2Omgivelsetemperatur:30,0 °CKabellengde:35,0 mAnnen korreksjonsfaktor1Tap i kabel:161,23 W 4,61 W/mStrømføringsevne:32,00 AKombinert vern, merking:Fabrikat:CHINT