Title: Sprinkelrapport Lofotsenteret 2022.pdf
Rutinekontroll - Side 18 av 20 Generert 30.10.2022 17:08 fra versjon 20221030-d1520660DOKUMENTASJON ProsjekteringsgrunnlagIDAlvorlighetsgrad0103 - 1LITENAvviksbeskrivelse Oversikt/inndeling av fareklasser for de ulike områ- dene fremgår ikke av tegningene.StedTrinn 1 og 2ReferanseNS-EN 12845, kapittel 4Poengtrekk1DOKUMENTASJON Dokumentasjon på vannforsyning 0105 - 1IDAlvorlighetsgradLITENAvviksbeskrivelse Manglende opplysninger om vannforsyning.StedVanninntak, begge sprin- klersentraleneSituasjonsplan med vanninnleggene inntegnet.ReferanseNS-EN 12845, kapittel 4.4.4.1Poengtrekk1Rutinekontroll - Side 19 av 20 Generert 30.10.2022 17:08 fra versjon 20221030-d1520660VurderingVURDERINGAnleggsvurdering i FG-kontroll:46Kontrollørens vurdering:60BEGRUNNELSE AV VURDERING Det finnes målinger av kapasiteten for den største delen av anlegget fra tidligere kontroller. Anleggsvurderingen settes til 60KONTROLLDato:26.09.2022Kontrollørens kommentar: