Title: Serviceavtale TILSYN (1).PDF
Trollåsveien 4 – 1414 Trollåsen– Telefon 666 99 777 – post@slkas.no – Org.nr. 999 317 391 MVA Side 44SERVICEAVTALE/TILSYNFunksjonskontrollBeskrivelse Utføres normalt 2 ganger pr. år av kompetent servicetekniker. Kvitteres i loggbok.Funksjonskontroll tavle/styringKoblingspunkter trekkes til. Isolasjon på ledninger kontrolleres for varmegang/smelting. Mangler ved kabelgjennomføringer, pakninger, brente ledninger og nipler bemerkes. Forbikoblinger som ikke fremkommer av skjema kontrolleres/fjernes/tegnes inn. Automatikk og sikkerhetsautomatikk kontrolleres og justeres. Lamper kontrolleres. Oppstart, restart og forsinking kontrolleres og justeres. Hvis jordfeil utenfor tavle avdekkes, varsles ansvarlig, så utbedring kan utføres av elektroinstallatør.Funksjonskontroll pumpePumpens gange og vibrasjoner kontrolleres. Ved førstegangs service eller etter reparasjon kontrolleres dreiretning. Driftsstrøm måles (lav driftsstrøm indikerer lav væskemengde). Motorvern kontrolleres.Funksjonskontroll shunt