Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Referanseplan 1.1 Kontorer 5.26.5 (EN 12464-1, 8.2011) Konferanse- og møterom (Ra >80.00) Horisontal 449 lx 348 lx 0.78 0.67 <=16.5 0.75 m(>= 500 lx)(>= 0.60)(< 19.00)Hovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 112 lx 279 lx 298 lx 279 lx 248 lx(>= 30 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx)Uo 0.89 0.66 0.58 0.65 0.74(>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10)Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 154/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022102.052 Lite Ensemb10.2 Sammendrag, 2.052 Lite Ensemb10.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1Type Ant.\Prod.14 xLuzense Bestillingsnr. Armaturnavn Bestykning: 3306415 : LED Panel 600x600 47W 3000K med DALI driver : 1 x LED 47 W / 4607 lmUnilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5Side 155/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202211