Title: Steni Masterboard underlagsplate.pdf
Varmekabler må monteres på en slik måte at det ikke er fare for antennelse eller skade på eksisterende gulv eller vegg. En elektroentreprenør skal forestå installasjonen av varmekabelanlegget og påse at eventuelle støpearbeider utføres etter Byggebransjens Våtromsnorm (BVN), seksjon 31.210 punkt 13: «Elektroinstallatøren skal påse at varmeenheten blir innstøpt i henhold til kravene i dette bladet». Ved montering av varmekabler på brennbart underlag, dvs. på trebaserte materialer som f.eks. sponplater, kryssfinér m.m., anbefales det at underlaget dekkes med et ubrennbart materiale (K1-A) i minst 5 mm tykkelse. I våtrom må gulvet sikres mot vannskader med en vel egnet fuktstopper (membran) som monteres slik at hele konstruksjonen holdes tørr. I gulv som skal ha fliskledning, må trebjelkelaget bygges stivere enn der det skal legges vinylbelegg. Ofte bruker man 0,3 m bjelkeavstand for å oppnå tilstrekkelig stivhet.BVN seksjon 31.210 med utdrag fra avsnitt 3 og 4 Avsnitt 3.311 Ubrennbart underlag