Title: +175=325.001_IO001_Drift _ Skötsel Parca G 700 LT.Produktinformasjon.pdf
Utför följande åtgärder innan du ansluter pannan:Rengör noggrant alla rör i systemet så att inga främmande föremål oeh inga hinder finns i systemet, eftersom detta kan påverka pannans funktion"Kontrollera att rökgaskanalen har tillräcklig dimension, att det inte finns några "flaskhalsar" och att inga hinder finns. Kontrollera också att ingen annan utrustning läcker in i rökgaskanalen (såvida den inte konstruerats speciellt för att användas med flera andra enheter). Se alltid till att följa aktuella bestämmelser och anvisningar.3.2 SäkerhetssystemSäkerhetssystemet d imensioneras efter systemtryck och effekt.Artikel nrOppningstryckEffekt3150-0310 3150-031 I2,Obar-6bar 2,5bar-6bar278 - 1020 kW700 - 1440 kwSäkerhetssvstemen består av:1 Ångsamlingskärl, DN 8O-100/150 2 Säkerhetsventil* 3 Flödesvakt, EB-f inkl givare som placeras ireturledningen.4 Katastrofskydd ERK-T inkl givare med 5 mSäkerhetssystem