Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
I tilfeller der man ønsker at ordinær temperaturregulering og sesongstyrt temperaturregulering skal være av samme type, kan dette velges for tilluftsregulering og avtrekks- luftsregulering. Verdiene for sesongstyrt temperaturregu- lering kan da stilles inn uavhengig av verdiene for ordinær temperaturregulering.Innstillinger:VerdiSesongstyrt tilluft Sesongstyrt avtrekksluft Sesongstyrt tilluft, min. Sesongstyrt tilluft, maks.Innstillings- område 0-40 °C 0-40 °C 0-30 °C 8-50 °CFabrikk- innstilling 21 °C 21 °C 16 °C 28 °CURT-regulering Med URT-regulering menes utelufttemperatur-relatert tilluftstemperatur-regulering. Dette innebærer at tilluftens temperatur reguleres i forhold til avtrekksluftens tempera- tur.En individuelt tilpasset kurve regulerer forholdet mellom tillufts- og utelufttemperatur. Kurven har fire innstillings- bare knekkpunkt.Innstillinger (se også diagram til høyre):URT-reguleringC °25r u t a r e p m e t s t f u201l l i t234iVerdi