Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
VerdiAvtrekksluft (temp.-børverdi) Tilluft, min. Tilluft, maks.Innstillings- område 0-40 °C 0-30 °C 8-50 °CFabrikk- innstilling 21 °C 16 °C 28 °Cwww.swegon.com11Sesongstyrt temperaturregulering Sesongstyrt temperaturregulering gir mulighet for å ha to temperaturreguleringer som veksler ved innstilte utetem- peraturer.Sesongstyrt temperaturregulering fungerer med aggrega- tets interne temperaturgiver, men for å oppnå best mulig funksjon anbefales ekstern utetemperaturgiver TBLZ-1-24- 3, se separat installasjonsanvisning.Hvis ordinær temperaturregulering og sesongstyrt tem- peraturregulering skal være av forskjellige typer, kan disse kombineres valgfritt, f.eks. ordinær temperaturregulering = FRT 1 og sesongstyrt temperaturregulering = tilluft.