Title: 2019-11-27 IK 1.år Elektro Termografi  BS1 AS Bytesteinen 1.pdf
UF underetg., Bytesteinen 1ID: 51169Kurser i fordelingen/sikringsskapet er ikke sikret i henhold til kursfortegnelsen. Fordeling L1, effektbryter innstilling ikke dokumentert, kursfortegnelse oppdateres.TiltakKurser i fordelingen/sikringsskapet må sikres i henhold til kursfortegnelsen (FEL §12, §32). Lukkingsfrist25.05.202027.11.2019 10:12:44 - www.norik.no2 - Må utbedres38/48AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1UF underetg., Bytesteinen 1ID: 51170Tavlen/fordelingen er ikke forskriftsmessig rengjort. Fordeling L1 rengjøres og filter luftinntak oppe venstre hjørne skiftes/rengjøres.TiltakTavlen/fordelingen må ryddes og rengjøres (FEL §10, §17).Lukkingsfrist25.05.202027.11.2019 10:12:44 - www.norik.no2 - Må utbedres39/48AvvikBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1UF underetg., Bytesteinen 1ID: 51207