Title: FDV - Luftfordelingsutstyr.pdf
tagbar påfrestning, allmänt råd: användas där krav på brand- teknisk klass ei 60 föreligger under förutsättning att avståndet till utrymmande personer och till brännbart material är så långt att inte strålningsnivån överstiger 2,5 kW/m2.efter vedertagen beräkningsmodell innebär det för denna produkt vid ei 60 att avståndet till utrymmande person ska vara minst 500 mm och till brännbart material minst 200 mm.efter vedertagen beräkningsmodell innebär det för denna pro- dukt vid ei 60 att avståndet till utrymmande person ska vara minst 900 mm och till brännbart material minst 400 mm.om det brandtekniska kravet är klass ei 30 skall motsvarande skyddsavstånd vara minst 450 mm för utrym-mande person respektive 150 mm till brännbart material.om det brandtekniska kravet är klass ei 30 skall motsvarande skyddsavstånd vara minst 650 mm för utrymmande person respektive 300 mm till brännbart material.nedanstående omfattas ej av tyPGodkÄnnande för BrandteknIsk klass.