Title: Bruksanvisning-Servitec-30_394.pdf
Kortslutning av giverspenningen.Vakuum - sprayavgassing — 01.04.2014UtbedringSett styring på automatisk drift. Tilbakestill teller "ettermatingsmengde" i kundemenyen. Utfør vedlikehold.Bytt avherdingspatroner.•Bytt EA-modul. Kontroller forbindelsen mellom opsjonskort og styring. • Bytt opsjonskort. Varsle Reflex-fabrikk- kundeservice. Kontroller spenningstilførselen. Varsle Reflex-fabrikk- kundeservice.Varsle Reflex-fabrikk- kundeservice. Kontroller kablingen ved de digitale inngangene (for eksempel vannteller). Kontroller kablingen ved de analoge inngangene (trykk/nivå). Kontroller kablingen ved den 3-veis motorkuleventilen.Tilbakestill meldingQuitQuitQuitQuitQuitQuit99.1VedlikeholdVedlikeholdForsiktig – forbrenningsfare!I varmeanlegg kan høy overflatetemperatur føre til forbrenninger på huden. – Vent til overflatene er avkjølt, eller bruk vernehansker. – Eieren skal plassere egnede varselhenvisninger i nærheten av apparatet.