Title: +038=433.002-FS018._11-Tavlebyggeren Testskjema.pdf
Ordre nr. : 16490-8 Prosjekt : Dronning Maudsgate 1-3 Tavle :+DM3.E1=433.07.01Verifikasjon av beskyttelsesleders effektivitet:Dette gjgres ved at motstanden mellom beskyttelsesleder og utsatte ledende deler males med instrument som gir en teststrgm pa minimum 10A gjennom en impedans pa 0,1ohm Motstanden skal ikke overstige 0,10hmVerifikasjon av beskyttelsesleder Ihht EN 61439:Malested(Malested JOK |HovedjordJordskinne topp av skapHovedjordjordskinner i kabelfeltRammeverk Jord | || 0 |DgrerjordHgyspenningsprgving:Utfgres pa all hovedstrgm med alle vern pa.All styrestrgm, overspenningsvern, instrumentering og kWh-malere ma veere avslatt eller frakoblet fgr test!Prgven anses som bestatt hvis det ikke forekommer gjennomslag eller overslag og grgnt lys Provespenning 300<Ui<690V 1890VIsolasjonsmaling: Det skal utfgres isolasjonsmalinger mellom strgmkretser og utsatt deler med en malespenning pa 500V. Kravet er min 10000hm/Vommentar