Title: goldskflarm1.30.pdf_2020626134733.pdf
MIRU NR. 1-10 TRYKKGIVER FOR LUFTMENGDEMÅ- LING NR. 0 KOMMUNIKASJONSFEIL MIRU oppnår ikke korrekt kommunikasjon med trykkgiver for luftmengdemåling i takvifte.MIRU NR. 1-10 TRYKKREGULERINGSGIVER NR. 1 KOMMUNIKASJONSFEIL MIRU oppnår ikke korrekt kommunikasjon med kanaltrykkgiver i takvifte.MIRU NR. 1-10 TEMPERATURGIVER DEFEKT MIRU temperaturgiver er defekt eller ikke tilkoblet.MIRU NR. 1-10 LUFTMENGDE/TRYKKAVVIK FRA BØRVERDIENS ALARMGRENSE Luftmengde/trykk har kontinuerlig oversteget eller understeget børverdien med over 20 %.AAAAABB03)03)03)03)03)03)03)10 s5 s5 s5 s5 s5 s5 s111111138- 40:8MIRU NR. 1-3 LUFTMENGDE UNDER BØRVERDIENS ALARMGRENSE Luftmengden har understeget børverdien i over lengre tid enn 30 sekunder.B01200 s028www.swegon.comPrioritetStoppForsinkelseNullstillingAlarmnr.Alarmtekst Funksjon0=blokkert0=drifts=sekund0=manuelly a p s i Dl.m m o CA=A-alarm 1=Stopp B=B-alarmm=minutt h=time