Title: 32 Mellomliggende Expansjonskar.pdf.pdf
3) Legg til 2 liter når en Vento vakuumutskiller er installert i systemet. 5) Velg et kar som har likt eller høyere nominelt innhold. 6) I solar systemer ihht ENV 12977-1: Kollektor volum Vgsolar som kan fordampe når anlegg ikke i drift; Ellers Vgsolar = 0. *) SWKI HE301-01: Gjelder for SveitsHySelect, vårt kalkulasjonsprogram, er basert pa en avansert kalkulasjonsmetode og database. Noe avvik i resultatene kan derfor forekomme.Tabell 1: e ekspansjonskoeffisientt (TAZ, tsmax, tr, tsmin), °C e Vann= 0 °C20 0,001630 0,004140 0,007750 0,011960 0,016970 0,022680 0,028890 0,0357100 0,0433105 0,0472110 0,0513e % innhold MEG* 30 % 40 % 50 % e % innhold MPG** 30 % 40 % 50 %= -14,5 °C = -23,9 °C = -35,6 °C= -12,9 °C = -20,9 °C = -33,2 °C0,0093 0,0144 0,01980,0151 0,0211 0,02880,0129 0,0189 0,02510,0207 0,0272 0,03550,0169 0,0240 0,03070,0267 0,0338 0,04250,0224 0,0300 0,03700,0333 0,0408 0,05000,0286 0,0363 0,04370,0401 0,0481 0,05770,0352 0,0432 0,0507