Title: +038=370.102-SV005T_01-FDV-dokumentasjon - IMI Hydronic Engineering AS - VA_VVS 8522031 med flere - STAD Nordic innreguleringsventil (1).pdf
Helt åpen ventil tilsvarer 4,0 omdreininger (Fig. 3). Åpning over 4 omdreininger gir ikke større kapasitet.Fig. 3 Helt åpenOBS! Dersom vannmengden ligger utenfor diagrammet, kan man gå fram på følgende måte: I eksempelet over er de aktuelle verdiene 10 kPa trykkfall, Kv=5,06 og vannmengde 1,6 m3/h. Med 10 kPa i trykkfall og Kv=0,506 får man en vannmengde på 0,16 m3/h. Kv=50,6 gir en vannmengde på 16 m3/h. Med utgangspunkt i kjente verdier, kan man altså finne 0,1 eller 10 ganger vannmengde og Kv-verdi.DiagramEn rett linje som forbinder søylene for mengde-Kv-trykkfall, utgjør forbindelsen mellom de forskjellige opplysninger. Ved å dra en horisontal linje fra aktuell Kv-verdi finner man innstillingen for respektive ventilstørrelse.101000.117027504050.224.53044253.513.520430.333153.52.52.54 3.5320.440.521074 3.5 332.52.521.50.550.41.554 3.52.521.50.70.314332.521.5111.010