Title: FDV Simployer.pdf
14250-315 315-3159 88 811 1114 1612 1213 1313 1114 14400250-40087111213131314315-4006591110111012Tabell 8, statisk lyddemping inkl. enderefleksjon Orion-Løv med Luna844Orion-LØVINNREGULERINGMONTERINGVentilen Orion-LØV kan monteres i forskjellige typer systemhimlinger eller i fast himling, se figur 5. Dersom Luna plenumskammer benyttes, pendles dette i opphengsbraketten i bakkant med gjengestang eller bånd, se figur 6.Ved innregulering må ventilfronten være påmontert. Måleslange og reguleringsvaier trekkes ut gjennom perforeringen i fronten. Spjeldet låses med låsemutter på wiren, husk å skru låsemutteren skikkelig til slik at spjeldet ikke endrer stilling. K -faktorer for utregning av luftmengde finnes på merkelappen i ventilen, eller i vår innjusteringsguide på vår hjemmeside: www.trox.no.Dampa Clip-InDg-kantA-kantVEDLIKEHOLD