Title: Hea10.v01.pdf
Tabell 5-2: Resulterende operative temperaturer, maks PPD og PMV i brukstiden for en sommersituasjon og totalt kjølebehov for kontorlandskapUt fra ovenstående oppfyller de beregnede kontorlandskap krav til PPD- og PMV-indeks i kategori II i NS-EN 15251:2007+NA2014 for en sommersituasjon.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimerichsen-horgen.noE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerNOTATMøteromFigur 5-3: Operativ temperatur, PMV og PPD dimensjonerende sommerdøgn møteromT: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 13 av 21erichsen-horgen.noNOTATSide 14 av 21Av Figur 5-3 ses det at den operative temperaturen er lavere enn 26 °C i brukstiden fra kl. 07.00-17.00, PMV overstiger ikke 0,50 og PPD overstiger ikke 10,0.