Title: +038=310.101-MO039._02-F-INNV med spyling, pumper, sondestyring.pdf
“Digital In” betyr et signal som er enten på eller av (høy eller lav), hvor høy er en verdi mellom 5 og 24 volt DC og lavt er en verdi under 2 volt. Det samme gjelder for Blokker pumpe. For bruk av DI 1 til 6, se Tabell 1. For konfigurasjonsdetaljer, se Brukerveiledningen.Digital In og Blokker pumpe kan kobles til enten passive enheter, f.eks. brytere, eller aktive enheter som forsynes med strøm og sender ut signaler. Koble til enhe- tene i henhold til figuren under.CP 112/212, 116/216Passive enheter (Trykknapp/-bryter)+12VAktiv enhet (Signalenhet)V +DI xDI yDigital InputsDigital In, Blokker pumpeTabell 1 Funksjoner for ‘Digital In’Digital InBruk i CP 112 ⁄212Standardkonfigurasjon i CP 116 ⁄ 2161Høytnivåvippe (alarm). Normalt åpenHøytnivåvippe (alarm). Normalt åpen2Ikke i brukPulskanal3Lavtnivåvippe (alarm). Normalt åpenOverløpsvippe4Stoppstrøm P1 og P2, Konfigurerbar: normalt åpen/lukketLavtnivåvippe (alarm). Normalt åpen5