Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
В качестве защитного устройства использовать только реле, входящее в комплект поставки компрессора, даже если подходящим также окажется изделие с другим номером модели. Все компрессоры TECUMSEH оснащены внешним или встроенным защитным устройством, которое реагирует на температуру и ток. Как и любое защитное устройство, оно отключает электропитание компрессора, если его работа выйдет за пределы рабочих диапазонов, определённых компанией TECUMSEH.■ 3.9. Подключение электрокомпонентов Для подключения электрокомпонентов см. электрическую схему. - Подключить все установленные на оборудованиеустройства регулировки и защиты.Зафиксировать кабели при помощи кабельных зажимов, предусмотренных для этого на агрегате.Зафиксировать кабели при помощи кабельных зажимов, предусмотренных для этого на агрегате.После выполнения электромонтажных работ закрыть электрический отсек.После выполнения электромонтажных работ закрыть электрический отсек.366465_b / 03.201726/44