Title: +135.01=727.001-MO001T_01-Ytelseserklæring SUK-SR NS 6.pdf
Fyll utskillerenheten med vann slik at den star stett under videre gjenfylling av graften. Sammenkople alle rgrforbindelser. Dersom ikke utskillerens kvadratiske oppdriftsplate i bunnen sgrger for tilstrekkelig sikkerhet mot oppdrift, mé den forankres forsvarlig i fiell eller i armert betongplate.Fyll finpukk eller singel (ikke grovere enn 12-22 mm) rundt utskilleren og pase at grovere fylimasse eller andre fremmedlegemer ikke kommer nzermere enn 200 mm fra konstruksjonen. Hvis det er fare for utvasking mé seerlige forholdsregler tas -bruk filterduk eller tilsvarende.Hvis innlgpet til utskilleren ikke ligger pa frostfri dybde, ma det frostsikres med markisolasjon minst 0,5 m utenfor det arealet tanken dekker.Hgyde fra underkant innlep til ferdig terreng er produsert pa angitt T-mal, men kan justeres pa falgende mate:Lavere: Halsen pa utskilleren kan kappes for deretter & montere kumlokk og ramme (NB! Husk & male kanten med medfelgende flekkmaling).