Title: +038=360.000-LC007T_04-Coadis line 600 Fan-coil CIAT - Manual.pdf
IT - 3N 11.47 FITI canali utilizzati possono essere rivestiti di un materiale anti-condensazione. (Fibra di vetro con uno spessore di 12 – 25 mm)Rimuovere il tappo di otturazione dall'ingresso dell'aria di rinnovo.Posizionare il canale sul manicotto di collegamento.Mettere una fascetta di mantenimento intorno al canale in appoggio sul manicotto di collegamento.Dopo il serraggio della fascetta, verificare la tenuta del collegamento.Premunirsi per gli effetti di condensazione (la valvola non si apre quando la ventilazione è spento)