Title: 2019-11-27 IK 1.år Elektro Termografi  BS1 AS Bytesteinen 1.pdf
Det er spenningsførende deler som ikke er beskyttet av IP2X- kapsling eller bedre. Fordelinger er i stor grad ikke tilstrekkelig kapslet for betjening av usakkyndig personell. Fordelinger dette gjelder skal holdes låst og merkes slik at usakkyndige ikke har tilgang.TiltakSpenningsførende deler må beskyttes av IP2X-kapsling eller bedre (FEL §20, §21). Lukkingsfrist25.05.2020ID: 51209Det er avdekket elementer med avvik: Til informasjon. Det er gjennomgående lav eller ingen belastning på underfordelinger. Underfordelinger kan derfor ikke betraktes som fullverdig termografert, det er kun synlige tegn til varmgang som evt blir avdekkt.TiltakAvvik ifølge termografering av fordeling må følges opp og utbedres. Lukkingsfrist27.11.2019 10:12:44 - www.norik.no2 - Må utbedres40/48KontrolldokumentasjonBs1 Eiendom AS Bytesteinen 1Hovedtavlerom plan 0: Hovedtavle 230V IT og hovedtavle 400V TN-C.HF, Bytesteinen 1ProsedyreEr alle spenningsførende deler beskyttet av IP2X-kapsling eller bedre?