Title: TC 20151659 Uavhengig kontroll av Brannteknisk Prosjektering TEK 10_Fravik 5.pdf
Side 3 av 4 tc 20151659 uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering tek 10_fravik 5Gjennomføring og resultater (Skal alltid inkluderes)Er det gjennomført konsekvensanalyser for de valgte brannscenarioene?Er det gjort følsomhetsanalyser?Er det gjort en vurdering av usikkerheter?Er det gitt en oversiktlig oppsummering av resultatene?Er resultatene vurdert i forhold til beslutningskriterier/akseptkriterier?Er resultatene fornuftige og rimelige i forhold til grunnlag og forutsetninger for analysen?KommentarAvvikIngen brannsenarioer er beskrevetJaIkke utførtJaIkke utførtJaIkke utført.JaIngen beslutningskriterier eller akseptkriterier er angitt. For akseptkriterium er funksjonskravet i TEK angitt.JaIkke grunnlag for å vurdere da øvrige punkter ikke er beskrevet og behandletJaSide 4 av 4 tc 20151659 uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering tek 10_fravik 5