Title: +038=360.000-ST027T_02-Colibri Ceiling Ventil Swegon - Injusteringsguide.pdf
2. Snörena lindas ett varv runt den låsskruv som finns i produkten. Spjälläget låses genom att skruven dras åt.Frånluftsdon: Sker analogt med tilluftsdon. I de fall donet är en kontrollventil sker låsning av käglans läge via en vingmutter på donets baksida.Kanalprodukter (VAV/CAV- & injusteringsspjäll): På kanalprodukterna där mätning/injustering sker med hjälp av metod A2 är spjällets vred utrustat med en låsanordning.3Mätning och injusteringBeräkning av luftflödet med hjälp av k-faktor (injusteringsfaktor):För varje mätbar produkt finns en specifik injusteringsfaktor (eller k-faktor, som den vanligen kallas) framtagen.Normalt är produkterna märkta med respektive k-faktor.Följande ekvationer används för att erhålla det aktuella luftflödet alternativt det injusteringstryck som ska gälla vid det projekterade luftflödet.q = k · √ pi(l/s)q = uppmätt luftflöde pi = aktuellt mättryck (Pa) k = injusteringsfaktorpi = (qk)2(Pa)