Title: +038=360.027-#####._04-360.027 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Integrert reversibel varmepumpe, frekvensregulert1Batteri RX/HCAntall rørraderLamellavstandLuftsideTrykkfall, tørrTrykkfall, våtLufthastighetSpenning, vinterSpenning, sommerVarmeeffekt, vinterKjøleeffekt, sommerEER (kjølefaktor)EER [tot] (kuldefaktor kompressor + varmeveksler)COP (varmefaktor)COP [tot] (varmefaktor kompressor + varmeveksler)Type kjølemedieKjølemediemengde kretsTilluftsside, vinterInnLufttemperatur13,7Relativ fuktighet38VarmeeffektAvtrekksside, vinterInnLufttemperatur13,7Relativ fuktighet99Ut20,02513,44Ut16,887Dato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000572045InnUt26,026,0°C5050%InnUt26,026,0°C5050%42,5 mm17 Pa20 Pa1,54 m/s4,07 kW7,19 kW13,44 kW27,19 kW3,783,783,3124,76R410A10,0 kgUt ved avriming7,9°C54%kWUt ved avriming6,9°C58%Side: 12/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjon