Title: 370.011 NT100 Statico-montage_SV-NO-DA-FI_low (12).pdf
Notér P0, pa, pe Det indstillede fortryk P0 skal noteres på det frie felt på type skiltet. Starttrykket pa og sluttrykket pe angives desuden på EXPlic på Statico.Drift | Vedligeholdelse Serviceintervallerne gælder for «vandtætte anlæg» med en årlig lækage på ≤ 3 liter eller ≤ 0,5 % af anlæggets volumen. Anlæg med større lækager kræver en vurdering foretaget af en sagkyndig med kortere serviceintervaller. Afvigelserne fra den indstillede værdi under idriftsættelsen må ikke være på over ∆ = − 0,2 bar ved serviceintervallet. P0: Serviceinterval ≤ 5 år: ∆P0 ≤ − 0,2 bar pa: Serviceinterval ≤ 1 år: ∆pa  ≤ − 0,2 barUdskiftning af bælgKontakt den ansvarlige IMI Hydronic Engineering kundeservice. Ved SD og SU skiftes hele beholderen, ved SG er det kun bælgen.KontrolAfhængigt af det land som Statico installeres i, er den underlagt forskrifter og regelmæssige kontroller. Anmeldelsen påhviler som regel ejeren.