Title: +175=443.001_UN001_443 Utstyr for nødlys.Produktinformasjon.pdf
feil. Selvtest utfører følgende: Overvåker batteriladingen, overvåker batteriets driftstemperatur, har innebygget testknapp for å nullstille og starte en testsyklùs, pròsessorstyrt test av lyskilde på ukebasis, prosessorstyrt test av lade funksjon hver tredje måned.test av batteriet, test av lyskilde,Nivå 2: Adresserbart heng er det automatisk selvtest medrapportering til en sentralenhet. Her presenteres alle meldinger. Adresseringen kan være på Apollo-Eltek Bus, EIB eller LON.nivå IGrønnww2. GulLJ q,RødU t ! !Lading OKIkke )adingBatte¡ifeilLysrørfeilBatteri og lysrørfeilTest pågårTeknisk s es¡f¡ TypeSentralisert 24Y 230V JaMarkerinAslys Ledelys KombiJaJzJaJaJaon Selvtest 230V med batteriJaJaJaAdresserbartJa IaJaUtbyggbar til adresserbartJaIP Effektforbruk42 42 42161'.t w 4W 1614WLyskilde8W lysrør 8W lysrør 8Vy' lysrørSkilt type10 cm l0 cm 10 cmFysiske mål Fysiske mål l0cm skilt: BxHxD:320x120x8Omm Leseavstand 20m320ci c