Title: +038=370.101-SP012T_01-FDV-dokumentasjon - IMI Hydronic Engineering AS - VA_VVS 8522437 med flere - STAPSTAD KPA Nordic.pdf
1. Stabilisering av differansetrykket over en grenledning utstyrt med forhåndsinnstillbare radiatorventiler I anlegg med forhåndsinnstilte radiatorventiler (TRV) er det lett å få et godt resultat. Forhåndsinnstillingen på radiatorventilene begrenser gjennomstrømningen, slik at det ikke oppstår for stor gjennomstrømning. STAP begrenser differansetrykket og motvirker ulyd.STAP stabiliserer ΔpL. • Innstilt Kv-verdi i TRV begrenser gjennomstrømningen maksimalt i hver radiator. • STAD benyttes til måling av gjennomstrømningen, avstenging og forbindelse med signalledning. TRVSTAP stabiliserer ΔpL. • Innstilt Kv-verdi i TRV begrenser gjennomstrømningen maksimalt i hver radiator. • STAD benyttes til måling av gjennomstrømningen, avstenging og forbindelse med signalledning. TRVTRIMSTADSTAP∆H