Title: Aggregat -360.002 - Tekn data.pdf
Fronthastighet / Trykkfall Lufttemperatur inn/ut Batterieffekt Væskemengde Væsketemperatur inn/ut Trykkfall væskeside Antall rader Finneavstand Finne / Rørmateriale Røranslutning str. Tilkoplingsside for rør Væsketype Type ETF-1198-SR-1/21.7 -18.0/22.0 147.1 1.02 70.0/35.0 15.9 2 2.0 Al/Cu 1" Foran Vann Cu-Al-FeZn P3012AC 2R-32T-1600A-2.0pa 11C 1" 1 1 1Kjølebatteri isvannShuntventil ReturvannsfølerFronthastighet / Trykkfall Lufttemperatur inn/ut Relativfuktighet inn/ut Batterieffekt Væskemengde Væsketemperatur inn/ut Trykkfall væskeside Antall rader Finneavstand Finne / Rørmateriale Røranslutning str. Tilkoplingsside for rør Væsketype Type1.7 26.0/16.0 50/88 35.7 1.06 9.0/17.0 18.5 4 2.0 Al/Cu 1" Foran Vann Cu-Al-FeZn P3012AR 4R-33T-1600A-2.0pa 16C 1" 1 1ETF-1198-SR-1/2Komponenter, avtrekkTekniske dataFilter F7 FiltermodulLengde520 mmFronthastighet / Trykkfall rene/dim. 2x592x8921x490x8920.8Plateveksler, avtrekkFronthastighet / Trykkfall Std trykkfall0.8Kammervifte