Title: 360.024 Swegon Gold RXF TOP-14 +-4000 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
4k5955535930Dato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534714Trykk PaLydnivå dB(A)0602761642640111197111958155690248410698kAll55dB71dB(A)53dB60dB(A)50dB58dB(A)57dB69dB(A)29dB49dB(A)2 Pa7 PaSide: 16/22AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.024 GOLD RXF TOP-14 +/- 4.000 m³/h - 63% samtidighetDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-100005347142x(592x592x520-10)Lufthastighet i filterseksjonen0,99 m/sAnbefalt dim. trykkfall61 PaStarttrykkfall30 PaSluttrykkfall91 Pa1Roterende varmeveksler, GOLD014FRXP01Roterende varmeveksler av typen RECOnomicStandard aluminiumTurtallsregulertTrykkfall, tilluft64 PaTrykkfall, avtrekk69 PaEkstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje0 Pa238 m³/h