Title: MA Norsk FDV 2014 LR.pdf
230 mmBolt for veggklosettm m Xm m Xx/ Se de respektive sanitærprodusentenes aktuelle mål.Fig. 5. tilkobling av klosett med S-lås. For tilkobling av klosett med S-lås benyttes MA-rør evt. rett apparatrørdel, sammen med en klosettanslutning.15Kobling av KJ-MA-Rør til SA-rør3" SA-rørJEt®-Redux kobling DE83-75 NRF 2010413MA-rør DE 75 mm4"-6" SA-rørJEt®-kobling DN 100/DN 150MA-rør DN 100/DN 150Ved samme måltoleranser på ytterdiametrene kan SA-rør monteres med JEt®-kobling eller ULtRAJEt®- kobling.Overgang fra MA-Rør til plastrørPE, PP eller PVC-rørInnstikkshylseJEt®-koblingVed overgang mellom MA-Rør og plastrør skal det benyttes innstikkhylse av plast og vanlig to-skruers jetkobling. i plastrøret. Gjelder før dimensjonene DE75 og DN 100.Instikkshylsen(nn) skal monteresInnstikkshylsen/støttehylsen skal monteres i plastrøret. ULtRAJEt- og JEtEtt- kobling skal ikke benyttes ved overgang mellom MA-rør og plastrør.