Title: DM1-3 Plan 10 lysberegningsrapport.pdf
Designer Telefon Faks E-Postcellekontor plan 10 / Arbeidsplass 1 / ResultatoversiktMålestokk 1 : 26Målepunkter16 x 16Em [lx] 812Emin [lx] 665Emax [lx] 907Emin / Em 0.819Emin / Emax 0.73316 x 647083969180.5580.431Side 17Prosjekt 111.06.2019Designer Telefon Faks E-Postdobbelt kontor plan 10 / SammenfatningTakhøyde: 2.700 m, Montasjehøyde: 2.300 m, Vedlikeholdsfaktor: 0.80Verdier i Lux, Målestokk 1:49FlateArbeidsplan Gulv [%]/ 20Em [lx] 661 314Emin [lx] 223 30Emax [lx] 1066 599Emin / Em 0.337 0.096Tak Vegger (4)70 50125 20674 26167 4340.592 /Arbeidsplan:Høyde: Målepunkter: Yttergrense:0.850 m 128 x 128 Punkter 0.000 mArmatur-stykklisteNr.AntallBetegnelse (Korreksjonsfaktor) (Armatur) [lm]  (Lamper) [lm]P [W]12FAGERHULT 13389-402 Notor 65 Delta Dir 2400 D start HL elok 3K (1.000)6280628074.0Samlet: 12560 Samlet: 12560148.0