Title: Eurotester målerestultat.pdf
TEST RAPPORTBruker:Teststed:Bøifot elektro AS Bytesteinen 1, 6517 Kristiansund NBytesteinen 1 6517 KristiansundInstrument dataType:EUROTEST COMBOSer.Nr.:17220184Modell:MI 3125BTProdusent:Metrel d.d.Nr. 11ResultatBytesteinen 1 / =433.202 / SIKRING2 30.03.2021 14:20:57Z-LINEZ: 0.57ΩIsc: 404A Sikringstype: C SIKRING I: 16A SIKRING T: 0.4s Isc_lim: 160.0A Isc(0.38%): 153A Isc(0.76%): 307A Isc(1.15%): 464A22Bytesteinen 1 / =433.202 / SIKRING2 30.03.2021 14:21:19RCD II: 19.5mAUci: 6.5V t: 52.5ms Idn: 30mA type: AC Ulim: 50V33Bytesteinen 1 / =433.202 / SIKRING2 30.03.2021 14:21:43R ISOR: >999MΩ Um: 525VUiso: 500V Grenseverdi: 1MΩ44Bytesteinen 1 / =433.202 / SIKRING2 30.03.2021 14:21:54R ISOR: >999MΩ Um: 525VUiso: 500V Grenseverdi: 1MΩ55Bytesteinen 1 / =433.202 / SIKRING2 30.03.2021 14:22:14R ISOR: >999MΩ Um: 525VUiso: 500V Grenseverdi: 1MΩ66Bytesteinen 1 / =433.202 / SIKRING2 30.03.2021 14:22:36Testet av: Andreas PedersenSide:1