Title: Tilsyn av tilfluktsrom.pdf
v’ Testkjgring og kontroll av ventilasjonsaggregater. (Sjekker fglgende: Reimer, dempere, handsveiver, dreieretning.) v Trykkprgving av rommene (Montering av lgse degrterskler, betjening av hurtiglukkerventiler, avstenge fredsventilasjon, stenge alle tilfluktsroms @pninger.) v’ Kontroll av ABC-filter enheter, plomber, dempere og drenering (Avdekke eventuelle skader.) v Smgring og kontroll av dgrer, luker og pakninger v Funksjonskontroll og smering av ventiler v Kontroll av overtrykksmalere (Sjekke at faler ledning er dpen og i orden og overtrykksmaler ikke er misvisende.) v Funksjonsprgve av ngdlys (Sjekke at alt fungerer og alt tilstede.) v Funksjonspreve av slusedgrsignaler (Kontroll av endebrytere, signal lyd og lys.) v’ Sjekk av Igst utstyr, antall og tilstand v’ Ettersyn av instruksene og siffermerkingen, tilstedevaerelse og tilstand v Kontroll av evt. rustskader (Pa dgrer, dgrterskler, luker, kanaler, abc-filtre.) v Visuell sjekk av det elektriske anlegget for dpenbare feil og mangler. (Ledninger,