Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
≥ 150MM MUR ELLER BETONG - VEGGER≤ 8mm åpning mellom rør og konstruksjonPlastrørTett åpninger med Protecta FR Akryl på begge sider≥ 8mm åpning mellom rør og konstruksjonPlastrørTett åpninger med 20mm dyp Protecta FR Akryl på 20mm dyp bakdytt av steinull på begge siderProtecta FR Rørmansjett på begge siderFestes med Ø 4mm betongskruerProtecta FR Rørmansjett på begge siderFestes med Ø 4mm betongskruerPVC rør (PVC-U & PVC-C)Beskrivelse av rør & rørmansjett Godstykkelse [mm] 2.0 – 3.7 2.0 – 3.7 2.0 – 3.7 2.1 – 3.9 2.2 – 4.3 2.3 – 4.9 2.4 – 5.2 2.5 – 5.6 2.7 – 6.6 3.1 – 7.5 3.5 – 8.4 4.0 – 9.5 9.2Rørdiameter [mm] 32 40 50 55 63 75 82 90 110 125 140 160 315Minimumshøyde mansjett [mm] 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 75C/CEI 180 (E 240) EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 120 (E 120)BrannmotstandU/CC/U