Title: Wat2.v02.pdf
Påfylling av varme- og kjøleanlegg Det etableres nytt påfyllingsarrangement for varme- og kjøleanleggene. Dette kan tilknyttes automatisk påfylling via IMI sitt etterfyllingssystem. Det er viktig at alarmer sendes til SD- anlegg hvis påfylling er unormal.Lekkasjedeteksjon Det skal installeres et lekkasjedeteksjonssystem som er i stand til å oppdage større lekkasjer i vannforsyningen. Systemet må dekke all vannforsyning fra hovedledningen og inn i bygningen og på tomten. Lekkasjedeteksjonssystemet skal være utformet slik at det oppnås ett poeng på WAT 3, og skal oppfylle følgende kriterier.Skal være hørbart når det er aktivert • Skal aktiveres når vanngjennomstrømningen passerer vannmåler/datalogger med en gjennomstrømningsmengde som er større enn et forhåndsinnstilt minimum for en forhåndsinnstilt periode