Title: MA rør.pdf
For å unngå lydoverføring gjennom solide konstruksjoner bør kontakt med murverk unngås: - Rørsystemet bør ikke være i kontakt med vegger eller tak på noe punkt. Gjennomføringerbørtettesmed brannsikkert mineralull.Festemateriale bør utstyres medFraunhofer testesystemvannmengde testet: a) 0,5 l/s b) 1,0 l/s c) 2,0 l/s d) 4,0 l/s2m g k 0 2 2/øverste etasjenederste etasje testresultater:a) 6,1 dB(a) b) 9,7 dB(a) c) 14,5 dB(a) d) 19,9 dB(a)innleggsdeler i gummi som ikke må presses for hardt mot røret når klammen lukkes.Påsværtutsattestedererdettilrådeligå bruke spesielle støydempende festeklammer. I vertikale rør bør rørsikringer ikke monteres for langt fra hverandre slik at for høy belastning på gummiringen unngås.2m g k 0 2 2/kjeller testresultater:a) 12,1 dB(a) b) 16,3 dB(a) c) 20,1 dB(a) d) 24,9 dB(a)