Title: 365 R›ykmeldere i ventilasjon monteringsveiledning.pdf
Example of location before air inlet.Returluftintag.Air inlet.5 dh3 dhVid stora temperaturskillnader t.ex. utomhus eller på kallvindar måste Uniguard isoleras från omgivande luft. Se punkt 9.Where large temperature variations occur, e.g. on outdoor locations or in areas subject to external temperatures (roof, attics), the Uniguard should be insulated, see para 9.Hydraulisk diameterCIRKULÄR KANAL CIRCULAR DUCTREKTANGULÄR KANAL RECTANGULAR DUCTHydraulic diameterd = Dhd = h2xHxW H+W HØ DWExempel på installation med störkällor:MIN 3xdhUG-3MIN 5xdhUG-3h d x 3 N MI3 - G UMIN 5xdhUG-3Example of installation at sources of interference:fläkt - spjäll - ljuddämpare - batteri - luftbehandlingsaggregat - kanalböj - avgrening - dimensionsförändringUG-3FLÄKT FANh d x 3 N MI3 - G UMIN 5xdhMIN 3xdhUG-3KANALBÖJ DUCT BENDMIN 3xdhUG-3UG-3MIN 5xdhFRÅNLUFT / RETURN AIRTILLUFT / INLET AIR