Title: +135.01=244.003-DI002T_01-FDV Branngardiner Nittedal ungdomsskole.pdf
230 VAC. +/- 10% Sjekk strømkilden og i sikring.2.Utgangsspenningen fra sentralen er 24 V. Sjekk at det er 24V ut på klemmene til gardinen.7Side 6 av 15GF/85226FDV 813.Sjekk forbruket på kretsen. Tabellen viser normalt strømforbruk i forhold til antall motorer i bruk.Ant.Motorer1 2 3 4 5 6Maks forbruk holdestrøm (A/24V) 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8Maks.forbruk motor (A/24V) 3 6 9 12 15 184.Kontroller batterienes tilstand. Kontroller om LED–lampe for lavt batterinivå lyser Lyser den må tilkoblingene sjekkes. Er tilkoblingene riktige og problemet vedvarer må batteriene skiftes. Mål batterispenningen på hvert batteri som være 12 til 14V. Batterier skiftes etter behov, men minimum hvert 3. år.2.3 Rutinemessig kontroll Årskontroll må utføres og dokumenteres iflg EN-12101-2 ta kontakt på service@bramo.no Øvrig kontroll i henhold til egen IK.3. ELEKTRISKE KOMPONENTER3.1 CBM Styresentral7Side 7 av 15GF/85226FDV 813.1.1. Generelt: