Title: +135.01=370.001-RT401T_01-320 Datablad Tempføler vann_QAE21xx.pdf
Tidkonstant Med dykrör Utan dykrör Mätnoggrannhet Instickslängdca 30 s ca 8 sse avsnitt Funktion se avsnitt TypöversiktTryckklassse avsnitt TypöversiktKapslingsklassse avsnitt TypöversiktIsolerklassSkruvklämmor förIII enligt EN 60 730 1 x 2.5 mm2 eller x 1.5 mm2Kabelgenomföring viaSkyddshylsa Kabelförskruvningför 5,5...7,2 mm kabeldiameter M 16 x 1,5Tillåtna ledningslängderse datablad för resp. regulatorDriftOmgivningsförhållanden Temperatur (kapsling) Fuktighet (kapsling)enligt IEC 721-3-3 klass 3K5 – 40...+ 70°C 5...95 % RFTransportOmgivningsförhållanden Temperatur Fuktighet Omgivningsfaktorer och deras strängheterenligt EC 721-3-2 klass 2K3 – 25...+ 70°C < 95 % RF klass 2M2Bottenplattapolykarbonat, RAL 7001 (silvergrå)Kapslingslockpolykarbonat, RAL 7035 (ljusgrå)InsticksrörRostfritt stål enligt DIN 17 440, stål 1.4571DykrörMässing (CuZn37)KlämringskopplingRostfritt stål1.4404, 1.4435, 1.4571