Title: DM1-3. 360.009 (8 etg) R&H - Målerapport rev.2.pdf
MÅLEPROTOKOLLVersjon nr 3Dato 17.02.01Blankett nr.: 68-091ANLEGG : Dronning Maud 1-3 SYSTEM : 360.009 8 etgTILLUFT ROM NR.TILLUFT Prosjektert Målt m3/hm3/hWc 415 Wc 416 Wc 417 HcWcAVTREKKAvvik Prosjekt Målt m3/h m3/h 100 100 100 100%99 98 99 99Dato : Ref. :Avvik %1 -2 -1 -129.10.2020 Harald Jensrud ANMERKNINGTotal004003951KVALITETSHÅNDBOK Randem Hübert A/S - Stansevn. 11, 0975 OSLO - Telefon: 22 90 07 00 - Telefax: 22 90 07 10 E-mail: service@hybra.no