Title: +038=360.018-#####._07-360.018 GOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.018 - 360.018 GOLD25FRXHC +/- 7.500 m³/h - 100%Dato: 12.09.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000340056GOLD F RX/HC Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende dataAggregatstørrelse025Lufttetthet1,200kg/m³Tilluftsmengde7 500 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal35PaTilluftskanal200PaAvtrekksluftmengde7 500 m³/hStatisk trykkfallAvtrekkskanal100PaAvkastkanal50PaKlimatdataOslo, NorwayDimensjonerende utetemperatur, sommer26,0°CDimensjonerende luftfuktighet, sommer50 %Laveste dimensjonerande uteluftstemperatur20,0°CDimensjonerende luftfuktighet, vinter85 %Tilluftstemperatur, sommer16,8°CTilluftstemperatur, vinter20,0°CNøkkeldataSFPvRene filtre1,88kW/(m³/s)Tilluftens tørre temperaturvirkningsgrad82,6 %Eurovent energieffektivitetsklasseA+2016Kontroll mot kommisjonens forordning (EU) nr 1253/2014