Title: +038=360.000-LD051._05-Paragon Fan-coil Swegon - Produktdatablad.pdf
När nyckelkortet (eller motsvarande) aktiveras i rummet ökas luftflödet från ekonomiskt lågflöde till normalflöde, samtidigt som temperaturen anpassas till komfortnivå.5 = Extern temperaturgivare6 = Handenhet för ändring av fabriksinställningNär rummet är tomt återgår ventilation och temperatur till ekonominivå.Utöver den automatiska rumsregleringen kan gästen manuellt justera önskad temperatur och luftflödet.För vårdrum och liknande kan det enklare rumsstyrsystemet LUNA användas. Temperaturen kan regleras individuellt i varje rum men luftflödet är konstant.För mer information om CCO-ventilen, se CCO produkt- blad på www.swegon.se9Dimensionering BeteckningarRekommenderade gränsvärden, vattenP: Effekt (W, kW)Max. rekommenderat drifttryck (över enbart batteri):1600 kPa *v: Hastighet (m/s)q: Flöde (l/s)Max. rekommenderat provtryck (över enbart batteri):2400 kPa *p: Tryck (Pa, kPa)Gäller utan monterad styrutrustningtr: Rumstemperatur (°C)tm: Medelvattentemperatur (°C)