Title: 360 IV produkt Aggregat el skjema.pdf
KJØLEGJENVINNING Ved kjølebehov og dersom fralufttemperaturen går under utetemperaturen, starter varmeveksleren kjølegjenvinning.REGULERINGSSEKVENS: Roterende varmeveksleren styres i sekvenser. Ved driftsfeil på varmeveksleren aktiveres en alarm.Elektrisk batteri styres i sekvenser. Ved økende varmebehov øker batteriets effekt.TILFØRSELSREGULERING: Trykkmåler GP1 og GP2 holder lufttilførselen i til- og avtrekksluftkanalen konstant via omdreiningsstyrte vifter. Dersom tilførsel avviker fra utregnet verdi etter innstilt tid, aktiveres en alarm. Aktuell luftmengde i til- og avtrekksluftkanalen kan avleses.FILTEROVERVÅKNING: Den tilluft og avtrekk filter alarmgrense er beregnet på den aktuelle luftstrømmen, overgikk alle alarmgrensene, går alarmen.BRANN: Når tilluftmåler eller fraluftmåler overstiger innstilt alarmgrense, aktiveres brannlarm.ENVISTAR MXCFFUNKSJONSBESKRIVELSENo.REVISIONSIGN.DATEHelsehuset 36.01DATE2021-06-15 PROJECT NUMBER 8516-1043DESIGNED BYDK ACCEPTED BYCONT.