Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
2. Hovedinnstilling Hovedinnstilling kan velges ved installasjon og er en hjelp til å konfi gurere og starte aggregatet. Her kan tid og dato, luftmengdeenhet, luftmengde regu- leringsmodus, luftmengde driftsnivå, temperaturregule- ring, temperaturinnstilling samt vifteposisjon stilles inn.For nærmere informasjon se resp. funksjon iht. nedenfor.Se avsnitt 4.3.1 Se avsnitt 4.1.6 og 4.2.4Se avsnitt 4.1.3Se avsnitt 4.1.2Se avsnitt 4.2.3 Se avsnitt 4.2.2. Se avsnitt 4.10.13. Filterkalibrering Kalibrering av samtlige fi ltre skal skje første gang ved igangsetting, når kanalsystem, luftenhet og eventuelle justeringsplater er montert og justert. Deretter hver gang fi lteret byttes. Kalibrering skal da aktiveres for fi lteret/fi ltrene som er byttet ut. Aktuelle fi ltre er tilluft forfi lter, avtrekksluft forfi lter, tilluft internt fi lter, avtrekksluft internt fi lter og tilluft etterfi lter.