Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
18(1) Vid ingående köldbärartemperatur under 7,5 °C vid uppstart, kontakta tillverkaren. (2) Är den utgående köldbärartemperaturen lägre än 5 °C krävs frysskyddslösning. Se tillbehör 6 för tillämpningar med låg utgångstemperatur (< 5 °C) hos förångarens köldbärare.(3) Vid tillämpningar där kondensorns ingångstemperatur ligger under 15 °C rekommenderas en 3-vägsventil. Denna 3-vägsventil kan styras av den analoga 0-10 V-utgången på TouchPilot Junior-styrenheten.(4) Vid en flödeshastighet som motsvarar en maximal temperaturskillnad på 5 K påvattensidan.30WG + tillbehör 6Minimalt MaximaltFörångare Ingående köldbärartemperatur vid uppstart Utgående köldbärartemperatur under drift Skillnad mellan ingående och utgående köldbärartemperatur°C °CK9,5(1) -12(1)2.527 205Kondensor Ingående köldbärartemperatur vid uppstart Utgående köldbärartemperatur under drift Skillnad mellan ingående och utgående köldbärartemperatur°C °CK15(2) 202.555(3) 6018