Title: Technical document Report Ventilasjon 36.01 Kjeller betjener 1etg NordØst 24.02.2023 Industriveien 7 (ID 1313972).pdf
Temperatur målingerKommentarerTemperatur inntak/ før varmegjenvinner (T1) | 3,0 Temperatur tilluft Temperatur avtrekk (T3) Temperatur avkast Sett punkt tilluft - hvis tilluftsregulering| 20,9 | 21,9 | 11,1 | 21,0Servicerapport VentilasjonOrdrenummer 36443623 Kontrakt nummer 40020482 Besøksdato 24.02.2023 - 24.02.2023VEN 1VEN 2VEN 3Side 2 / 5Kunde (#0010075969) INDUSTRIVEIEN 7 AS AddresseIndustriveien 7 6517 Kristiansund NFirma Caverion Norge AS Leder , Caverion referanse Tommy Utheim,Kontaktperson Nina M KorfurUtstyr 36.01 Kjeller betjener 1etg NordØstKontrollpunkterKontroll av trykkfallKommentarerElektriske målingerKommentarerK1 Sonenatteri 1 17,0 17,2 17,8 K2 Sonebatteri 2 17,3 17,3 17,8| 21,2 21,7 21,0 Strømmåling tilluft (L1-L2-L3) Strømmåling avtrekk (L1-L2-L3) | 42,5 42,6 43,0 Spenning 230/400v Strømtrekk v.batteri-Trinn 1 Strømtrekk v.batteri-Trinn 2| 230v; | 39,0 38,2 38,0 | 37,7 37,5 37,8Kontroll av automatikk og innstillinger KommentarerStatus | OK