Title: 32 Aktuator Ta+Slider+500.pdf.pdf
Deteksjon av ventiltilstopping Hvis posisjoneringen stopper før ønsket verdi er nådd, vil aktuatoren tilbakestille seg for å gjøre et nytt forsøk. Aktuatoren vil flytte seg til konfigurert feilsikker posisjon etter tre forsøk. Standard innstilling: PåFeilsikker posisjon Helt forlenget eller tilbaketrukket posisjon når følgende feil oppstår; lav strømforsyning, signalbrudd, tilstopping av ventil eller feil ved kalibrering av slaglengde. Standard innstilling: Helt forlenget posisjon.Diagnostisering / logging De siste 10 feilene (lav strømforsyning, linjebrudd, tilstopping av ventil, feil ved kalibrering av slaglengde) med tidsangivelse kan leses av ved hjelp av HyTune app + TA-Dongle. Feil som er logget vil bli slettet ved frakopling av strøm.Forsinket start Aktuatoren kan konfigureres med en forsinket start (0 til 1275 sec.) etter spenningsbortfall. Effektivt for styringssystemer som i seg selv har lang oppstartstid. Standard innstilling: 0 sekunder.Versjon I/O og Plus: