Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 20151: Hovedskjerm: alarm2: Grupper med ubehandlede alarmer3: Alarmer i gruppa4:AlarmdetaljerFig 39: Figur som viser hvordan man skal navigere mellom de ulike ”alarm” skjermbildene/ menyene.# 74/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 201510.ICP – OPSJON MED SIRKULASJONSPUMPE10.1 IntroduksjonTICP opsjonen, Integrated Circulation Pump, er for systemer som ikke har ΔP på minimum 1,5 bar mellom innløp og utløp som genererer riktig gjennomstrømning, eller systemer som av en eller annen grunn trenger mer stabil vannstrøm gjennom EnwaMatic®.En vanlig utfordring i varme- og kjølekretser er frekvenskontrollerte systempumper som vil, avhengig av pumpas hastighet, gi variabel trykkdifferanse over EnwaMatic®. For å sikre en stabil vannstrøm gjennom EnwaMatic® bør man velge ICP opsjonen. ICP opsjonen kan installeres i kombinasjon med både EnwaMatic® Automatikk – og EnwaMatic® BAF enheter.10.2 Tekniske- og operasjonelle data.10.2.1 Sirkulasjonspumpa