Title: +135.01=370.001-JP501T_02-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Lufte pumpen ved å løsne lufteventilene (Fig. 41, pos. 1). Tørrkjøring ødelegger pumpens mekanisk tetning. Ikke luft differansetrykkgive- ren (fare for ødeleggelse). ADVARSEL! Fare på grunn av svært varm eller svært kald væske under trykk! Åpnes ventileringspluggen helt, kan det renne eller sprute ut svært varmt eller svært kaldt medium i form av væske eller damp under høyt trykk, avhengig av temperaturen på mediet og systemtrykket.Åpne ventileringspluggen forsiktig. • Beskytt modulboksen ved lufting mot vann som kan renne ut.Fig. 41: LufteventilADVARSEL! Fare for forbrenninger eller fastfrysing hvis pumpen berøres! Hele pumpen kan bli svært varm eller svært kald, avhengig av pum- pens / anleggets driftstilstand (medietemperaturen).Hold avstand under driften! • La pumpen/anlegget kjøle seg ned før arbeider utføres. • Bruk verneklær, vernehansker og vernebriller ved alt arbeid på pumpen.