Title: +038=360.027-#####._04-360.027 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.Avtrekksluftmengde7 000 m³/hInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)608 PaStatisk trykkøking i SFPv beregning562 PaTemperaturheving p.g.a. vifte0,8 °CMin. hastighet280 omdr/minTurtall i SFPv beregning1 687 omdr/minDimensjonerende hastighet1 723 omdr/minMaks. hastighet1 890 omdr/minDimensjonert eleffekt til motor(er)2,00 kWEleffekt til motor(er) ved SFPv beregning1,85 kWMerkeeffekt2,40 kWMotoropsjon1MotorbetegnelseDOMEL 748.3.492Antall motorer/vifter i hver luftretning1Side: 7/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.027 - 360.027 GOLD25FRXHC +/- 7.000 m³/h - 100%Total statisk virkningsgrad inklusiv drivenhet