Title: 2021, Des - Teknisk Rapport Ventilasjon 360.004, Nordomatic.pdf
Nordomatic ASSERVICERAPPORT - VENTILASJON AUTOMATIKKAnleggSDC nr.PPV20 192.168.1.34SystemDato Des-21360.004Utført av CHMTavle Plan2,3,4 øst, kjellerInstillingsverdier ; Funksjon Driftstid Tilluft temperatur Kompenserings kurve Avtrekksluft temperatur Veksler sommer / vinter drift Filtervakt tilluft Filtervakt avtrekk Viftevakt tilluft Viftevakt avtrekkluftInstillinger 0640-1935 x 5 + 1000-1200 lør-søn1\2 hast 20,1°C\set 20°C -20-21°C\-10°C-21°C\0°C-21°C\10°C-21°C\20°C-20,5°C 21,7°C\set 22,0°C 15°C 220Pa 240Pa 40Pa 40PaGjennomgang ; Komp.nr 360.004 - .RT901 .KA401 .QD401 .RT402Automatikk Servicevendere for vifter og pumper Display funksjoner Uteføler Spjeldmotor inntaksspjeld Filtervakt tilluft Tillufts temperaturføler inntakNom.strøm Kontrollert✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓Justert - - - - - -Kommentar2,3°C6,2°C.JV401Tilluftsviftemotor Strøm – Forbruk HØY Strøm – Forbruk LAV✓53%.RT401 .RP402 .RF401