Title: 360.010.pdf
AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.010 GOLD25FRXHC +/- 6.750 m³/h - 100% samtidighetDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534414GOLD F RX/HC Produsert av Swegon, Kvänum, SverigeDimensjonerende dataAggregatstørrelse025Lufttetthet1,200kg/m³Tilluftsmengde6 750 m³/hStatisk trykkfallInntakskanal35PaTilluftskanal180PaAvtrekksluftmengde6 750 m³/hStatisk trykkfallAvtrekkskanal30PaAvkastkanal130PaKlimatdataOslo, NorwayDimensjonerende utetemperatur, sommer26,0°CDimensjonerende luftfuktighet, sommer50 %Laveste dimensjonerande uteluftstemperatur20,0°CDimensjonerende luftfuktighet, vinter85 %Tilluftstemperatur, sommer16,7°CTilluftstemperatur, vinter20,0°CNøkkeldataSFPvRene filtre1,78kW/(m³/s)Tilluftens tørre temperaturvirkningsgrad83,6 %Eurovent energieffektivitetsklasseA+2016Kontroll mot kommisjonens forordning (EU) nr 1253/2014