Title: DM1-3-HEA-8_5-D-Luftinntak-avkast.REV01.pdf
n:\519\10\5191019\4 resultatdokumenter\41 rapporter\cfd analyse dronning mauds gate 1-3 - breeam hea 8.docx2020-01-13 | Side 2 av 27CFD analyse Dronning Mauds gate 1-3 BREEAM Hea 8 Oppdragsnr.: 5191019 Dokumentnr.: CFD-01 Versjon: 02SammendragKravet for lav kortslutning i Hea 8 i BREEAM-NOR ver. 1.1 (2012) er 10 meters avstand fra avkast til inntak. Det må dokumenteres at løsninger som ikke overholder dette kravet vil gi minimalt med kortslutning.Denne rapporten beskriver CFD-simuleringer utført for de konkrete avkast- og inntaksløsningene for rehabiliteringen av Dronning Mauds gate 1-3, for dokumentasjon i henhold til BREEAM. I rehabiliteringsplanene for bygget er det valgt både tradisjonell avkastløsning (diffust avkast med rist) og jethetter med høy lufthastighet.Komparativ CFD-analyse viser at jethette-løsningene for avkast overholder bedre kravet i BREEAM enn løsninger basert på rist.