Title: +038=360.025-#####._10-360.025 Kjølebatteri DX Kondensatorbatteri CD R&H - Materialspesifikasjon.pdf
av galvanisert stål I aggregatkabinett kW 15,9 oC/ 26 oC 41,4 94 Pa R407c 45oCKvalitetssystemRandem & Hübert A/S, Stansevn. 11, 0975 Oslo - Tlf.: 2290.0700 - Fax.: 2290.071029/09/2021R&H AS DM 1-3360,021/023/025 DX.. . . . . . . .Arild. . . .KAPASITETS DATA:CC Arild-31-00006/2 13 17179Rel. 6.4.5 25-03-2021Utv. gass Omgivende trykk.Kapasitet Gassm. Luftmengde - vekt Inng. temperatur Relativ fuktighet Utg. temperatur Utg. rel. fuktighetLuftmmHg kW Sm³/h kg/h °C % °C %760 12.00 3000 3613 Følbar varme faktor 25.00 Kondensat mengde 60.00 Aktuell hastighet Trykkfall 17.71 Trykkfall u/avfukting 80.32kg/h m/s Pa Pa0.62 6.40 2.13 45 30R407cInnv. væske Fordampingstrykk .KondenseringstrykkFordampingstemp.5.75bar(a) bar(a) °C kg/h mm17.52 Væske temperatur 5.00 271 16.00Underkjøling Trykkfall Trykktap over fordeler Trykkfall kappilarrørOverheting Væske mengde ØD fordeler Kappilarrør Ø 5 lengde 550 mm N°1 Batteri Cu-Al-FeZn P25ED 3R-25T-650A-3.0pa 6C 28 mm€