Title: Rapport termografering - NS-EN 13187.pdf
18,1°CNotenr. PlasseringIR IR 0049 AA24Se plantegningSp213,9°CSp316,2°CSp4Kommentar Luftlekkasje og avvikende temperaturer i himling og på vegg mot sjakt. Sp3 er brukt som referanse mot Sp4.12,0°C m/s 5,0Åslyveien 19 | 3170 SEM | Norge Telefon: 33 34 99 80 post@omegaakerholdt.no www.omegaakerholdt.novedlegg termografi side 24Sp116,8°CNotenr. PlasseringIR IR 0051 AA25Se plantegningSp214,6°CSp315,0°CKommentar Luftlekkasje i overgang glass – pakning.Åslyveien 19 | 3170 SEM | Norge Telefon: 33 34 99 80 post@omegaakerholdt.no www.omegaakerholdt.noSp4°C m/s 1,4vedlegg termografi side 25Sp116,6°CNotenr. PlasseringIR IR 0053 AA26Se plantegningSp213,1°CSp312,4°CSp4Kommentar Nedkjølt felt på vegg mot søylepunkt ved døråpning og ved terskel. Sp3 er brukt som referanse mot Sp4.10,4°C m/s Ikke måltÅslyveien 19 | 3170 SEM | Norge Telefon: 33 34 99 80 post@omegaakerholdt.no www.omegaakerholdt.novedlegg termografi side 26Sp119,6°C