Title: Radiator.pdf
3.Sett pa forinnstillingsklokken.4. Nullstill skalaen mot indeksmarkeringen5. Skru opp strupeventilen det antall runder man gnsker, slik at Kv-verdien stdr midt i mot indeks markeringen. Om man kun bruker handverktgy skrus antall runder i henhold til diagram.5. Monter plastlokket.ForinnstillingsklokkenFv4 T~Handverktgy F61] ul>ANELRADIATORERANSLUTNINGARVENTILARRANGEMANG V4 BOTTEN OCH SIDA 2-R6R Thermopanel V4 radiatorn &r férsedd med insvetsat dolt ventilarrangemang med bade botten och sidoanslutning. i 168 Ventilhuset har férmonterad MMA-insats typ TIF som arinstéliningsbar enligt nedan. Insatsen passar till termostatermed M28 x 1,5 ganga (t. ex. MMA, Danfoss eller TA).. N = Anslutningsgangor for kopplingar —M22 x 1,5. ¢Instéllningsomrade Ky 0,010,583 e 2Vid 2k PbandKvs =0,85TVILLINGKOPPELTvillingkoppel ger mjlighet att ansluta en parallelikopplad radiator till V4 utan att anvinda T-ror.