Title: Ekspansjonskar.pdf
SGSWNRF nrArtikkelnr.DLV 20 A DLV 25 A16 16130 1380,61 0,71Rp3/4 Rp1Rp3/4 Rp1G3/4 G3/4-746 2000 301010-50601STeknisk beskrivelse – ManometerAnvendelsesområde: Varme-, sol- og kjølesystemer. Bruk i anlegg i henhold til EN 12828, SWKI 93-1.Trykk: Laveste tillatte trykk, PSmin: 0 bar Maksimalt tillatt trykk, PS: 4 barFunksjon: Kontroll av systemtrykk.Temperatur: Maksimalt tillatt temperatur, TS: 60 °C Laveste tillatte temperatur, TSmin: -10 °CManometerManometer H 0-4 bar displayområde, med markering av ønsket grønt målområde for arbeidstrykk.TypePS [bar]Dm [kg]SNRF nrTypenH44800,3R1/28403239501 103711IMI PNEUMATEX / Trykksetting og trykkvedlikehold / StaticoTeknisk beskrivelse – Termo-hydrometerAnvendelsesområde: Varme-, sol- og kjølesystemer. Bruk i anlegg i henhold til EN 12828, SWKI 93-1.Trykk: Laveste tillatte trykk, PSmin: 0 bar Maksimalt tillatt trykk, PS: 4 barFunksjon: Kontroll av systemtrykk. Kontroll av systemtemperatur.