Title: FDV Simployer.pdf
a k i t r e Vt n e s33la k i t r e V2211203040 5075 100150 200300 400600 800[l/s][l/s]203040 5075 100150 200300 400600 8002500[m‡/h]2500 [m‡/h]100200300500700 10001500100200300500700 10001500Diagram 14, kastelengde Tellus-LØV-S, +10gr.Diagram 15, kastelengde Tellus-LØV-S, isotermt735Tellus-LØVMONTERINGVentilen pendles med gjengestag i gjengehylsa i toppen av kammeret. Hylsa har M8 gjenger. Er det ønskelig å bruke M6 gjengestag benyttes skive og mutter inne i kammeret.Figur 6, montasjeINNREGULERINGVed innregulering må ventilfronten være påmontert. Måleslange og reguleringswire trekkes ut gjennom spalten. Spjeldet låses med låsemutteren på wiren, husk å skru låsemutteren skikkelig til slik at spjeldet ikke endrer stilling. K-faktorer for utregning av luftmengde finnes på merkelappen i ventilen, eller i vår innjusteringsguide på vår hjemmeside: www.trox.no.VEDLIKEHOLD