Title: 360.027 GOLD 25 FRXHC +- 7.500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Maks motorvirkningsgrad (inkl. motorstyring 92,0%)FMEG, kammervifte inkl. motorstyringDato: 04.01.2021 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 10000836641Ut ved avriming7,9°C54%kWUt ved avriming6,9°C58%InnUt26,016,0°C5083%27,19kW0,133l/minInnUt26,041,1°C5021%6 300 m³/h539 Pa493 Pa0,7 °C280 omdr/min1 511 omdr/min1 550 omdr/min1 890 omdr/min1,48 kW1,36 kW2,40 kW1DOMEL 748.3.492163,7 %95,0 %7213/25AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.027 - GOLD25FRXHC +/- 7.000 m³/h - 90%Forordning(EU)Nr 327/2011 allomf. virkningsgradSFP1Anslutningsgavl, TilluftStatisk trykkfall1Varmebatteri, vann, TBLA-5-120-050-2-2Ventilsats varme/kjøleInkl.motor, ventil, frostvakt og hurtigkobling (kvs = 4)EffektvariantAntall rørraderAntall kretserAnslutningsnummerLamellavstandTrykkfallLufthastighet