Title: 370.011 MV501 Vannrenseanlegg EnwaMatic Manual.pdf
Plugg inn strøm- og signalkabel fra ventil D til kontakt 10 og 11 på undersiden av kontrollskapet.7Plugg inn strømkabel fra ventil E til kontakt 12 på undersiden av kontrollskapet.8Plugg inn strømkabel fra vannstrømsensor BAF til kontakt 13 på undersiden av kontrollskapet.9For tilkobling av ICP (sirkulasjonspumpe) og BMS (SD) opsjon (2,19), vennligst følg instruksjoner gitt i Vedlegg A: EnwaMatic® Opsjoner.# 64/94EnwaMatic Manual NO_V.1.15 sep 20159.7 Oppstart9.7.1 Å fylle opp og etablere vannstrøm gjennom EnwaMatic® BAFFølg oppstartsprosedyren beskrevet i avsnitt 6.1: “Å fylle opp og etablere vannstrøm gjennom EnwaMatic®”Fig 36 viser posisjonene for ventil D og ventil E i forbindelse med Backwash AntiFreeze (BAF) sekvensen.1) Ventilposisjon ved første pumpesekvens.2) Ventilposisjon ved tilbakespyling3) Ventilposisjon ved andre pumpesekvens når tilbakespylingen er fullførtFig 36: Posisjonene for ventil D og ventil E underveis i Backwash AntiFreeze (BAF) sekvensen.# 65/94