Title: +135.01=370.001-JP503T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
E121 Kortslutning motor-Intern elektronikkfeilTilkall kundeserviceAAPTCE122 Avbrudd effektdelIntern elektronikkfeilTilkall kundeserviceAANTCE124 Avbrudd elektronikk-Intern elektronikkfeilTilkall kundeserviceAAmodul NTCIkke tillatt kombinato- rikkE099 PumpetypeUlike pumpetyper er for- bundet med hverandreTilkall kundeserviceAATab. 10: FeiltabellAndre forklaringer til feilkoder:Feil E021:Feilen «E021» viser at det trengs mer effekt fra pumpen enn det som er tillatt. For at motoren eller elektronikkmodulen ikke skal få noen irreversible skader, beskytter drevet seg og slår pumpen av for sikker- hets skyld hvis det foreligger overbelastning på > 1 minutt.En pumpetype med for liten dimensjon, fremfor alt ved viskose medier, eller en for stor volumstrøm i anlegget er hovedårsakene for denne feilen.Ved anvisningen av denne feilkoden foreligger det ingen feil i elektro- nikkmodulen.Feil E070; eventuelt i forbindelse med feil E073: