Title: +135.01=370.002-NT001T_01-Datablad AIR-SEP.pdf
Vedlikehold / rengjøring: - Lukk alle ventiler til varmesystemet - Slå av AIR-SEP på bryteren (9) +++ ADVARSEL +++ Spenningen er fortsatt til stede! - Åpne kuleventilen på trykkvedlikeholds pumpen (kun Type AS-T 20/48) - Åpne frontdekselet (via 4 eller 3 riflede skruer) - Løsne trykkinnstillingsskruen (2) helt (skru den med urviseren) TIPS: Legg merke til antall runder! - Åpne unionsmutter (4 eller 10), bruk om nødvendig medfølgende fastnøkkel (fra Type AS-T 100) - Trekk ut overløpsventilens øvre del helt eller skru ut overløp ventil hus (9a). Derved forblir trykkinnstillingsskruen (2a) i overløpsventilhuset (9a). - Rengjør slamfilter (8) og pakninger (5 + 7) samt den indre fjæren med pakning. - Rengjør den indre dysen og ventilsetet (11) med rengjøringsfilt. - Sett sammen i omvendt rekkefølge - Skru til unionsmutter med fastnøkkel (4) kun håndkraft. - Stram trykkinnstillingsskruen (2) (skru den mot urviseren) - Gå til menyen "Innstillinger" (se 6.4.1) - Åpne alle ventiler til varmesystemet og følg