Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
Maks lysåpnings- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderKabler ≤ Ø21mm single eller i buntPP rør ≤ Ø40mm med veggtykkelse 1.8-2.2mmKABLER BRANNMOTSTAND EI 30 (E 90)Maks utsparing Ø180mmMASSIVTRE - VEGGERKabler ≤ Ø50mm single eller i bunt ≤ Ø100mmSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge siderFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0046 & 21/0035Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 34 (37) 2020 12 7Detaljtegninger Protecta® FR AkrylKABEL BRANNMOTSTAND EI 90 (E 90)Maks utsparing Ø180mmMASSIVTRE - VEGGERKabel ≤ Ø21mmSteinull dybde ≥ 25mm, densitet ≥ 33kg/m3 eller tilsvarende på begge siderKabelen må males 150mm på begge sider med 400μ WFT Protecta FR KabelmalingFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderSTÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 C/C (E 90)Maks utsparing Ø293mmMASSIVTRE - VEGGERStålrør ≤ Ø273mm