Title: 40 FDV - Brannalarmkabel.pdf.pdf
IFLI EASY-R 250 V ALSECURE brannalarmkabel IFLI EASY-R 250V 2x1/1 mmInternasjonal betegnelse: NO-N01Z1A5Z1-U Nexans ref.: 10021815 El. nummer: 1067195 GTIN (EAN 13): 7045210008784Halogenfri brannalarmkabel med snodde ledereBESKRIVELSEHalogenfri signalkabel med snodde ledere til fast opplegg innen- og utendørs. Anbefalt brukt til brannalarmanlegg.IFLI EASY-R 250V er en halogenfri utgave av PFLP 250V.Brannklasse Dca-s2,d2,a2Leder ﬂeksibilitet EntrådetHalogenfri JaNormert spenning i 3 fase systemer Uo/U 250 VMax.conductor temp.in service 70 °CAlle tegninger, design, spesiﬁkasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans’ tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side. Generert 06.07.20 www.nexans.noSide 1 / 2Kontakt Installasjonskabel ﬁrmapost@nexans.comYTELSESERKLÆRINGBrannklasse: Dca-s2,d2,a2 i henhold til EN50575:2014 +A1:2016STANDARDERInternasjonal HD 604; IEC 60332-1; IEC 60754; IEC 61034Norsk NEK 591