Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Leverans och intransport GOLD RX 100 levereras i fem separata delar: två fläktde- lar, två filterdelar och en värmeväxlardel. Värmeväxlarde- len kan även levereras delad i två höljesdelar och rotor, där rotorn levereras lutande i en transportvagga (trans- porthöjd=2930 mm, minsta transportbredd=2350 mm). Efter eventuell montering av värmeväxlardelen, installeras de fem delarna på plats. De fem delarna sammanfogas med bult och el- och styr- kablage mellan delarna har snabbkoppling. Alternativ för kanalanslutning A: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning. Om aggregatet levereras med samtliga anslutningsgavlar, kan byte av utförande göras på byggplats via handter- minalen. OBS! Till- och frånluftsfläkt kan väljas i olika effektvariant, vilket måste beaktas. B: Funktionsdelarnas placering kan spegelvändas vertikalt. Anges vid beställning, se skiss till höger. C: Övre fläktutlopp uppåt anges vid beställning (ej utom- hus). OBS! kanalanslutningsdimension 2500 x 800 mm.FramåtFramåt