Title: +175=364.001_MR001_Jethette.Produktinformasjon.pdf
LUFTMENGDEMALER Funksjon Luftmengdemåleren består av dyser plassert i viftas innløpskon. Målemetoden baseres på trytfOiferansen i måledysen. Plastslanger overfører trykkdifferansen til styringsenheten eller til separat manometer.Dyse for radialvifteKontroll M6 Kontroller at slangene sitter fast og er tette. Kontroller at slangene ikke har knekk som tetter slangen.MANOMETER Funksjon Manometeret registrerer trykkdifferansen i luftmengde dysa og viser luftmengden direkte på skala.Kontroll M6 Kontroller at slangene sitter på og er tette. Kontroller væskenivået og nullpunktet. Eventuellt justere nullpunktet med nullstillingknapp. Kople fra slangene ved justering.Manometer for radialvifteNovema arbsider kontinuerlig med sin produktutvikling Dette kan føre til endringer uten forutgående varsel. GENFDVOINO 13.03,02Side l01 2 3MOTOR Motoren kan være 1-hast. eller 2-hast. Ved direktedrift er motoren alltid 1-hast.