Title: Data tester Smestad skole - Detaljert.pdf
Worst Margin: Local: 36-45 28,5 26,7 1,8 500,00Remote: 36-45 29,6 26,7 2,9 498,00Worst Value: Local: 36-45 28,5 26,7 1,8 500,00Remote: 36-45 29,6 26,7 2,9 498,00dB 0601200Local250500 MHzdB 0601200Remote250500 MHzACR-F: PassPair: Value (dB): Limit (dB): Margin (dB): Frequency (MHz):Worst Margin: Local: 12-45 30,3 18,1 12,2 202,50Remote: 12-45 64,0 51,8 12,2 4,15Worst Value: Local: 12-45 22,6 10,2 12,4 500,00Remote: 12-45 22,8 10,2 12,6 500,00dB -20401000Local250500 MHzdB -20401000Remote250500 MHzPS-NEXT: PassPair: Value (dB): Limit (dB): Margin (dB): Frequency (MHz):Worst Margin: Local: 36 27,4 23,8 3,6 498,00Remote: 36 28,3 23,8 4,5 498,00Worst Value: Local: 36 27,4 23,8 3,6 500,00Remote: 36 28,3 23,8 4,5 498,00PS-ACRF: Pass Worst Margin: Local: 45 66,5 54,3 12,2 2,20Worst Value: Local: 36 21,8 7,5 14,3 484,00Remote: 12 72,4 61,2 11,2 1,00Remote: 36 21,8 7,5 14,3 482,00