Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16 (1).pdf
Bestemmende vernA10000100000 [A]Dato:19.04.2016 15:12:12NEK 400:2014400 V TN-SSide2(59)av26HOVEDTAVLE PLAN UIkmax [kA] : 7,300AIkmin [kA] : 3,500Ikmax [kA] : 7,300BIkmin [kA] : 3,500Ikmax [kA] : 3,519Ikmin [kA] : 1,153[s] 1E41E31001010,10,010,00110Anleggets adresse:Sørum Elektriske ASSørumsandvegen 931921 SØRUMSANDTel: 63825575Selektivitetsanalyse Kurs nr.:F15VernAFabrikatSCHNEIDERTypeNS630 630 H STR23SEIn [A] 630BSCHNEIDERNSX100 100 B TM80D NSX80VernSelektivitet [A]SelektivitetskriterieBestemmende vernA - B6010Gjennomsluppet strømB100100010000100000 [A]Anlegg: Døli Pleie og OmsorgshjemDato:19.04.2016 15:12:12Gruppering GRUPPEBRYTERNEK 400:2014400 V TN-S5.5.06Side3(60)29.04.2015av26HOVEDTAVLE PLAN UIkmax [kA] : 7,300AIkmin [kA] : 3,500Ikmax [kA] : 7,300BIkmin [kA] : 3,500Ikmax [kA] : 5,232Ikmin [kA] : 2,095[s] 1E41E31001010,10,01