Title: Aggregat -360.002 - Tekn data.pdf
Novagg Version 2018.4.2 Dato: 16.04.2018 Teknisk utskrift Dato: 30.04.2018Prosjekt: Philip Pedersens vei 20 Aggregat dataProsjekt Aggregat typePhilip Pedersens vei 20 SMART-6-P-NA2-3-1System nummer: Aggregatnavn:360.002LuftmengdeEksternt trykkTilluft Avtrekksluft Totalvekt9500 m3/h 4560 m3/h 1680 kg2.64 m3/s 1.27 m3/s300 Pa 250 PaSFP1.22kW/(m3/s)Lydeffektnivå Oktavbånd63125 250 500 1k2k4k8kTotalUtekanal Tilluftskanal Avtrekkskanal Avkastkanal Omgivelser61 66 55 68 6372 77 64 77 6669 78 60 72 5861 76 51 71 5154 74 48 73 5850 70 43 71 5443 64 34 66 4633 47 22 59 37dB dB dB dB dB64 79 55 77 61dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)KontrollsystemIntegrert styresystem type EXCON AIR2 med WEB server og WEB portal, og sonestyring av inntil 4 OJ GreenZone™ moduler Konstant luftmengde (CAV) Styresystemet betjenes via en brukervennlig håndterminal med et 3.5” farge touchscreen Standard TCP / IP settings: