Title: +039=335.001-NT001._01-2016_001.pdf
Visuell og mekanisk inspeksjon av dyser. Se etter at ny installasjon av utstyr ikke har stengt for utslipp av gass fra dysene.Visuell og mekanisk inspeksjon av flaskebeholdere, samt kontrollere dato for neste trykktesting av flaskene (skal utfgres hvert 10. ar)Visuell og mekanisk inspeksjon av detektorer og alarmutligsere.Visuell og mekanisk inspeksjon av styresentral (lamper, signalgivere).Visuell og mekanisk inspeksjon av alle utlgseventiler.Kontroller at det ikke er foretatt endringer i rommet som endrer rommets opprinnelige volum. Ombygginger og forandringer kan fgre til volumendring og dermed til endrede forutsetninger for effektiv slukking.Kontroller at personell som har ansvaret for anlegget har kapasitet til 4 betjene dette. Dette gjelder spesielt utlgserutiner og varsling i tillegg til generelt vedlikehold av anlegget.Test alle spjeldfunksjoner.Etterfylling av gass ved eventuell lekkasje.Visuell kontroll av lokalenes tetthetsgrad.FIHESAFE/Prosjekt: