Title: +038=54.000-NI006._06-BrP-08 Brann plan 8.pdf
EI120CSMøterom 8-101NB - rømning, ny bredere dør i eksist. posisjon (fri bredde 900mm, EI120)74702970151688Møterom 8-005Kontor 8-115Avlast kjøkken 8-004Kontor 8-11474700 0 0 60 0 0 20 0 0 6A2 AB X CD D2SYMBOLFORKLARINGEI120 [A120]EI 60 [A60]E 30 [F30]EI120CS/A60SBrannmotstand iht. VTEK17 / Brannmotstand på eksisterende dørRømningsretningFluktveiRømningsveiBrannmannsheisTørropplegg, uttakBrannslangeHåndslokkeapparatKOMMENTARERTegningen er et vedlegg til brannsikkerhets- strategien og må ses sammen med denne.·Det må installeres: · · ·brannalarmanlegg ledesystem røykventilasjon i trapperom, heis og åpne sjakter trykksetting i trapperom med trykkavlastning tørropplegg med uttak i trapp slokkeutstyr slik at alle arealer dekkesEksisterende delsprinkling opprettholdes.Sjakter som ikke er tegnet som egne brannceller forutsettes tette i dekke.