Title: +038=360.019-#####._09-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
Væsketrykkfall500746357611k715642462k695441454k67493842Inn1,915Inn60,0Dato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-100005346781,92 kW4,00 kW1DOMEL 749.3.392162,1 %94,5 %6865,2 %0,89 kW/(m³/s)8kAll67dB76dB(A)52dB69dB(A)41dB56dB(A)45dB59dB(A)7 Pa331332 utv.2,0 mm27 Pa2,53 m/sUt20,0°C5%47,25 kW8 %Ut33,3°C0,430 l/s8,9 kPaSide: 13/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.019 +/- 8.640 m3/h - 90% samtidghetBatteriets væskevolumTilbehørAntallProdukt1Elektrisk anslutningssats1Luftkjøler direkteekspansjon, TBKC-3-120-050-2-1EffektvariantAntall rørraderAntall seksjonerLamellavstandTrykkfall, tørrTrykkfall, våtLufthastighetLufttemperaturRelativ fuktighetSensibel batterieffekt