Title: Solavskjerming Brannsentral.pdf
Kjøre persienner på bygget ned. - Utløse brannalarm - Sjekke at alle persienner har gått til øvre posisjon - Sjekke at det ikke er mulig å kjøre persiennene ned så lenge brannalarmen er aktiv. - Tilbakestille brannalarmen - Sjekke at persienner går tilbake til normalfunksjon - Sjekke at man kan styre persienner manuelt. KommunikasjonKjøre persienner på bygget ned. - Utløse brannalarm - Sjekke at alle persienner har gått til øvre posisjon - Sjekke at det ikke er mulig å kjøre persiennene ned så lenge brannalarmen er aktiv. - Tilbakestille brannalarmen - Sjekke at persienner går tilbake til normalfunksjon - Sjekke at man kan styre persienner manuelt. KommunikasjonTestkommentarPersienner ble kjørt ned. Ved utløst brann så gikk alle persienner opp igjen. Test OK.AvvikNrAvvikAnsvarligFristOppdatertStatusTest gjennomførtInt. ansvarlig:Kommentar15.07.20225