Title: +038=29.001-QM002._08-Flammatex Branngardin - Produktdokumentasjon.pdf
Flammatex 02-2020 NO.qxp_BVS Branngardiner 02.03.2020 13:31 Side 1Flammatex®BranngardinerProduktdokumentasjon Branngardin/Røykgardinutløses, enten lokalt over en røykvarsler eller overbrannalarmsentral, vil brann og røykgardinen lukke.Systemet er konstruert for å overvåke og reagere påeventuelle feil i brannalarmkjeden og styresentralen.Styresentral med UPS-funksjon:Flammatex branngardiner leveres med en avansertstyresentral med batteribackup.Styresentralen overvåker alle kablinger, koblinger og batteri status. Ved feil varsler sentralen omgående om dette, og vil kjøre ned branngardiner i en lukket posisjon hvis nødvendig (Fail-safe).Styresentralene kan leveres med varslingslampe, manuell bryter og nødåpningsbryter. Der finnes flere programmerbare innstillinger og funksjoner som gjør at produktet kan tilpasses enhver bruk.Tilkoblingsmuligheter:Kan koble til inntil 5 branngardiner pr sentral - Ekstern opp/ned bryterNødåpningsbryterFotocelle / klemmlist