Title: 21. Technoportnen_Brannalarmanlegg_Kontrollskjema_alarmorganisering_20160105.pdf
Detektorer garderobe, WC og BK står nært vegg og ventilasjon. Her er det ikke mulig å følge NS3960 pkt. 5.5.1, detektorene er plassert hensiktsmessig etter rommets utforming.Rev. 2.0Side 1 av 31. Aktiveringer ved BRANNALARMSafetel alarmsender, inngang 1 Akustiske varsling Optisk varslingStyring av dører og porterStyring røykluker Styring nødlysSignal til SD‐anlegg Styring av heis Styring av brannspjeldVarsling i operatørpanel2. Aktiveringer ved FORVARSELVarsling i operatørpanel3. Aktiveringer ved FEILVarsling i operatørpanel SD‐anlegg Safetel alarmsender, inngang 8Rev. 2.0KommentarSe detaljer i punkt 5. Ingen forsinkelse. Ingen seksjonering Ingen forsinkelse. Ingen seksjoneringSe detaljer i punkt 4Nei Styring av ledelys i rømningstrapp. 24VDC til kontaktor over himling v/rømningsdør 4.etg. Teknisk rom 5.etg. Styreskap 4.etg. NeiKommentarHovedinngangKommentarSe detaljer i punkt 5.Side 2 av 3