Title: Avtale IK elektro WE_281118.pdf
Med ettersyn menes den enkle egenkontrollen av brannalarmanlegget utfgrt av ansvarshavende for a sikre at funksjonen ikke svekkes som fglge av driftsmessige endringer i driftsfasen. Egenkontroll av et brannalarmanlegg anbefales & omfatte:Med et eforskrifts|3.6 AdgalGjennomfgre funksjonstesting av et utvalg detektorer og manuelle meldere regelmessigGjennomfgre funksjonstesting av et utvalg alarmorganer regelmessigGjennomfgr funksjonstesting og visning pa paneler og tavler regelmessigAlarmoverfgring, om anlegget et tilkoblet brannvesenet, testes (si fra til brannvesenet fgr test gjiennomfgres)Pase at registrerte feil og mangler utbedres uten ungdvendig forsinkelseGjgr en visuell vurdering av risikoen ved den enkelte detektor ved funksjonstestingOrienteringsplan vurderes i forhold til bygningsmessige endringerAnsvarsfordeling ved brannalarm er entydig og forstatt av alleAll prgving og testing som gjgres fgres i kontrolljournalen for senere dokumentasjon