Title: +135.01=370.001-JP502T_01-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Pumpehuset i serien Stratos GIGA B er et spiralpumpehus med flens- dimensjoner iht. DIN EN 733. På pumpen befinner det seg påstøpte eller fastskrudde pumpeføtter.ElektronikkmodulElektronikkmodulen regulerer turtallet på pumpen til et settpunkt innenfor styringsområdet.523Den hydrauliske effekten reguleres ved hjelp av differansetrykket og innstilt reguleringstype.Ved alle reguleringstyper tilpasser pumpen seg kontinuerlig etter det skiftende effektbehovet i anlegget, som oppstår spesielt ved bruk av termostatventiler eller blandere.1 86 47De viktigste fordelene ved elektronisk regulering er: • Energiinnsparing og samtidig redusere driftskostnadene • Innsparing av differansetrykkventiler • Reduksjon av strømningsbrus • Tilpasning av pumpen til ulike driftskravFig. 9: ElektronikkmodulMonterings- og driftsveiledning Wilo-Stratos GIGA, GIGA-D, GIGA B (11-22kW)15Norsk6.216ReguleringstyperHHmaxHssHminFig. 10: Regulering Δp-cHHHmaxHs½ HsHmin