Title: V20-01-01 VVS-anlegg plan 1 - DM1 (V20--011).pdf
ABXCDPlan 02 Akse 11-169.37 mPlan 01 Akse 11-165.37 m9Motorisert åpne/lukke-spjeld 800x1000. Normalt stengt. Åpner på detektert røyk i sluse.750x750Ekst kjølerør til EQT og Vika750x750Opp/ned310.102: Cu 42mm 310.202 VV: Cu 35mm 310.302 VVC: Cu 22mm 310.001: MA 135mm 310.002: MA 110mm750x750SF009T 600x600 SF009T 600x600DN 65mmEksisterende kanalnett HiFiDN 65mmSK001T - 200 200 m³/hSQ001T - 400 1830 m³/hSQ001T - 250 460 m³/hCXBø400 UK=3271ø500 UK=3150ø315 UK=3242ø250 UK=2842ø400 UK=3271ø250 UK=2875 ø250 UK=2875 ø200 UK=2900Kjøkkenhette 1 -1500 m3/h +460 m3/hOppvaskhette -500 m3/hKjøkkenhette 2 -1100 m3/h +450 m3/h1-A 1 : 5010Rist leveres av profilteamCu 35mmOpp/ned 360.012 ø630 360.012 ø400 360.013 ø630 360.012 ø400 360.013 ø400Opp/ned PurewaterNed 358.001: DN 65mmOpp/ned 360.013 ø630 360.012 ø630ø250 UK=3400SZ001T - 250 880 m³/h1-B 1 : 5011Skap tørropplegg, strøm, vannuttakDN 100mm