Title: 127861-RIB-RAP-001 (Oslo Areal - Fasader) - Endelig versjon.pdf - Adobe Acrobat Pro.pdf
Det var i dag kun enkelte steder som viste områder med mulige luftlekkasjer ved vinduer som kan føre til trekk på arbeidsplassen. Ved en termografering av fasadene vil eventuelle utettheter kunne dokumenteres.4Realistisk energimerke uten tiltak på fasade, men tekniske anlegg iht. krav i TEK10Det er utført en SIMIEN-beregning for å kartlegge realistisk energimerke for bygget uten å gjøre tiltak på fasadene, men med en forutsetning om at de tekniske anlegg i bygget tilfredsstiller krav i TEK 10.4.1 ForutsetningerFølgende forutsetninger er tatt for beregningene:Energiforsyning:o Romoppvarming, tappevann og ventilasjonsvarme dekkes av fjernvarme (100 %). o Romkjøling og kjølebatteri dekkes av fjernvarme (100 %). o Systemvirkningsgrader: Romoppvarming 0,81, varmtvann 0,98, varmebatteri 0,90. o Gjennomsnittlig kjølefaktor til romkjøling/kjølebatteri: 2,4/2,5.Driftstider og effektbehov:o Ventilasjon, oppvarming, kjøling og internlaster iht. normative verdier i NS3031:2014 Tillegg A.