Title: +135.01=370.003-OE401T_03-320 Datablad Energimåler UH50.._1.PDF
) beroende på vald enhet för visning av värmemängdPulser för värmemängd, volym och tariffregisterPeriodlängd Pulslängd>200 ms 100 ms ledandePulser för drifttillstånd"Klar""Fel"Pulserande "ledande", dvs. pulslängd 0,1…0,25 ms, 500 ms period Kontinuerlig "ej ledande"För applikationer som t.ex. vid styrning av en regulator eller flödesmätardel, krävs högre pulshastighet. De erforderliga parametrarna (pulsvärde, pulslängd), kan konfigureras via serviceprogrammet. Max. pulsfrekvens är 33 HzUltraljudsmätare för värme och kyla UH50..CE2N5324sv 2015-09-16Anm.CL-modul WZU-CLFunktionSiemens Building TechnologiesAnm.Vid batteridrift krävs ett batteri av typ D-cell!Följande kan ställas in: Pulstyp: "Linjära" eller "skalade" pulser Pulsutgång: Värmemängd eller volym Pulslängd, vid montering av en pulsmodul:  Från 2 ms till 100 ms i steg om 1 ms Pulslängd, vid monterings av två pulsmoduler:  Från 5 ms till 100 ms i steg om 5 ms