Title: +038=360.000-OS043._03-Super WISE II Kommunikasjonsenhet Swegon - Brosjyre.pdf
Dokumentasjonsstruktur For å gjøre det enklere å utføre konstruksjonsarbeid med WISE- systemet har Swegon utarbeidet en dokumentasjonsstruktur.SystemguideProsjekteringsguiderSystemguiden gir konstruktøren råd og hjelp med oppbygging av system og rom.Prosjekteringsguidene hjelper respektive disiplin med de spørs- målene som kan oppstå når deres del av systemet skal utformes.SystemguideVS, kjøling og ventilasjonStrøm og styring3Klimaprodukter for soner og romWISE Measure Måleenhet som måler en luftmengde i luftkanal, kommuniserer med radio til WISE DIR.Fås i sirkulær og rektangulær utførelse. Måleenhet brukes på både rom- og sonenivå.Aktive WISE-enheter og komfortmoduler Luftmengderegulering og luftmengdemåling på romnivå. Kommuniserer med radio til DIR som sender børverdier til produkt i rommet. Ved levering er alle romprodukter innstilte til å holde en fast spjeldposisjon (50 % åpningsgrad). Ved idriftsetting begynner produktet å regulere luftmengden.