Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Maks utsparing 1100mm x 1100mm (mellom vegg og dekke 550mm høyde x 1100mm bredde med innfestning på 3 sider)2 lag 50mm FR Brannplate 1-S monteres med 50mm overmål på begge sider. Kantene males med FR Dekkmaling≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERGjennomføringProtecta Rørstruper på begge siderØ 32mm BluePower rør Ø 40mm BluePower rør Ø 50mm BluePower rør Ø 75mm BluePower rør Ø 90mm BluePower rør Ø 110mm BluePower rør Ø 125mm BluePower rør Ø 160mm BluePower rørFR Rørstruper 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 3.6mm (2 lag) 50 x 10.8mm (6 lag) 50 x 10.8mm (6 lag)Alle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderKompositt- rørPlaten limes mot veggen med FR Dekkmaling og festes med ≥ 5x80mm skruer og skiver i hvert hjørne, 25mm fra kant og med c/c ≤ 300mmKOMPOSITT GEBERIT SILENT-PP RØR BRANNMOTSTAND EI 60Maks utsparing 900mm bredde og 1200mm høydeProtecta Rørstruper på begge sider