Title: 10 FR Akryl - Montasjeanvisning.pdf
FR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderPEX rør ≤ Ø54mmPVC TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 120 U/C (E 120)≥ 100MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 25mm på begge siderKabler ≤ Ø21mm single eller i buntPVC-U & PVC-C rør ≤ Ø40mm med veggtykkelse 1.0- 1.9mmwww.protecta.noMontasjeanvisning iht. ETA 21/0046 & 21/0035Polyseam AS Tlf.: 3330 6700 33 (37) 2020 12 7Detaljtegninger Protecta® FR AkrylPE TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 30 U/C (E 45)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge siderKabler ≤ Ø21mm single eller i buntPE, ABS & SAN+PVC rør ≤ Ø32mm med veggtykkelse 2.0- 3.0mmPP TREKKERØR BRANNMOTSTAND EI 30 U/C (E 45)≥ 75MM GIPS, MUR ELLER BETONG - VEGGERMaks lysåpnings- bredde 30mmFR Akryl dybde ≥ 12.5mm på begge siderKabler ≤ Ø21mm single eller i buntPP rør ≤ Ø32mm med veggtykkelse 2.3-4.4mmKABLER BRANNMOTSTAND EI 90 (E 90)Maks utsparing Ø180mmMASSIVTRE - VEGGER