Title: +038=360.020-#####._09-360.020 Gold RXF-25 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
74dB83dB(A)48dB63dB(A)5 Pa9 PaSide: 2/36AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.020 - GOLD RXF-25 +/- 7.800 m³/h - 100% samtidighetDato: 12.08.2019 17 / 1.0.20190619.1201109 Aggregat ID: AD-10000498310Filterklasse ePM1 50% (F7)2x(592x592x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonen2,45 m/sAnbefalt dim. trykkfall130 PaStarttrykkfall80 PaSluttrykkfall180 Pa1Roterende varmeveksler, GOLD025FRXP01Roterende varmeveksler av typen RECOnomicStandard aluminiumTurtallsregulertTrykkfall, tilluft200 PaTrykkfall, avtrekk211 PaEkstra trykkfall på avtrekkssiden (spjeld) for å sikkerstille riktig lekkasjeretning Renblåsningsluftmengde, inkl. lekkasje89 Pa422 m³/hTilluftens tørre temperaturvirkningsgrad(82,1% ved samme luftmengde)82,1 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter41,1 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer