Title: Hea10.v01.pdf
Ut fra ovenstående oppfyller de beregnede cellekontorer krav til PPD- og PMV-indeks i kategori II i NS-EN 15251:2007+NA2014 for en sommersituasjon.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimerichsen-horgen.noE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerNOTATSide 11 av 21KontorlandskapFigur 5-2: Operativ temperatur, PMV og PPD dimensjonerende sommerdøgn kontorlandskapT: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimerichsen-horgen.noE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerNOTATSide 12 av 21Av Figur 5-2 ses det at den operative temperaturen er lavere enn 26 °C i brukstiden fra kl. 07.00-17.00, PMV overstiger ikke 0,50 og PPD overstiger ikke 10,0.Sentrale resultater for simulerte kontorlandskap er oppsummert i Tabell 5-2 for en sommersituasjon. Totalt kjølebehov inkluder ventilasjon og lokal kjøling varierer fra ca. 45 W/m2 til ca. 70 W/m2.