Title: 2020 - Servicerapport automatikk, Nordomatic (6) .doc
Noterte avvik / forslag ;Nummer Kommentar Forslag Ansvar Pumpe gulvvarme var avslått. Feil utbedret Testet pumper og ventiler ved pådrag og via sd-anlegget. Utbedret enkelte punkter i sd-anlegget Gatevarmen var avslått grunnet feil på komponentene, se vedlagt rapport. Feil utbedret shuntventil gatevarme fungerer lite tilfredsstillende, se vedlagt rapport Feil utbedretNordomatic AS Enebakkveien 302, 1188 Oslo Tlf. 22 29 27 40