Title: 02-V-330-20-001 Plan 2.pdf
SSU - 1/2" - K80 - 5mm - 68°C Deflektor: 75mm - 150mm fra tak Dekning: 12m², 3m x 4m, maks 2m fra veggDN 25 Gitterport0 2 4 3UZ0060 5 7 3m 0 3DN 32Gitterport30mHSW - 1/2" - K80 - 5mm - 68°C Deflektor: 100mm - 150mm fra tak Dekning: Maks 9m², Maks 3.7m frem,5 4 8 2 1 N E S N0 0 5 1UZ007Maks 1.8m fra vegg (side)DN 32DN 32DN 32DN 32DN 32DN 322Til kjølerom: HSW Tørr Tyco - 1" - K80 - 5mm - 68°C Deflektor: 100mm - 150mm fra tak Dekning: Maks 9m², Maks 3.7m frem, Maks 1.8m fra vegg6 0 3 2DN 32UZ008DN 32DN 32DN 32DN 32.2 .2.20 5 7 3Til kjølerom: KID SSP Tørr Tyco - 1" - K80 - 5mm - 68°C Deflektor: 75mm - 150mm fra tak 378,9 M² Dekning: 12m², 3m x 4m, maks 2m fra vegg 204 OG 205 Blått symbol er sprinklere over himling. SSP/SSU velges på plassen, avhengig av høyde på grenrør og hindringerSPORT 1 568 m2DRESSMANNZICCOUNG MOTENILLE 287 m2UZ009GLASSTAK NYTT355,6 M²327 M²138,2 M²206207208DN 32DN 32DN 32DN 32Over- himling