Title: +135.01=370.001-JP502T_01-Montering, drift og vedlikehold GIGA.pdf
Lukk stengeanordningene foran og bak pumpen. • Ved å løsne koblingsskruene kobles motorakselen fra koblingsen- heten.Lukk stengeanordningene foran og bak pumpen. • Ved å løsne koblingsskruene kobles motorakselen fra koblingsen- heten.LES DETTE: Det utgår overhodet ingen fare for personer med pacemaker fra mag- netene som ligger i motorens indre så lenge motoren ikke åpnes eller rotoren tas ut. Elektronikkmodulen kan skiftes uten fare.For demontering av elektronikkmodulen må handlingstrinnene 1 til 6 og 8 til 9 gjennomføres i henhold til kapittel 10.2 "Vedlikeholdsopp- gaver" på side 52. LES DETTE: For demontering og installasjon av elektronikkmodulen, følg den ved- lagte anvisningen for reservedel-komponenten.For demontering av elektronikkmodulen må handlingstrinnene 1 til 6 og 8 til 9 gjennomføres i henhold til kapittel 10.2 "Vedlikeholdsopp- gaver" på side 52. LES DETTE: For demontering og installasjon av elektronikkmodulen, følg den ved- lagte anvisningen for reservedel-komponenten.