Title: Lockzone Ceiling Ventil Swegon - Inreguleringsguide.pdf
Figur 5. Exempel cirkulär anslutningslåda, mätning med två slangar enligt mätmetod C11.Typ av störning föreRaksträcka föreEn 90° -böjm2 = 5% 3 · Ødm2 = 10% 2 · ØdTvå 90° -böjar i samma plan4 · Ød2 · ØdTvå 90° -böjar i plan vinkelräta mot varandra4 · Ød2 · ØdEtt spjäll 45°6 · Ød3 · ØdEtt T-stycke4 · Ød3 · Ødm2 = medtodfel enligt NVG:s rapport T32:198227Luftdon med cirkulär anslutningslådaCOLIBRI FreeCOLIBRI Fb - tilluftCOLIBRI Fb - frånluftStorlekk-faktorStorlekk-faktor1004,91005,01258,31257,716014,616012,820024,120021,025036,425026,231559,231538,3400100,040044,7Antal mätslangar: 2 Slangfärg: Blå + BlåAntal mätslangar: 1 Slangfärg: TransparentEAGLE FreeEAGLE Fg – tilluftEAGLE Fg – frånluftStorlekk-faktorStorlekk-faktor1004,91005,71258,31259,016014,616015,220024,120024,325036,325032,931559,731549,4400101,040068,4