Title: Ene23.v01.pdf
Det skal utføres tetthetsprøving kombinert med termografisk undersøkelse i samsvar med reglene i NS-EN13829 og NS-EN13187 når bygget er oppført som bekrefter følgende: o o Unngå nødvendige kuldebroer o o Lekkasjetall ≤ 1,5 omsetninger målt ved 50 Pa trykkforskjell o Eventuelle feil oppdaget under inspeksjon og tetthetsprøving utbedres Ingen veier for luftlekkasjer gjennom konstruksjonen Isolering utført i samsvar med detaljtegningerI NS3701 stilles følgende krav for oppfyllelse av lavenergibygg:EgenskapKrav til lavenergiVarmetapstall [W/m2K]0,50Netto oppvarmingsbehov [kWh/m2]35,2Netto kjølebehov [kWh/m2]14,1Energibehov til belysning [W/m2]4,0Tabell 2-3: Kriterier for lavenergi for kontorbyggBeregninger forutsetter behovsstyrt ventilasjon (VAV) og luftmengder bestemmes etter regler gitt i NS3701.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimerichsen-horgen.noE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - Lillehammer