Title: 11002342-146190-08-Manual-Maxi-Standard-MS-600-NO.pdf
! FORSIKTIG Produktet skal plasseres i rom med sluk, utført iht. våtromsnormen / siste TEK. Alternativt skal aut. vannstoppventil med sensor og overløp fra sikkerhetsventil til sluk monteres. Produktansvar gjelder kun hvis dette blir fulgt. Produktet skal plasseres i et tørt og permanent frostfritt miljø.Produktet skal plasseres på gulv egnet for totalvekt av produktet i drift. Se merkeplate.Produktet skal ha fri serviceavstand på 40 cm foran el-sentral.Produktet skal være enkelt tilgjengelig for service og vedlikehold.Min. 40 cmMin. 40 cm783.5 Rør-installasjonProduktet er beregnet å være permanent tilkob- let hovedvanntilførsel. Ved installasjon skal god- kjente rør av korrekt dimensjon benyttes. Gjel- dende standarder og forskrifter skal følges.Anslutninger:NrDimensjonAnslutning beskrivelse1 G 1 ½” F 2 G 3/4” F 2 G 1” F 3 G 3/4” F 4 G 3/4” F 5 G 3/4” F 6 G 1 ½” F 7 G 1” M 8 G 3/4” F