Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
2 lag 60mm FR Brannplate 2-SKabler ≤ Ø80mm, singel eller i bunt, med eller uten kabelgateKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 240)≥ 150MM BETONG - VEGGMaks utsparing 600 x 600mm60mm FR Brannplate 2-S montert 30mm inn i utsparing på begge sider for å oppnå total tetningsbredde på 210mmPlate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderKabler ≤ Ø80mm, singel eller i bunt, med eller uten kabelgateAlle gjennomføringer og åpninger må fuges med FR Akryl på begge siderSom del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følgeav bruk med produkter som dette dokument beskriver.