Title: Operating instructions - K3G560PB3171.pdf
varvtalsregleringsregistret. #Kraftiga vibrationer kan t.ex. uppstå vid felaktig hantering, transportskador och obalans som uppkommer till följd av sådana, eller bero på resonans i en komponent eller struktur. #I samband med att fläkten tas i drift måste man identifiera varvtalsområden med för höga vibrationsnivåer och eventuella resonansfrekvenser. #Kör helst igenom resonansvarvtalsområdet så fort som möjligt vid varvtalsreglering, eller åtgärda problemet på annat sätt.# Om fläkten körs med för höga vibrationsnivåer kan det leda till att den går sönder i förtid.→ Uppehåll dig inte inom apparatens riskområde.# Vid arbeten på apparaten ska nätspänningen kopplas bort och säkras mot återinkoppling.→ Avlägsna eventuellt använda verktyg eller andra föremålfrån apparaten efter avslutat arbete.Står apparaten stilla längre än fyra månader rekommenderar vi att apparaten körs med fullt varvtal i minst tre timmar för att kondensat som eventuellt har trängt in ska kunna avdunsta och lagren sätts i rörelse.