Title: +038=360.024-#####._09-360.024 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
85,3 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, vinter44,5 %Tilluftens fuktvirkningsgrad, sommer0,0 %Årsenergivirkningsgrad, tørre forhold97,1 %Årsvirkningsgrad iht. NS3031:2016 for kontor eller annetÅrsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, NS3031 (min. avkasttemperatur) -10,0 °C)81,7 %LuftmengdeEksterntrykkTilluftAvtrekkUteluftTilluftAvtrekkAvkastSFPeSFPvEtaTAndelm³/hm³/hPaPaPaPakW/(m³/s)kW/(m³/s)%1004 0004 000030030001,921,7585,3803 2003 200021021001,441,3086,2602 4002 400014014001,000,8986,5401 6001 6000909000,740,6685,7208008000606000,670,6173,1Tilluftsside, vinterInnUtLufttemperatur20,015,8°CRelativ fuktighet8523%Varmeeffekt54,48kWAvtrekksside, vinterInnUtLufttemperatur22,013,8°CRelativ fuktighet30100%Side: 3/22AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjon