Title: 10 Actulux - Manual - SVM Controls.pdf.pdf
Connection diagram LC SVM24 Drawing: 211704 Fw Si(kun sidste sensor)         BVT 1 grøn indikator drift, lys v. luk 2 gul indikator, blink v. fejl 3 rød indikator alarm, lys v. nødåbning 4 jord (-) 5 ikke i brug 6 brandtryk nødluk (reset) 7 brandtryk nødåbn (brand) Jumper J1 må kun være sat i det sidste eller eneste brandtryk     ΩRumtermostater, ugeure, CTS og andet eksternt styringsudstyr til komfortstyring kan tilsluttes på komfortstyringsindgangene.Ω98SVM 24V - 5A/8AREDALARMBUZZERYELGREFAILUREOKJ1BUZZER ON/OFFLD1 Aktuator åben (rød). Lyser når aktuator åbner. LD2 Aktuator lukke (grøn). Lyser når aktuator lukker. LD3 Vejrsensor aktiv (rød). Lyser ved aktiv vejrsensor. LD4 Liniefejl aktuator (rød). Lyser ved aktuator liniefejl. LD5 Liniefejl brandtryk (rød). Lyser ved brandtryk liniefejl. LD6 Liniefejl røgdetektor (rød). Lyser ved røgdetektor liniefejl. LD7 BUS fejl (rød). Lyser når lokal enhed ikke modtager BUS signal.D E R