Title: 2209 Elektro - NEK 405-3 Næring Oppdelt Lofotsenteret.pdf
Kabler og ledninger er ikke korrekt installert.TiltakKabler og ledninger må installeres korrekt.LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar 2etg ved rulletrapp. Kabler må termineres forskriftsmessig eller fjernes.Id: 1767Belysningsutstyr er ikke funnet i orden.TiltakBelysningsutstyr må utbedres (FEL §10).LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022Kommentar Ved rulletrapp 2.etg. Belysning ikke funnet i orden/ikke montert i henhold til leverandørs spesifikasjoner.26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no2 - Må utbedres2 - Må utbedres60/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 05 Installasjonen generelt26.09.2022 08.06.06 - www.norik.no61/103AvvikCoop Nord Sa LofotsenteretFellesareal , 05 Installasjonen genereltId: 1769Kabler og ledninger er ikke korrekt installert.TiltakKabler og ledninger må installeres korrekt.LukkingsfristPrisoverslag20.10.2022