Title: 412 JORDING.DOC
412JORDINGHenvisningSe plantegningBeskrivelseHovedjordingsskinne er montert i hovedfordeling i hovedtavlerom.Beskyttelsesjord for de krafttekniske installasjoner anordnes ved hjelp av fundamentjordelektrode.Byggets jordelektrode er utformet som ringjording, og består av 1 stk. Cu-wire 50 mm2 forlagt 50 cm fra fundament og under dreneringsnivå. Denne er også tilkoblet byggets armering ved hjelp av termitsveis. Fra jordelektroden er det 2 stk. oppstikk, 50mm2 Cu, til hovedfordeling. Ringjordingen har utsikk, 50mm2 CU i kabelgrøft og grøft for avløp.Generelt benyttes skjerm i stigekabler for jording av underfordelinger, og jordledning i kurskabler for jording av stikkontakt, lysarmatur etc.Følgende anleggsdeler er tilknyttet hovedjordingsskinnen:JordelektrodeVannledningsrør bak hovedkranAvløpsledningerHovedjordlederTeletekniske anleggElektroentreprenøren har besørget all beskyttelsejording i byggeter utført ihht. FEL og NEK 400Drift og vedlikehold