Title: 315.021 OSO-SAGA-S-MANUAL-NO-146061-14 test.pdf
! FORSIKTIG Stusser, ventiler og lignende skal ikke benyttes til å løfte produktet da dette kan forårsake funk- sjonsfeil.3.4 Krav til installasjonssted og plassering! FORSIKTIG!Produktet skal plasseres i rom med sluk, utført iht. våtromsnormen / siste TEK. Alternativt skal aut. vannstoppventil med sensor og overløp fra sikkerhetsventil til sluk monteres.!Produktet skal plasseres i et tørt og permanent frostfritt miljø.!Produktet skal plasseres på gulv eller vegg egnet for totalvekt av produktet i drift. Se merke- plate.! !Produktet skal ha fri serviceavstand på 40 cm foran el. lokk / 10 cm over blandeventil.Produktet skal være enkelt tilgjengelig i boligen for service og vedlikehold.Min. 10 cmMin. 40 cmMin. 40 cm783.5 Rør-installasjonProduktet er beregnet å være permanent tilkob- let hovedvanntilførsel. Ved installasjon skal god- kjente rør av korrekt dimensjon benyttes. Gjel- dende standarder og forskrifter skal følges.Produkt.S 120 - 300KV1/2” / ø15 mm klemring