Title: Vedlegg 2 (SHA plan) - Risikoanalyse.xlsx
manglende godkjenning på verktøy, mangelfull eller feil risikovurdering, menneskelig feil, teknisk svikt på utstyr. 4 3 12 Det skal etableres rutiner for merking av strømløse kabler. Sikker jobb analyser (SJA) skal utføres for risikofylte arbeider. Det skal brukes godkjent verktøy og verneutstyr for elektro. Rutiner og sikker jobb analyser (SJA) gjennomgås med arbeiderne i forkant og følges ved utførelse. Utførende skal følge egen internkontroll. 4 1 4 b) Aktivitet: Rivning, kjerneboring, saging og lignende i nærheten av elektriske installasjoner.\n\nMulig hendelsessted: I nærheten av hovedtavle, underfordelere, eksisterende elektriske tavler, EL-sjakter. Mulig hendelse: Kortslutning med lysbue.\n\nMulig årsak: Vann eller støv kommer inn i elektriske komponenter, f.eks. EL-tavler, på grunn av dårlig vannhåndtering. 3 4 12 Det skal monteres plasttelt rundt elektriske komponenter. Sikker jobb analyser (SJA) skal utføres for risikofylte arbeider. SJA jobbanalyse skal gjøres i samarbeid med Øst-Riv. Kjerneboring