Title: 542 Brannalarm- Projektanvisning_FireSCAPE_SE_103.pdf
Korridor lins ger ett rektangulärt, avlångt ljusfält och är av typen spridningslins optimerad för en mycket jämn och bred belysning. Ljusfältet är anpassat efter en montagehöjd upp till 5 meter över golvnivå.Höjd 1 lux2,5 m1,4 m2,8 m6,0 m12,0 m3,0 m1,7 m3,5 m6,5 m14,0 m4,0 m2,0 m4,0 m8,0 m17,0 m5,0 m2,0 m4,5 m8,5 m20,0 mHöjd 5 lux2,5 m1m2,3 m2,7 m9,5 m3,0 m4,0 mLins för öppen yta ger ett runt ljusfält och är av typen spridningslins optimerad för en mycket jämn och bred belysning. Ljusfältet är anpassat efter en montagehöjd upp till 2,5 meter över golvnivå.Hedengren Security AB : 08-23 16 0021NödbelysningNEPTOLUX 89-C & 89-O är en modern nödbelysningsarmatur med den senaste tekniken inom högeffekts LED. Armaturen kan beställas med lins för korridor -C eller öppen yta -O. Lithium batteri med 10 års beräknad livslängd minskar servicebehovet och gör armaturen till ett miljömässigt bra val. Armaturen är helt halogenfri.