Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
Eviter......d’obstruer le refoulement ou la reprise de l’air (Voir fig. 3). ...des ambiances avec des vapeurs d’huile (Voir fig. 4). ...des ambiances contaminées par de hautes fréquences (Voir fig. 5). ... parties montantes du tuyau d’écoulement des condensats éloignées de l’unité. Celles-ci peuvent être effectués seulement à proximité de l’unité avec dénivellement max de 200 mm. par rapport à la base supérieure (Voir fig. 6). ... parties et courbes horizontales du tuyau d’écoulement des condensats qui n’ont pas une pente minimum de 2% (Voir fig. 7). ...de placer l’unité directement en plein soleil; lorsqu’elle est en mode de refroidissement, toujours fermer les volets ou tirer les stores. De placerInstallationVoir fig. 15.