Title: Radiator.pdf
INSTALLASJONSMAL MED TP MONCLACTP11 TP21 TP 221102 '}é1|ifi45® [ Lo | | I " ) T Anbefaling | 65 | | Anbefaling i Anbefaling | 81 | Anbefaling 150 lewd | 150 == 150 t - 150 | - L —1Type 33: Malene er 131 om radiatoren svinges for venstreanslutning. @vrige typer er svingbare uten malforandringer. TP Plan og Ramo er ikke svingbare.FORINSTILLINGVentilhuset har en montert MMA-innsats type TIF som er TYPE NRF-NR innstillbar. Innsatsen passer til termostater med M28 x 1,5 Forinnstillingsventil FV-4 8270736 gjenger. (F.eks MMA, Danfoss eller TA). Handverktgy F -Innstillingsomrade Kv 0,010,58Ved 2k PbandKvs=0,85X . . - Strupeventil Ventilarrangementet har innebygd forinnstilling, som kan justeres uten nedtapping av systemet. Forinnstilling utfgres med handverktgy F i henhold til p unktene 1,2,5 og 6, eller ved hjelp av forinnstillingsventil FV4 og punktene 1 til 6. Verktgy bestilles separat.1. Demonter plastlokk.2.Skru forsiktig ned strupeventilen med handverktgyet.