Title: +038=310.101-MO039._02-F-INNV med spyling, pumper, sondestyring.pdf
Startvippe for pumpe 1. Normalt åpenFra bryter som indikerer personal i stasjon6Startvippe for pumpe 2. Normalt åpenAlarmtilbakestilling6 AlarmreleerSe Tabell 2 for standardkonfigurasjon av alarmreleene. Kapasitet: maks. 250 VAC, 4 A, 100 VA ohmsk belastningTabell 2 Funksjoner for alarmreleerAlarmStandardkonfigurasjon i CP 112 ⁄212Standardkonfigurasjon i CP 116 ⁄ 2161AlarmvarselAlarmvarsel2Pumpe 1 blokkertHøyt nivå3Pumpe 2 blokkert (CP 212)Personalarm Ind. (CP 216)7 Analog innganger: ‘mA Inn 1’ og ‘mA Inn 2’Se Tabell 3 for bruken av analoge innganger. De registrerer strømmen i områ- det 4–20 mA. Inn CP 116 ⁄ 216kan imidlertid konfigureres for 0–20 mA.Tabell 3 Analoge innganger—‘mA Inn 1’ og ‘mA Inn 2’mA InnBruk i CP 112 ⁄212Bruk i CP 116 ⁄ 2161NivåsensorNivåsensor2MottrykkssensorMottrykkssensor eller en alternativ sensorNOA 9 0 0 7 0 3 1 8Tekniske spesifikkasjoner:Omgivelsestemperatur ved drift:20 til +50ºCOmgivelsestemperatur ved