Title: IK-rapport Elektro 2018 - Økernveien 94 - Medistim.pdf
Kurs 14 stikkontakter kanal Avvik nr 001 433.01 Intet avvik registrert. Bildet er kun et oversiktsbilde for å dokumentere at tavlen er termografert, som avtalt. Avvikskode: Merlin gerin multi 9 C16AKurs 14 stikkontakter kanalType utstyr Utstyr Nominell last Faktisk last Målt last L1 / L2 / L3 / N.9A/9A Referansetemp. Makstemp. Differansetemp.Merlin gerin multi 9 C16A32,0 °C 32,4 °CInternkontroll elektro6. Anbefalinger / DokumentasjonØkernveien 94 - MedistimSønnico ASStian Danielssen22.11.2018Avvik0Kategori Registreringsdato22.11.2018Oversiktsbilde Avvik nr 002 433.02 Intet avvik registrert. Bildet er kun et oversiktsbilde for å dokumentere at tavlen er termografert, som avtalt.Type utstyr Utstyr Nominell last Faktisk last Målt last L1 / L2 / L3 / N. Referansetemp. Makstemp. Differansetemp.Oversiktsbilde31,3 °C 53,2 °CInternkontroll elektro7. Lukkede avvikBygningØkernveien 94 - MedistimAvvikIngen avvik funnetRevisjonsansvarlig