Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Kompressorerna är inte godkända för mobila tillämpningar eller för användning i explosiva atmosfärer.För mer information om underhållet, kontakta tillverkarens serviceteam.VIKTIGT: Alla tryckprovningar av kompressorer och system ska utföras av kvalificerad personal som hanterar riskerna med förekommande tryck med största försiktighet och som respekterar den maximala driftstrycksgräns som anges på enheten och på kompressorns märkplåtar.M a x i m a l t d r i f t s t r y c k ,l å g t r y c k s s i d a :3 330 kPa (33.3 bar)Maximalt driftstryck, högtryckssida: 4 870 kPa (48.7 bar) • Maximalt driftstryck, lågtryckssida på 30WGA: 2820 kPa • Maximalt driftstryck, högtryckssida på 30WGA: 4420 kPa Varje förändringar eller ingrepp på kompressorn, som t.ex. lödning på kompressorskalet, kan upphäva rätten att använda utrustningen.