Title: +135.01=370.003-OE401T_03-320 Datablad Energimåler UH50.._1.PDF
23 / 30Ultraljudsmätare för värme och kyla UH50..CE2N5324sv 2015-09-16Datalogger24 / 30Siemens Building TechnologiesAnm.Dataloggern (tillval) möjliggör arkivering av data som av användaren kan väljas ur en fördefinierad databas. Dataloggern innehåller fyra arkiv, som kan tilldelas 4, 6 eller 8 kanaler. Data kan tilldelas kanalerna godtyckligt. Parametersättningen utförs med hjälp av serviceprogrammet.ArkivTidbasLagringstidGenomsnittstid för max. värdenTimarkiv1 timme45 dygn1 timmeDygnsarkiv1 dygn65 dygn1 timmeMånadsarkiv1 månad15 månader1 timmeÅrsarkiv1 år15 år1 timme/24 timmar) Vid en kortare mätperiod än en timme gäller det största värdet från de uppnådda maxvärdena inom en timmeDataförteckningarna registreras med värden och tidsangivelse. Avläsning görs via det optiska gränssnittet med hjälp av serviceprogrammet.Dataöverföringen görs i ett tillverkarspecifikt format.Register för lagrade dataMätarställning vid slutet av perioden för...