Title: 360.010.pdf
Integrert reversibel varmepumpe, frekvensregulert1Batteri RX/HCAntall rørraderLamellavstandLuftsideTrykkfall, tørrTrykkfall, våtLufthastighetSpenning, vinterSpenning, sommerVarmeeffekt, vinterKjøleeffekt, sommerEER (kjølefaktor)EER [tot] (kuldefaktor kompressor + varmeveksler)COP (varmefaktor)COP [tot] (varmefaktor kompressor + varmeveksler)Type kjølemedieKjølemediemengde kretsTilluftsside, vinterInnLufttemperatur13,8Relativ fuktighet38VarmeeffektAvtrekksside, vinterInnLufttemperatur13,8Relativ fuktighet99Ut20,02512,74Ut16,987Dato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534414InnUt26,026,0°C5050%InnUt26,026,0°C5050%42,5 mm16 Pa19 Pa1,48 m/s3,84 kW6,91 kW12,74 kW26,21 kW3,803,803,3225,32R410A10,0 kgUt ved avriming7,8°C55%kWUt ved avriming6,7°C57%Side: 37/50AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjon