Title: 315.021 OSO-SAGA-S-MANUAL-NO-146061-14 test.pdf
Ved større rørdimensjon kan overgang med 1/2” innvendig gjenge benyttes. C) Evt. overløpsrør (1) > 18 mm. innvendig føres til sikkerhetsventil; • Kobles til SV 3/4” innvendig gjenge. • Føres uavstengbart, brutt og frostfritt med fall til sluk.3.5.3 Anslutning til solvarme / hetvann / VV sirk. Produktet kan oppvarmes med vann fra solfan- gere iht. retningslinjer i ErP direktivet ved å be- nytte 1/2” anslutning (3). OSO kan levere en utstyrspakke tilrettelagt for alternative energikilder.1/2” anslutning (3) kan alternativt benyttes for uttak av hetvann eller for VV sirkulasjon.3.5.4 TiltrekkingsmomenterTiltrekkingsmoment Komponent Klemringskobl. mot KV / VV (ø15) 40 Nm (+/- 3) Klemringskobl. mot bereder (ø22) 60 Nm (+/- 5)12 1360°3.5.5 Montasjeinstruks! ADVARSEL! !Produktet skal være fylt med vann før strøm tilkobles. Evt. overløpsrør fra sikkerhetsventil skal være > 18 mm. innvendig, uavstengbart, brutt og frostfritt m/ fall til sluk.! FORSIKTIG!! !