Title: +135.01=744.001-UP001T_03-O80 LED brukermanual.pdf
Tilkobling Tilkoblingskablet skal være af en kvalitet som er modstandsdygtig mod UV stråling og varme fra armaturet og dets lyskilder. Selv om temperaturforholdene inde i armaturet overholder dets tilladte værdier, kan tilkoblingskablet være af en kvalitet som ikke er egnet, hvor der er høje temperaturer. Tilkoblingskablet skal beskyttes mod UV lys ved at anvende lystæt beskyttelse. Ved gennemgangskobling i armaturet skal der tages hensyn til temperaturforhold og UV stråling.For udendørs brug skal der anvendes fleksible kabler der sikrer vandtæthed mod membran niplen. For nem vedligeholdelse på udendørs produkter, anbefaler vi at smøre skruegevind med silikone fedt.Isolationsmodstand Armaturet kan maksimalt tåle en spænding på 500V DC ved måling af isolationsmodstand. Regler for udførsel af isolationsmodstandstest kan læses i stærkstrømbekendtgørelsen.18