Title: 280818_DM_1_3_komplet_underlag_G30.pdf
KonstruksjonPaneler med mellomliggende isolasjon av mineralullPaneler56 mm med 1 mm stålplate på innsiden og utsiden. Utside lakkert grå metallic.Termisk isolasjonsklasseT2KondensinsoleringsklasseTB2LekkasjeklasseL1(M) / L2(R) iht. EN 1886:2007 ved -400 Pa og +400 PaKabinettstyrkeD3(M)IsolasjonsmaterialeElanslutningGOLD F RX3-fas, 5-leder, 400 V-10/+15%, 50Hz, 20AGOLD F HC3-fas, 5-leder, 400 V-10/+15%, 50Hz, 32ASide: 1/21AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: +/- 7.000 m³/h - Design dataFunksjonsdeler i luftretningenHastighet m/sLufttemperatur inn/ut vinter °CLufttemperatur inn/ut sommer °CInntakskanalSpjeld i kanalAnslutningsgavlFilter1,52Roterende varmeveksler2,5120,0/13,326,0/25,2Batteri RX/HC1,7113,3/20,025,2/16,0VifteAnslutningsgavl Varmebatteri, vann, kanalmontert Tilluftskanal13,3/20,0AvtrekkskanalAnslutningsgavlFilter1,45Roterende varmeveksler2,5120,0/-13,3