Title: +175=542.001_OS001_Log book.Produktinformasjon.pdf
Fortsatt med sjekk av detektorer og tekster samt summere på anlegget. Mange feil på tegninger. Endret tekster og summere underveis. Fjernet og lagt til summere grunnet avvik i fra opprinnelig tegning. Fjernet det.02.78 på kjøkken, flyttet detektor og summer til adresse 02.97 Det. 01.75 er ikke merket, dette gjelder også mange andre detektorer. Det. 01.105 bør skiftes ut til temperatur det. Justert verdier på det. Det. 04.81 må flyttes ned under himling. Røykluker på tak ser ikke ut til at de er styrt av brannsentral skal dette styres? Alle O-Planer må oppdateres Anbefaler at alle sentraler oppgraderes med siste software Dumpet alle endringer til sentraler og tatt upload. Sender epost til Trond Bergli på alle rapporter og dokumenter: trond.bergli@nittedal.kommune.noMagne Blomberg07.12.2007Kryptiske tegn i displayene