Title: 542 Brannalarm-  Brann og nødlys Driftsinnstruks.pdf
Side 2 av 4Prodex Driftsinstruks ver 1.01årlig kontroll og dekke de til / frakoble de i den tiden det foregår arbeider som støver / forurenser. Husk at det må gås brannvakt i perioden de er utkoblet!Sprinkler:Sprinkleranlegget er overvåket av en adresserbar modul sammen med en egen sprinklerkontrollboks. Den fungerer på samme nivå som en manuell melder og krever at trykket er tilbake i anlegget før tilbakestilling kan skje på panelet.Nødlysarmaturer: Hvis batterikapasiteten blir for liten til å kunne drive armaturen i 1 time vil det varsles som feilen bytt batteri på betjeningspanelet med angivelse av hvilken armatur det er feil på.Batteri skiftes ved å vri armatur (mot venstre) til den løsner fra sokkelen. Batteriet er utskiftbart. Etter at batteri er skiftet monteres armaturen tilbake på sokkelen. Armatur monteres slik at merke på sokkel og på armatur står overfor hverandre.