Title: RIBfys02_rev05 - Autronica - Energinotat.pdf
glass/vindu/dører i forhold til BRA, lufttetthet og varmetap fra kuldebroer, samt noen krav til de tekniske installasjonene, se Tabell 1. De enkelte bygningsdelene og komponentene må tilfredsstille disse kravene. Enkelte krav mht. varmetap gjennom ytterkonstruksjonene kan overskrides ved omfordeling mellom postene. Ved bruk av lokal kjøling må rammekravsmetoden benyttes.Rammekravsmetoden: Byggets samlede netto energibehov skal ikke overskride en rammeverdi iTEK 10 som gjelder for aktuell bygningskategori. Ved beregningen forutsettes standardiserte verdier for klima, driftstider og internlaster.I tillegg gjelder en del minstekrav som ikke kan overskrides, se Tabell 1.Tabell 1: Øvre grenseverdier i energitiltaksmetoden og minstekrav i TEK10.BygningsdelEnergitiltaksmetodenAbsolutte minstekravU-verdi gulv≤ 0,15 W/m2K≤ 0,18 W/m2KU-verdi tak≤ 0,13 W/m2K≤ 0,18 W/m2KU-verdi yttervegger≤ 0,18 W/m2K≤ 0,22 W/m2KU-verdi vinduer og dører (inkludert karm/ramme)≤ 1,2 W/m2K≤ 1,6 W/m2K