Title: +175=312.001_KN001_KJ-MAsystemet.Produktinformasjon.pdf
Ved marklegging av MA-systemet henvises det til Normal- reglement for sanitæranlegg.Eks. - lnnstøpte rørledningerRørledninger som er lagt i sjakt og murt igjen.29tulA$Y$TEltl t ïìlEIt tDlllItllûProsjektering Avløpsledninger skal være lett å vedlikehold e og bør prosjekteres på et tidlig stadium i nært samarbeid mellom de impliserte parter. Legging under bunnplaten tilpasses grunnforholdene. Geotekniske uttalelser skal innhentes ved prosjektering.Der setningsrisiko foreligger og rørledningen ikke er utskiftbar skal monteringen skje som følger: . rørledning innstøpt i bunnplaten . rørledning utfød med teleskopordning. r rørledning med bevegelig del. . rørledning opphengt i bunnplaten. Rundt ledninger som er opphengt i bunnplaten skal det brukes friksjonsmasse ved gjenfylling iflg. underliggende tabell.Veiledning til oppheng ¡ bunnplaten En avløpsledning som ligger under bunnplaten kan beskyttes mot setningsskader ved at den henges opp i byggets bunnplate.