Title: Funksjonsbeskrivelse - 320.001 Energisentral.pdf
frekvensomformer,styrt ettersignalETTER STRØMBRUDD starter systemet automatisk opp i sekvens med andre system.REGULERINGRT401TEMPERATURFØLER i turvann etter sirkulasjonspumpe -JP401 gir signal til undersentral for å regulere 2-veis ventil –SB401 for å holde riktig temperatur på turvannet til radiatorene rundt i bygget. Temperaturen på vannet er kompensert fra utetemperaturen.Assemblin AS Teglverksveien 1, 3413 Lier Tlf 09030, www.assemblin.com6 / 8Dersom temperaturen faller under kurven mer enn 5oC over 15 minutter, da skal det utløses temperaturalarm "Lav temperatur."RT501TEMPERATURFØLER i felles returvann fra radiatorene gir signal til undersentral for avlesning. Det skal legges inn en alarm dersom temperaturen over tid ligger for høyt.SB4012-VEIS VENTIL i returvann, regulerer vanntemperaturen til radiatorene ved å endre på vannmengden tilført varmtvann.Radiatorene i de enkelte rom blir regulert lokalt av følere plassert i rommene.=320.030 Varmtvann – Gulvvarmekurs