Title: +175=325.001_IK001_FDV luft_vann varmepumpe teknisk rom terapibasseng Manual-P-serien.Produktinformasjon.pdf
Kontrollér vandflow og justér eventuelt bypass.E06Start enheden om. Kontakt forhandleren, hvis fejlen vedvarer.KommunikationsfejlE08Ingen kontakt med styreenhedFrostsikring trin 1 i varmeindstillingIndløb under 4 °C og udendørsluft 0 °C eller koldereStart enheden om. Kontakt forhandleren, hvis fejlen vedvarer.E19Frostsikring trin 2 i varmeindstillingIndløb under 2 °C og udendørsluft 0 °C eller koldereStart enheden om. Kontakt forhandleren, hvis fejlen vedvarer.E2934355Teknisk beskrivelseKoblingsbeskrivelse PC1001OUT3OUT4OUT5AC-N3 4 3 4OUT1OUT29 1 N CPC10016 N CHLGND AI06 GND AI05 GND AI04 GND AI03 GND AI02 GND AI011 N C2 N CV 2 1T E ND N G1 0 DID N G2 0 DID N G3 0 DID N G4 0 DID N G5 0 DID N G6 0 DID N GCN16Nr.BetegnelseBeskrivelse1OUT1Styresignal til kompressorrelæ (230 VAC)2OUT2Styresignal til cirkulationspumpe (230 VAC)3OUT3Styresignal til firevejsventil (230 VAC)4OUT4