Title: 2-262-18 av 19 Super UV sluk_PDB.pdf
endring med 45° bend (90° med to halvbend). Kapillarrør: Avgrening 90° – retningsendring med 90° bend.I kalde rom bør rørene utstyres med varmekabel, som legges utenpå rørene med isolasjon. Rørene bør legges med noe fall, ca. 1:200. (Varmekabelens effekt tilpasses rørmaterialet.)FUNKSJONSTEST/SLUTTKONTROLL Demontér løvrist og innersil, evt. strupeskive. Fjern urenheter i sluk og utløpsstuss. Påse at strupeskive plasseres under innersil.HMS (HELSE, MILJØ OG SIKKERHET) Sluket gir ingen helserisiko og miljøskade, verken ved montering eller i bruk.Ved rørføring i kalde rom og ved sluk i kalde tak benyt- tes varmeelement (NRF nr. 340 24 76). Monteres ved hjelp av selvklebende tape til selve slukpotten før denne monteres i tak. Elementspenning 230 V, effekt 10 W.AVFALLSHÅNDTERING OG DESTRUKSJON Sluket er produsert i rustfritt stål, mens både løvrist og luftlås er produsert i silium. Disse materialene kan gjennvinnes.