Title: +038=360.001-#####._09-360.001 Gold30FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)Lufthastighet i filterseksjonenDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-1000053443012715 utv.3,0 mm14 Pa2,04 m/sInnUt13,320,0°C3825%9,97 kW67 %InnUt60,041,1°C0,129 l/s3,9 kPa3 I15 utv.8,4 kPaArtikkelbenevningTBVL-3-016-13 Pa0,91 m/sSide: 22/25AHU Design Teknisk spesi(cid:754)kasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.001 GOLD30FRXHC +/- 7000 m³/h - 63% samtidighetDato: 17.06.2019 17 / 1.0.20190604.1160633 Aggregat ID: AD-10000534430Anbefalt dim. trykkfall56 PaStarttrykkfall28 PaSluttrykkfall84 Pa1Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler, G030FRXHCP011Roterende varmeveksler RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluft1Reversible trinn1Batteri RX/HCTilbehør og tekniske data, se tilluftAntall rørrader5.7Lamellavstand2,1 mmTrykkfall18 PaLufthastighet1,12 m/s1VifteVifte av typen GOLD Wing+