Title: +038=360.000-ST027T_02-Colibri Ceiling Ventil Swegon - Injusteringsguide.pdf
DVCe – tilluft12512,212,012,016022,820,020,020037,033,033,025058,050,050,031588,084,084,0400141,0134,0134,0500210,0202,0–630295,0285,0–800–520,0–Antal mätslangar: 1DIRDRIStorlekDIRc – tilluftDRIf – tilluft400-10013,1–500-12518,7–600-16023,5–900-20046,8–200–32,0250–53,0315–85,0400–130,0200-600–120,0250-800–176,0Antal mätslangar: 131BostadsdonBostadsdonDOMODOMOcInställning R 1 R 2 R 3 R 4k-faktor 1,3 2,3 3,3 3,9SDWMättryck 5 Pa krävs för att erhålla minst ±10 % noggrannhet på luftflödet.SDWaStorlek 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 125 125 125 125 125 125 125Antal magnetremsor (R) R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6K-Faktor 8,7 6,6 6,6 4,1 3,4 2,1 1,0 6,2 5,8 4,9 4,2 3,0 2,0 1,0 7,0 6,1 5,2 4,2 3,0 2,0 1,0Applicering av remsor R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6