Title: +038=370.101-OE001T_07-MULTICAL 603 Energimåler Kamstrup - Installerings- og brukerveiledning.pdf
Kamstrup A/S • 55122084_B1_NO_2019-0819MULTICAL® 6038.12 Analog inputs 2 x 4…20 mA / 0…10 V,type HC-003-41Analog modul med 2 innganger, konfigurerbare som 4...20 mA- eller 0...10 V-innganger. Inngangene kan skaleres i henhold til de tilkoblede sensorene. Sensorene kobles til modulen ved hjelp av to sett med inngangsklemmer på 60-58-57 og 60-59-57. De målte verdiene kan leses av på målerens P1- og P2-registre. " Modulen krever at måleren er koblet tilstrømnettet.# Modulen krever en ekstern strømforsyning.8.13 PQT Controller, type HC-003-43 PQT-styremodul med utgang for styring av en trepunkts motorventil. Modulen brukes til å regulere effekt, strømning og temperatur for installasjonen. Motorventilen er koblet til klemme 150, 151 og 152. Justering av motorventilens dreieretning kan utføres ved at testpunktene Up og Dn kortsluttes . " Modulen krever at måleren er koblet tilstrømnettet.# Modulen krever en ekstern strømforsyning.8.14 Low Power Radio, inputs (In-A, In-B),