Title: BREEAM-NOR-Norw-ver-1.1 2012 - Manual.pdf
Hvis det kun er installert små, oppdelte hermetiske systemer, og hvis kuldemediefyllingen i hver enhet er mindre enn 5 kg, men den totale kuldemediefyllingen i bygningen er større enn 5 kg, kan poenget tildeles automatisk. Dette er forutsatt at risikoen for en større kuldemedielekkasje er begrenset til et minimum, og at enkeltvise lekkasjer fra hvert system, vil være små, dvs. < 5 kg. De mest utsatte delene i et kjøleanlegg er vanligvis rørene og kompressoren. Fordamper og kondensatorsløyfe kan utelates fra behandlingen av systemet.Manuelle systemer, herunder manuelle lagringsbeholdere på stedet, samsvarer ikke med kriteriene for dette området.Manuelt oppsamlings- system Kjølelager for mat Kriteriene for dette området gjelder kjølelager for mat som bruker