Title: Styring Novema aggregat.pdf
NOVEMA AGGREGATER AS + Hovedkontor Skedsmokorset | ¢NOVACCStyring og Funksjon NOVAGG AIR 2, V1.24FORTSETTER FRA FORRIGE SIDETVANGSTYR KJOLEBATTERI Tvangsstyring er kun mulig nér aggregatet er startetInnstill tvangsstyrings settpunkt [%] Aktuel tilluftstemperatur [*C] Innstilling av resterende tid til tvangsstyring utgdr [mm:ss]Aktiver tvangsstyring Til / FraAktuell 0-10 signal pa kjeleutgang [%] Aktuell status Kjelerelé1: ApenfiukketINNSTILL PUMPEDRIFTInnstill pumpedrift til:Konstant driftStyrt av utetemperaturStyrt av kjalebehov (Auto)(smn" vises nar pumpen er i driftINNSTILL PUMPE STARTTEMPERATUR Pumpen starter nar utetemperaturen er hayre enn innstillt verdi [°C]"Start" vises ndr pumpen er i driftINNSTILL DXKJ@LING OG VIS AKTUELLSTATUSInnstill reguleringsform:23trinn binaer4trinn15trinn binaerAktuell kjglefeil: Ja/nei Aktuell 0-10V signal pa kjgleutgang [%]