Title: Testrapport FST 16.06.22.pdf
04 - Spenningsløst byggHovedbryter legges ut Etter 30 minutter sjekkes nødlys og dørfunksjon.NrTypeBeskrivelse20Punkt249 branngardiner80Punkt443.101 NødlyssentralAvvikNrFeilbeskrivelseK00360Nødlys virker ikke i trapperomForventet resultatSjekk at branngardiner er åpne. Skal stå i øvre stillingNødlys tenner i hele bygget. sjekk alle nød- og ledelysAnsvarligGJERBERG ELEKTRO ASKontrollområdeFST plan3FST plan3StatusUnder behandlingTestetJaJaKommentarNødlys i trapperom virker ikkeKommentarIverksetter tiltak17/06/202243Fullskalatest1671 - Brandengen skoleLag: 3. etasje05 - Brannalarm utløstRepresentant fra BH løser ut tilfeldig brannmelder.NrTypeBeskrivelse105Punkt554.101 Talevarsling20Punkt249 branngardiner314-ADørBruksdør med elektroteknisk rømningsfunksjon 2-fl. Lukket/låst. Hovedlås + slagdørautomatikk + tidsstyrt via adg kontroll + holdemagnetfunksjon328-ADør