Title: +038=360.000-LD051._05-Paragon Fan-coil Swegon - Produktdatablad.pdf
Max. rekommenderat tryckfall över CCO ventil:20 kPa∆Tm: Temperaturdifferens [tr–tm] (K)Max. rekommenderat tryckfall över standardventil:20 kPa∆T: Temperaturdifferens, mellan tillopp och retur (K)Min. värmevattenflöde:0,013 l/s∆Tl: Temperaturdifferens, mellan rum och tilluft (K)Högsta framledningstemperatur:60 °C∆p: Tryckfall (Pa, kPa)Min. kylvattenflöde:0,04 l/skp: Tryckfallskonstant Kompletteringsindex:k = kyla, l = luft, v = värme, i = injusteringLägsta framledningstemperatur:Ska alltid dimensioneras så att systemet arbetar utan kondensProjektering Med Swegons projekteringsprogram ProSelect blir både projektering och dimensionering enkel att utföra. ProSelect finns under programvaror på Swegons hemsida, www.swegon.com.10KylaDiagram 1 – Kyleffekt Funktionen mellan kyleffekten Pk (W), temperaturänd- ringen ∆Tk (K) och kylvattenflödet qk (l/s).