Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
Vi rekommenderar dig att kontrollera att alla elektriska anslutningar är ordentligt åtdragna:När enheten har tagits emot, vid installationstillfället ochföre den första startenEn månad efter första uppstart, när komponenterna haruppnått sin nominella driftstemperatur - Därefter regelbundet en gång om året.21.10 - Åtdragningsmoment för elektriska huvudanslutningarKomponentBeteckning i enhetenVärde (N·m)Skruv (PE), fältanslutning M8PE14.5Skruv på manöverbrytare inloppszoner manöverbrytare - MG 28904QS_8Plintskruv, kompressorkontaktor Kontaktor LC1D12B7Kontaktor LC1D18B7Kontaktor LC1D25B7KM(1) KM(1) KM(1)1.71.72.5Plintskruv, kompressorns strömbrytare Strömbrytare 25507Strömbrytare 25508Strömbrytare 25509QM(1) QM(1) QM(1)3.63.63.6Plintskruv, transformator för styrkraftmatning Transformator - ABL6TS16BTC0.6Jordanslutning, kompressor i kraftanslutningens elskåp M6Jord5.5Kompressorns jordanslutning M8Jord2.83