Title: +038=453.004-LZ001._03-Installasjonsveiledning Varmematter Devi.pdf
Placera inte föremål som kan orsaka termisk blockering, t.ex. möbler, tjocka mattor, osv. Min. 6 cm luft krävs.Golvet ska inte ha termiskt isoleringsvärde på mer än R < 0.18 m² K/W, motsvarande 1.8 Tog.Håll tunna mattor fria från isoleringsmateri- al, andra värmekällor och expansionsskarvar.Håll tunna mattor fria från isoleringsmateri- al, andra värmekällor och expansionsskarvar.Tunna mattor ska inte sammankopplas. • Alla tunna mattor i samma rum måste ha samma värmedensitet (W/m²) om de inte är anslutna till separata golvgivare och termostater.Tunna mattor ska inte sammankopplas. • Alla tunna mattor i samma rum måste ha samma värmedensitet (W/m²) om de inte är anslutna till separata golvgivare och termostater.Medföljande etikett måste fyllas i och placeras i anslutning till elcentralen för att visa var den tunna mattan finns. • Om nätsladden skadats måste den bytas ut av leverantören, eller dess agent, eller annan elbehörig person för att undvika personskada.