Title: 37 Komfortkjoling_Funksjonsbeskrivelse.pdf
Prosjektnavn: Smestad Skole – Nytt tilbygg370 KomfortkjølingSystem informasjon Det er montert isvannsanlegg for frikjøling i teknisk rom U16. Anlegget omfatter veksler mot brønner for forsyning av isvann til kjølebatterier for ventilasjon samt rørsystem med tilhørende pumper, ventiler og kjølelegemer.Anleggets oppbygning framgår av systemskjema V.36.01.021.KapasitetKapasitet kjølebatterier ventilasjon: 131 kWRøranleggRørnett er avisolert mot maskiner, pumper etc. med gummikompensatorer, og er utstyrt med automatiske lufteventiler.For dimensjoner opp tom. DN 50, er det benyttet gjengede stålrør i mellomserien.Dimensjoner større enn DN 50 er det benyttet sveisede stålrør med rillekoblingerHele røranlegget inkl. ventiler etc. er kondensisolert med Armaflex Tykkelser i forhold til temperaturnivåer.EkspansjonssentralDet er montert ekspansjonskar, type Statico på 35 liter. Anlegget har 2 stk. sikkerhetsventiler. Brukerveiledning finnes som eget vedlegg.Filter og vannbehandling