Title: +135.01=332.001-RF001T_01-FDV_BA_Turbo-Lux_3_FM_VdS_SV.pdf
4 IdrifttagningVid mätningen ska det exakta värdet läsas av när ett konstant flöde har inrättats d.v.s. närflottören står stabilt. Ledningen måste alltid vara helt fylld.Avläsningen sker vid den stora diametern på flottören:Bild 7 FlottörNär sidoflödesmätaren tas i drift måste avstängnings-/reglerventilen efter sidoflödesflänsen (iflödesriktningen) öppnas till minst 30 % innan pumpen startas för att förhindra vätskeslag ellertryckslag som kan skada sidoflödesmätaren.Bild 8 Rotering av sidoflödesmätarenSida 8 / 16www.mecon.de02/2016 BA_FO_Turbo-Lux 3 FM VdSIdrifttagningTill en början samlas luftbubblor, som måste tas bort, i sidoflödesmätarens överdel. För att göradetta lossar man kopplingsmuttern (Bild 9, Pos. 9) en aning under drift och vrider instrumentet360° så att luftbubblorna kan försvinna. Därefter måste sidoflödesmätaren återställas till lodrättläge och kopplingsmuttern dras åt.Observera: