Title: Kontrollplan BL.pdf
Status UtførtUtførtutførtSjekkliste/tegning/bilder Mailkorrespondanse angående status fasadebelysning: "Status Fasadebelysning DM 1 & 3"ÅrTid (uke) 23‐26263034Nr.Kontrollområde/ kontrollpunkter Blikk hovedinngangerPlan 2Armering før støp Bakgård1Bruskjøt Dronning Mauds gate2Takterrasse vannlekkasje hos Pecunia FV73 11Fullskalatest brann og sikkerhet Tianlai2Akse13‐140142‐4Hva skal kontrolleres Kontrollere blikkleveranse fra HandeAt armering er lagt og er korrekt før støp PÅ TIRSDAG 29.06.Kontrollere bruskjøt mot tegning til RIBKontrollere renne, blomsterkasser, parasollføtter, vanningsanlegg, membranBrannalarmanlegg; funksjonKrav Generell utførelseRIB‐tegningAnsvarlig Andreas/IvarJohannesJohannes/AndreasJohannes/AndreasPeritus/Pecunia