Title: FDV-DOKUMENTASJON.pdf
Hovedfordelingen H1 utført som en frittstående modultavle og er levert av tavlebygger. Alt utstyr inne i fordelingen framgår av utstyrslistene for hovedtavlene.Hovedbryteren er dimensjonert for 250A og er innstilt på 250A.Hovedfordelingene er levert etter krav for "Form 3".De respektive hovedfordelinger har egen kWh-målere for avregning. Måler er levert av nettselskapet.Hovedfordelingene har effektbryter for vern mot overbelastning og kortslutning. De respektive verns utløserkarakteristikk (B-, C- eller D- karakteristikk) henvises til merkinger på effektbryterne og automatsikringene. Fordelingsskjemaer er montert i hovedfordelingsrom.Det er montert overspenningsvern på inntak.All tiltrekning av skruer/muttere/bolter skal trekkes med moment som er angitt iht. leverandørens tabeller etc.. Garantibegrensinger For at garantien skal opprettholdes må utstyret vedlikeholdes av kvalifisert driftpersonell.