Title: +038=360.019-#####._09-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk Spesifikasjon.pdf
UtLufttemperatur25,025,0°CRelativ fuktighet5050%LOT uten påfrysning11,8°CAvgitt væskemengde, avtrekk, vinterVæskesideVæskemengde0,958 l/sBatterienes samlede væsketrykfall219,3 kPaBatterienes sammenlagte væskevolum138 IAnb. laveste innstilling av shunttemperatur3,6 °CEtylenglykol30 %/kgTilbehørAntallProduktArtikkelbenevning1Shuntgruppe, GOLD SDTBXZ-5-42-0301VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemålingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.Tilluftsmengde7 776 m³/hInnmonteringens innvirkning på viften (systemeffekten) er innkludert i viftens ytelse Dimensjonerende statisk trykk (våte forhold)613 PaStatisk trykkøking i SFPv beregning557 PaTemperaturheving p.g.a. vifte0,8 °CMin. hastighet250 omdr/minTurtall i SFPv beregning1 222 omdr/minDimensjonerende hastighet1 264 omdr/minMaks. hastighet