Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
A não observância destas ligações pode causar o transbordamento da água de condensação do recipiente. • É necessário que as válvulas se abram só com o ventilador emA não observância destas ligações pode causar o transbordamento da água de condensação do recipiente. • É necessário que as válvulas se abram só com o ventilador emfuncionamento, isto é um dos bornes V1 ou V2 ou V3 é alimentado pelo borne L .Quando encher o circuito com água, verificar se todas as junções estão bem vedadas.Quando encher o circuito com água, verificar se todas as junções estão bem vedadas.O fabricante não pode garantir a eficiência vedante dos grupos válvulas fornecidos pelo instalador, e por isso não testados na fábrica.Declino portanto a responsabilidade por eventual mau fucnionamento dos mesmos e por danos provocados por perdas devido a quanto acima mencionado.Declino portanto a responsabilidade por eventual mau fucnionamento dos mesmos e por danos provocados por perdas devido a quanto acima mencionado.