Title: elektronisk-forkobling-i-lysarmaturer.pdf
kursen. (Elektronisk fork.medfører høy startstrøm p.g.av momentanstart)C Kondensator er defektC Kontakt el.entreprenør4 Jordfeilvarsler indikerer feil A For lysarmaturer med elektr.A Kontakt el.entreprenørfork. eller med dempings-utstyrObs! Ved isolasjonsmåling avmå det benyttes retningsstyrtlysarmatur med el. forkoblingjordfeilvarsler.må fasene kortsluttes.9Heftet er utarbeidet av EFO og revidert i februar 2005.Medvirkende er: Morten Berg, Fagerhult ASSteinar Sundberg, Glamox ASASvein Fossum, SM Lys ASSvein Eriksen, Thorn Lighting ASJens-Dag Vatndal, EFOØystein Dobbe, EFOEFO ElektroforeningenDrammensvn.30Postboks 2864 Solli0230 OsloTlf: 23 13 12 50Fax:23 13 12 51E-mail: elektroforeningen@efo.noHjemmeside: www.efo.noELEKTROFORENINGEN