Title: Sikkerhetsrådgivers rapport (MAN-13.8).pdf
a. I byggets bakkenivå er lokalene leid ut til diverse detaljhandel med ulikt sikringsnivå og sikringsbehov. Avlåsing er varierende, men relevant for butikkenes sikringsbehov. b. Det er inngangsmulighet til fellesarealer fra butikkene Oslo Hi-fi center og L’escalier. For å oppnå FG sikring av bygget må også disse dørene utstyres med FG godkjent avlåsing.8. Skallsikring av utleide kontorareal:a. Utleide arealer er har ikke avlåsing fra fellesareal som tilfredsstiller beskyttelsesklasseB1 i FG publikasjon 112:7.9. Innbruddsalarmering:a. Bygget har installert et innbruddsalarmsystem som dekker byggets fellesskallsikringsdører og glassfasader i hovedinngangsparti. Alarmeringen tilfredsstiller Grad 2 i FG publikasjon 200:2 og vurderes som relevant under forutsetning av at leietakere selv alarmerer egne lokaler.10. Kameraovervåkning:a. Bygget har installert et kameraovervåkningssystem med kameradekning i