Title: 10 FR Brannplate - Montasjeanvisning.pdf
Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.Montasjeanvisning iht. ETA 21/0047 & 21/0032www.protecta.noPolyseam AS Tlf.: 3330 6700 34 (65) 2021 2 9Detaljtegninger Protecta® FR BrannplateKABLER OG KABELBROER BRANNMOTSTAND EI 60 (E 60)≥ 100MM MASSIVTRE - VEGGERMaks utsparing 600mm bredde og 1200mm høyde50mm FR Brannplate 1-S monteres med 100mm overmål, plate-kanter må males med FR Dekkmaling på begge siderKabler ≤ Ø80mm, singel eller i bunt, og plast trekkerør ≤ Ø16mm, med eller uten kabelgate