Title: 10 FDV - Systemtegning elektrisk åpningssystem.pdf.pdf
Skruer MÅ settes inn!160 gr. Åpning 160 gr. ÅpningLIP 7KA501Monteres slik at det er 30cm fra overkant karm til tak.2x (må beregnes) mm2 Motor trekker 4A Se tabell3x0,5mm2 Max 100mOU001Pot. fri vekselkontakt Feilsignal Pot. fri vekselkontakt AlarmsignalMuligher for brannsignal N.O.230V tilførsel (10 / 2AB) Uten JFBDersom luke skal benyttes til adkomst tak, må det benyttes annet bryteroppsett og travers sideforskyves 20cm.765BrunBlåMKA501LIP7-BasisDET KAN FOREKOMME ANDRE FARGEKOMBINASJONER PÅ ENKELTE MOTORER. GÅR MOTOR FEIL VEI, BYTTES LEDERE MELLOM SENTRAL OG MOTOR21XS001 Luftebryter ( Opsjon )SVM sentral må monteres tilgjengelig for tilsyn / service. Det må også tas hensyn til temperatur da omgivelsetemperaturer over 20'C reduserer batterienes levetid.J2, J3 og motstand mellom 2 og 3 fjernesE P1 L1 NN U R BT V HI1 2 3AlarmC C NO N4 5 6FeilO C NC N7 8 90 11 1OU0012 13 14 15 16 17 18 1E N P Å9 1E K K U L