Title: Tiltaksplan Smestad skole 2018.xlsx
Tiltaksplan etter årskontroll brannsentral/nød_ledelys 2018 utført av Sectech ASBygg : Smestad skoleBeskrivelse av avvik og valg av tiltak : Punkt i Frist Ansv. for utførelse/bestilling. Arb. Ordre utstedt. Utbedret dato/sign. Pris : rapportrapportBrannalarmanlegg :Brannalarmanlegg : Batterier er svake og må byttes (2 stk. 12V/12Ah) 11.01 1/6-2018 Eiendom ISY 16/3-2018 Steinar Brevik 2018-03-01 00:00:00 Detektor 04.063 1 etg garderobe rom 139 indikerer service 60 - nedstøvet utbedres/byttes 12.01 1/6-2018 Eiendom ISY 16/3-2018 Steinar Brevik 2018-03-01 00:00:00 Paviljong Detektor 05.036 er plassert for nær vegg. (0.5M9 Denne å flyttes. Ref . §5.5.1 avsnitt 3 12.01 1/6-2018 Prosjekt ISY 16/2-2018 Per Felt Det er ingen deteksjon i trappeløp. Trapperom skal alltid utstyres med detektor i øverste tak. Det skal i tillegg være detektor for mint hver tredje etasje. Ref. NS3960 §5.5.3 12.02 1/6-2018 Prosjekt ISY 16/3-2-2018 Per FeltPaviljongSum :Nødlysanlegg :