Title: 32 Mellomliggende Expansjonskar.pdf.pdf
Medie: Ikke-aggressivt og gift-fritt medie. Tilsetning av frostvæske opp til 50%.Transport og lagring: I frostfritt og tørt miljø.Standard: Bygget i henhold til PED 2014/68/EU.KalkulasjonFor standardsystemer TAZ ≤ 110 °C Kalkulasjon ihht. NS EN 12828, SWKI HE301-01 *). Solar system ENV12977-1.Generelle ligningerVsSystemets vannvolumOppvarmingVs = vs · QVs= Kalkuleres Kjøling Vs= Kalkuleresvs QSpesiﬁkk vannvolum, tabell 4. Installert varme effekt i kW. Systemdesign, beregning av innhold. Systemdesign, beregning av innhold.Mellomliggende kar 5)VNNominell volum 5)EN 12828, kjøling VN ≥ Vs · Δe + 1.1 · Vgsolar 6) + 2 3) Δe SWKI HE301-01 VN ≥ Vs · Δe + 2 · Vgsolar 6) + 2 3)Vgsolar∆e for tr og tmin, tabell 3 Kollektor volum 6)