Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (23.79 m²)18428.00 lm 188.0 W 7.90 W/m² (1.57 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1 BrukerprofilEm Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) UGR (2.2H 3.3H) PosisjonReferanseplan 1.1 Kontorer 5.26.5 (EN 12464-1, 8.2011) Konferanse- og møterom (Ra >80.00) Horisontal 504 lx 314 lx 0.62 0.50 <=17.6 0.75 m(>= 500 lx)(>= 0.60)(< 19.00)Hovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 98 lx 281 lx 307 lx 196 lx 236 lx(>= 30 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx) (>= 50 lx)Uo 0.79 0.72 0.50 0.69 0.55(>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10) (>= 0.10)Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5600Side 157/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.2022112.054 Lite Ensemb11.2 Sammendrag, 2.054 Lite Ensemb11.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1Type Ant.\Prod.14 xLuzense Bestillingsnr. Armaturnavn Bestykning