Title: Testrapport FST 16.06.22.pdf
Bruksdør med elektroteknisk rømningsfunksjon 2-fl. Lukket/låst. Hovedlås + slagdørautomtikk + adg kontroll med kortleser + holdemagnetfunksjon335-BDørRen rømningsdør med elektroteknisk funksjon 1-fl. Lukket/låst. Hovedlås + tilleggs lås 1Heis 3. EtgDørHeis adg kontroll med kortleser utenfor heisstol.Lukket ulåstLukket ulåstFST plan3FST plan3FST plan3JaJaNei17/06/202245Fullskalatest1671 - Brandengen skoleLag: 3. etasje06 - Normal driftBrannalarm avstilles Spenning settes på normal driftsfunksjon gjenopptasNrTypeBeskrivelse100Punkt549.001 Brannspjeldsentral10Punkt237 solavskjerming140Punkt564.103 KNX plan 3150Punkt621.001 Personheis20Punkt249 branngardiner40Punkt360.001 Ventlasjonsaggregat50Punkt360.002 Ventilasjonsaggregat80Punkt443.101 Nødlyssentral314-ADørBruksdør med elektroteknisk rømningsfunksjon 2-fl. Lukket/låst. Hovedlås + slagdørautomatikk + tidsstyrt via adg kontroll + holdemagnetfunksjon