Title: 2021, Des - Teknisk Rapport Ventilasjon 360.005, Nordomatic.pdf
Nordomatic ASSERVICERAPPORT - VENTILASJON AUTOMATIKKAnleggSDC nr.PPV20 192.168.1.35SystemDato Des-21360.005Utført av CHMTavle Plan2,3,4 vest, kjellerInstillingsverdier ; Funksjon Driftstid Tilluft temperatur Kompenserings kurve Avtrekksluft temperatur Veksler sommer / vinter drift Filtervakt tilluft Filtervakt avtrekk Viftevakt tilluft Viftevakt avtrekkluftInstillinger 0500-1900 1\2hast x7 19,9°C\set 20°C -20-21°C\-10°C-21°C\0°C-21°C\5°C-21°C\20°C-20°C 20,8°C\set 22,0°C 15°C 220Pa 240Pa 40Pa 40PaGjennomgang ; Komp.nr 360.005 - .RT901 .KA401 .QD401 .RT402Automatikk Servicevendere for vifter og pumper Display funksjoner Uteføler Spjeldmotor inntaksspjeld Filtervakt tilluft Tillufts temperaturføler inntakNom.strøm Kontrollert✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓Justert - - - - - -Kommentar2,6°C2,3°C.JV401Tilluftsviftemotor Strøm – Forbruk HØY Strøm – Forbruk LAV✓66%.RT401 .RP402 .RF401