Title: 564 6131_30-31-xxx-500 Tilstedeværelsesdetektor tak 360 hvit.pdf
MontageDas Gerät ist für die Deckenmontage konzipiert. Die volle Funktiona- lität des Geräts ist u.a. von der Montagehöhe (B) abhängig.Montage- höhe (B)2,5 m 3 m 4 mBreite innerer Erfas- sungsbereich (B1) (sitzende Person) max. 8 m max. 10 m max. 14 mBreite äußerer Erfas- sungsbereich (B2) (gehende Person) max. 10 m max. 12 m max. 16 m) Programming mode can be switched on and off via remote control (article number 6010-25-500) (red button). This mode switches itself off automatically after 5 min. Equipment Normal) Programming mode can be switched on and off via remote control (article number 6010-25-500) (red button). This mode switches itself off automatically after 5 min. Equipment NormalPremiumDetector incl. surveillance Brightness detection Constant light switch − −− − −Detector incl. surveillance Brightness detection Constant light switch Constant light controller HVAC (Heating, ventilation, air- conditioning) Object RTCIR reception (24 free IR channels) Logics (5 logic functions)