Title: Pos. 09 Koketopp_700 serien_Bruksanvisning.pdf
plast- eller metallrör .9.3 JORDNING OCH POTENTIALUTJÄMNING Anslut alltid apparaten till ett jordat uttag. Anslut jordkabeln tillkopplingsplinten märkt med.Apparaten bör anslutas till en potential utjämnare. Anslut ka-beln till kopplingsplinten märkt med.9.4 VATTENANSLUTNING Vattentrycket bör vara mellan 150 kPa och 300 kPa. Om vat- tentrycket överstiger 300 kPa bör anslutningen förses med en tryckreduceringsventil .vilken gastyp som kan användas i apparaten. • inställningar och dysor för gastypen i fråga. Dysornas nummer som förekommer i tabellen ﬁ nns även stansade på dysanvilken gastyp som kan användas i apparaten. • inställningar och dysor för gastypen i fråga. Dysornas nummer som förekommer i tabellen ﬁ nns även stansade på dysanKonvertera apparaten för att passa för annan typ av gas enligt uppgifterna i tabell T1 och nedanstående :