Title: Funksjonsbeskrivelse Covent aggregater.pdf
(RT401) (RT400) (RT500) (RT501) (RT550) (RT402)Frostsikring varmebatteriHvis temperatur RT550 måler temperatur lavere enn innstilt grense (3˚C): Pumpe JP401 vil starte, reguleringsventil SB501 vil åpne fullt opp.Frostvernregulering: Når tilluftstemperatur RT400 kommer under grense (5˚C) så vil reguleringsventil SB501 gradvis åpnes mot 100%.Aktivering av startkommando for varme ved lav inntakstemperatur RT401, er stilt til 5˚C.TrykkregistreringStatisk trykkmåling i tilluft og avtrekkskanal i ventilasjonsanlegg. RP401 i tilluftskanal og RP501 i avtrekkskanal.Trykkfølere RD401 og RD501 over filter i inntak og avtrekk. Alarm ved overskridelse av alarmgrenser.LuftmengderegistreringTilluft- og avtrekksluftmengde måles ved trykkføler RD402 og RD502 montert over vifter. Luftmengder er beregnet i styreenhet med K-Faktor for vifter.01.03.2022Rev01Vifteregistrering