Title: MA rør.pdf
for SMLrør DN 125 og DN 150: a ≥ 80 mm b ≥ 500 mm c ≥ 320 mm (dvs. at grenens vertikale del må isoleres helt)Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner.I EN 877, vedlegg F heter det: ”Rørsystemer av støpejern vil, på grunn av rørveggenes store massepr.flateenhetsamtrørforbindelsenes utforming, gi betydelige fordeler med hensyn til støyreduksjon ved drenering av avløpsvann i bygninger.Derforerekstrabeskyttelsegenerelt settikkenødvendig.”Testing og sertifisering Sombekreftetvedsertifikatnr.P-BA 443/1995fraFraunhofer-instituttet,harDüker støpejernsrør nådd et støynivå på 19,9 dB(A) i rommetdiagonaltoverforrøret.Detteblemålt med vegger på 220 kg/m2 og en vannmengde på 4,0 l/s.Den spesielle strukturen i det grå støpejernsmaterialetmedlamellformetgrafitt girogsåstøyreduksjon:Lamellformetgrafitt bryter lyden slik at den praktisk talt tømmes for energi i materialet.