Title: +175=300.001_SYSTEMINFORMASJON.Beskrivelse.pdf
Sekvensregulering av batterigf envinner, ettervarmebatteri og kjølebatterived giver .8T2 Energiøkonomisk reguleringsrekkefølge. Settpunkt for .8T2 kompenseres fra giver .8T3 i fraluftskanal. Min. tilluftstemperatur reguleres fra giver .8T2.Normalinnstillinger resulering Temperaturer: Settpunkt for tilluftsregulering ved giver .8T2:Settpunkt for minbegrenser ved giver .8T2:+20'c +15 "CNo rmalinnstillineer driftstider Driftstid :kl05.00 - kl 19.00Alarmer Alarm til VVS-t¿vle / Undersentral og SD-anlegg ( PC ) ved feit. Filtervakter.5FVl og .5FV2 gir alarm når filtre bør skiftes. Frosttermostat .8Tl i retur fra varmebatteri åpner motorventil SMV1 og stanser aggregat ved for lav rehrrtemperatur. Viftevakter.6Wl og .6W2 gir alarm ved lav luftmengde. Røkdetektor 6RDl i tilluftskanal stanser aggregatved detekterf rcki tilluftsystem.BetieninsLokalt : Sentralt:Fra WS-t¿vle plassert i Teknisk rom Plan Kjeller Fra SD-anlegg ( PC ).NITTEDAL KOMMUNE DØIILI SYKEHJEMFDV-DOKUMENTASJON