Title: 33 Stengeventil.pdf.pdf
2. Kontrollera visuellt att ventilsäten och portar är rena direkt innan installation.2. Kontrollera visuellt att ventilsäten och portar är rena direkt innan installation.3. Alla ventiler ska stödjas enskilt mot rörelse och påfrestning från anslutande rörsystem.4. Se till att ventilens tryckreglering är kompatibel med serviceförhållandena.4. Se till att ventilens tryckreglering är kompatibel med serviceförhållandena.5. Manövrera ventilen åtminstone en gång från öppet till stängt läge.5. Manövrera ventilen åtminstone en gång från öppet till stängt läge.6. Kilslidsventiler är inte lämpliga för strypningstillämpningar.6. Kilslidsventiler är inte lämpliga för strypningstillämpningar.7. Kilslidsventiler ska installeras i vertikalt läge på horisontella rörsystem och i horisontellt läge på vertikala rörsystem.AnvändningKilslidsventiler är manuellt drivna flervarvsventiler och öppnas med hjälp av ratten eller annat manöverdon, i allmänhet moturs och stängs medurs.