Title: Teknisk Rapport 360.001 2022 03.05.2022 Bromstadvegen 59 Trondheim.pdf
Elektrom otorer Tilluftsm otor 1/1 Tilluftsm otor 1/2 Avtrekksm otor 1/1 Avtrekksm otor 1/2 Varm egjenvinner Sirkulasjonspum pe 1 Sirkulasjonspum pe 2 Sirkulasjonspum pe 3Mrk. Strøm Inst. Motorv. L1 3,4012Ax212Ax23,901,33A 1,33A 1,33A0,10 0,07 0,22L2 3,103,500,10 0,07 0,22L3 3,203,60Cos ℓ 1,001,001,00 1,00 1,00kW 2,282,580,00 0,05 0,03 0,10Merknader Pådrag 64%Pådrag 60%S1På AvSFP Verdi (Sum P (kW) / V (m3/h)) =Mandag SD SDTirsdag SD SDVirkningsgrad v. gj.vinn. (T3-T2/T7-T2) =1,32S2 Driftstider ventilasjonsanlegg Onsdag SD SDLørdagTorsdag SD SDFredag SD SD86,45 %SøndagPktOppsum m ering og kom m entarer3 4 8 10 11 12