Title: Brukerinstruks_serviceavtale.pdf
Avstand til vei: > 3 meterAvstand til hus: > 3 meterSikringsfelt: er overholdtFormal: Gass til oppvarming av skole Sikring av tank: NedgravdRgr i bakken: SS316 %"Rgr inne: Ipress rgr 42mm inox316L Regulator ved tank:Regulator fgr forbrukssted: hp100/ 30mbarPropantanken plasseres min. 3 meter fra brennbar vegg. Rundt komponentene over bakken skal det innenfor en omkrets av 3 meter vare fritt for tennkilder og brennbart materialer og omgitt av egnet materiale, som ikke er tele farlig eller gdelegger korrosjonsbeskyttelsen pa gasstanken. Propantanken er utstyrt med offeranoder og katodisk beskyttelse.GASSR@R /VASKEFASEFra tank til fordamper er det lagt hgytrykkslange SS316.Groft som gassrgr legges i skal ha en dybde pa min. 0,8 m og rundt rgret brukes samme masse, som for tanken. Sporingskabel er lagt over rgret i sin helhet og merket iht.forskrift.FORDAMPER