Title: 01 Brannkonsept - ISS, Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
Nødbelysning iht. NS-EN 1838.Evakueringsplan skal utarbeides før bygget tas i bruk.WWW.FIRESAFE.NOKommentarer og referanserAlle byggverk må ha markeringsskilt plassert over alle utganger til og i rømningsvei. Så lenge piktogram er utført iht. NS 3926 og arbeidsplassforskriften er det ikke kritisk å ha utelukkende elektriske eller etterlysende markeringsskilter eller markeringslys i hele bygningsmassen. Det må velges ett system innenfor samme branncelle, det vil si kontorer skal ikke veksle mellom elektriske og etterlysende markeringsskilter/markeringslys internt i sine arealer. Dersom rømningsveier har elektriske markeringslys og kontorer har etterlysende markeringsskilter (med samme piktogram) er dette akseptabelt.Ikke krav til ledesystem iNødbelysning installeres i byggets rømningsveier. Se utdypning av ytelseskrav under.Dette er søkers ansvar. DiBk anbefaler at RiBr engasjeres for å utarbeide denne, men det er ikke innenfor RiBr sitt normale ansvarsområde å lage planen.