Title: Årskontroll gassanlegg-1.pdf
Hele anlegget lekkasjesgkes med egnet lekkasjespray/sapevann eller detektor. Det sgkes rundt alle ventiler, koplinger og flenser. Lekkasjer ma utbedres straks. Bytte av pakninger og ventiltetninger og andre utbedringer som krever at gassholdig utstyr dpnes ma bare utfgres av kvalifisert personell.3. Kontroll av tank og rgrsystemDet kontrolleres at tank og rgrsystem er uten skade og at korrosjonsbeskyttelsen er intakt.4, Kontroll av fundamentering m.v.Det kontrolleres at fundamenter og understgttelser under overgrunns tank og rgr er i orden og at omradet rundt er fritt for brennbart opplag.5. Kontroll av regulatorerRegulatorer funksjonsprgves.6. Kontroll av ventilerManuelle og automatiske (stenge)ventiler funksjonsprgves.7. Kontroll av elektrisk utrustning, inkl. sikkerhetssystemerDet kontrolleres at:all elektrisk utrusting innenfor soneklassifisert omrade er i exklassifisert utfgrelsegassdetektorer fungereralarmfunksjoner fungerersikkerhetssystemer for gvrig fungerer