Title: +038=360.017-#####._03-360.017 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
9200 m³/h 650 PaA1,20 kg/m³ 20 C 9200 m³/h 688 Pa 38 Pa 650 Pa 20 % 1496 min-1 124 Hz 2,17 kW 2,42 kW 81 % 77 % 69 %949 W/(m3/s) 242 m2s/h 867 Pa 7,9 m/s 85 kg 81/76 dB Oktav medelfrekvens 1) 63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz75/80/76/76/76/73/71/68 dB Utlopp LwOkt6 72/78/75/72/70/68/66/63 dB Inlopp LwOkt5Den oktava ljudeffektnivån kan uppgå till högre värden i medelfrekvensbanden än angivet.1) Nätspänning Nätfrekvens (fN) Nätspänning (UN) Motordata Fas-Spänning-Frekvens Byggstorlek-Poltal Effekt (PN) Varvtal (nN) Ström (IN) Begränsningar Max. fläktvarvtal (nvmax) Max. driftfrekvens (fmax) Temperaturområde transportmedium (tmin ...tmax) ErP-data vid optimal verkningsgrad och densitet 1,20 kg/m^3 Mätning- / Verkningsgradskategori Status varvtalsreglering Systemverkningsgrad (ETAopt) Målvärde, verkningsgrad (Nist) Erforderligt målvärde för verkningsgrad 2013 / 2015 (N) Flöde (Vopt) Tryckökning (dpopt) Fläktvarvtal (nvopt) Motor, ineffekt (P1opt) Specifik koefficient (ddpopt)50/60 Hz3~ 380-480 V