Title: Grundfos-SmartDigital S-DDA.pdf
Sjekk om det lekker væske fra dose- ringshodet eller ventilene. Om nødvendig, stram doseringsho- deskruene med en momentnøkkel med 4 Nm. Om nødvendig, stram ventiler og muttere, eller utfør service (se 7.4 Utføring av service).Sjekk om servicebehov er til stede på pumpedisplayet. Hvis det er tilfellet, følg instruksjonene gitt i avsnitt 7.3 Servicesystem.UkentligRengjør alle pumpeoverflater med en tørr og ren klut.Hver 3. månedSjekk doseringshodeskruene. Om nødvendig, stram doseringsho- deskruene med en momentnøkkel med 4 Nm. Skift ut skadde skruer umiddelbart.7.2 RengjøringRengjør alle pumpeoverflater med en tørr og ren klut om nødvendig.35O N( k s r o NN o r s k (N O)7.3 ServicesystemServicebehov angis i henhold til motorens driftstid eller etter en definert driftsperiode. Servicebehovene angis uavhengig av pumpens gjel- dende driftstilstand og påvirker ikke doseringspro- sessen.ServicebehovMotordriftstid [t]*Tidsintervall [måneder]*Service soon!750023