Title: 15466001_Bromstadveien 59_PRO-rapport_Rev C_03.11.2016_X.PDF
AJEH p:\166\15466001 bromstadveien 59\08 rapporter\rapporter\15466001_bromstadveien 59_pro-rapport_rev c_25.20.2016_x.docx2 BRANNTEKNISK KONSEPTI dette kapitlet er branntekniske løsninger angitt tabellarisk. Som vedlegg til denne rapporten foreligger det branntegninger som viser brannteknisk inndeling av bygget.2.1Overordnet brannstrategi inkl. fravik fra VTEKRisikoklasse:Risikoklasse 2 (kontor, lager, produksjon, parkering, tekniske rom).Brannklasse:Brannklasse 2* *Dersom bygget påbygges med en 5.etasje, vil dette iht VTEK10 utløse krav om en høyere brannklasse. Sweco er bedt om å ta høyde for en ekstra kontoretasje og hvilke konsekvenser dette får for bæringen. Forholdet er dokumentert særskilt i kapittel 3 i rapporten.Bærende konstruksjoner:R 60 A2-s1,d0 [A 60]* Mot P-areal i kjeller inkl. dekke: R 90 A2-s1,d0 [A 90] *Bygget etableres med kun ubrennbare bærekonstruksjoner. Økt ytelse pga. dokumentasjon av lavere brannklasse.Brannskiller: