Title: PFXP 500V-GP.pdf
INSTALLASJONSKABEL PFXP 500V Dobbeltisolert kabel, entrådet/flertrådet, CuBruksområde: Dobbeltisolert kabel for faste installasjoner i åpne anlegg, røranlegg og forlagt i bygnings- konstruksjoner. Tillatt innendørs og utendørs.Konstruksjon: Leder: Entrådet kobber, klasse 1 Flertrådet, klasse 2 Isolasjon:PVC Fyllkappe: PVC Ytre kappe: PVCFarge: Hvit Leveringsform: Snelle Maks leder temp.: +70°C Norm:CENELEC HD 21,4 Selvslukkende: Ja, IEC 60332-1Tverrsnittmm2El.nummerLedertype*Ytrediameter ca.mmVektkg/1000mLeveringslengde m/snelle3G 1,510 756 76FR8,81262503G 2,510 756 77FR10,01762003G 410 756 53FR11,02345004G 1,510 756 83FR9,51522004G 2,510 756 84FR10,92141504G 410 756 55FR12,43001004G 610 756 85FR14,13995005G 1,510 756 86FR10,41811505G 2,510 756 87FR12,02571505G 410 756 57FR13,63635005G 610 756 58FR15,44845006G 1,510 756 59FR11,12105006G 2,5