Title: +038=360.025-#####._10-360.025 Kjølebatteri DX Kondensatorbatteri CD R&H - Materialspesifikasjon.pdf
°C °C °C bar bar bar7.00 45.00 2.00 0.23 0.72 0.64 4 413,00 stk.TEKNISKE DATA: Rør Cu Finner Al Ramme FeZn Sugestokk matr. Cu9.90 x 0.30 0.10 1.50 / 1.50mm Vekt mm Innv. volum mm Tot. utv. overflate PED 2014/68/UE Maks. Tillatte trykk Maks. Tillatte temp.27 Kg5 dm316.50 m2 Article 4.3 26.0 bar -10/80 °CTILLEGGHorisontal dryppanne Inox304Reduced tolerance calculation - Counterflow KanalutførelseWed Sep 29 10:04:24 20211/1.R&H AS DM 1-3360,021/023/025 CD. . . . . . . .Arild. . . .KAPASITETS DATA:CC Arild-32-00004/3 -3 17179LuftUtv. gass Omgivende trykkmmHg kW Sm³/h kg/h °C % °C %760 15.90 3000 3613 26.00 0.00 41.73 0.00.Kapasitet Gassm. Luftmengde - vekt Inng. temperatur Relativ fuktighet Utg. temperatur Utg. rel. fuktighet Innv. væske KondenseringstrykkFølbar varme faktor Kondensat mengde Aktuell hastighet TrykkfallR407cKondenseringstemp. Underkjøling Utg. temperatur Trykkfallbar(a) °C kg/h bar m/s17.53 5.00 328 0.09 3.03.Overheting