Title: +135.01=370.002-LC002T_01-Skjema-med-manual - Fancoils.pdf
230V~1~ 50 HzFig 7Justering av Dip switcher på regulator T-MBEtter korrekt elektrisk kabling er utført mellom regulator T-MB og fancoil må en foreta en enkel innstilling av Dip switcher på regulator T-MB og MB hovedkortet på fancoilene.Dip Switch nr Funksjon123 4Brukeren har kun mulighet til å justere ønsket romtemperatur opp og ned Brukeren har tilgang til å justere alle valg på fjernkontrollen. Standard innstilling Romtemperaturen justeres etter føleren som er plassert i selve fancoilen. Denne funksjonen kan f.eks velges hvis regulator T-MB plasseres i et annet rom en selve fancoilen Det er temperaturføleren i regulator T-MB som regulerer romtemperaturen. Standard innstilling Ikke i bruk Ikke i brukPosisjon On Off OnOff-Bilde av regulator T-MBFig 8Dip Switcher78Justering av Dip switcher og Jumpere på MB kortet på fancoiler