Title: Lockzone Ceiling Ventil Swegon - Inreguleringsguide.pdf
gäller metod C11 och då mätning sker inuti anslutningslådan via mätuttag gäller metod C12. Vi skiljer här på metod C121, som gäller mätning via ett enda tryckuttag och metod C122 som gäller mätning via två tryckuttag. På mätuttagen finns lätt uttagbara mätslangar monterade. I vissa fall är mätslangen ansluten till en s k nippelbrunn med lock. Detta lock skall vara stängt då mätning ej sker.Anmärkning: Rapporten T22:1998 från BFR ersätter den tidigare rapporten T32:1982; Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer. I VVS AMA 1998 ställs krav på att luftflödes mätningar - vid täthetskontroll av kanalsystem, vid injustering av föreskrivna luftflöden och vid kontroll av luftflöden - skall utföras med i T22:1998 rekommenderad mätmetod för flödesmätning i ventilationsinstallationer.Förfarande vid mätning/injustering – Luftdon och kanalprodukter: 1. Bestäm k-faktorn för aktuellt don med hjälp av injusteringsguiden.