Title: Oso-Nano-VV-Bereder.pdf
3.5.1 Ingående vattentryck Produktens effektivitet beror på ingående kall- vattentryck. Vattentrycket bör vara på minst 2 bar och maximalt 6 bar hela dygnet. För högt vatten- tryck kan justeras genom att installera en tryckre- duktionsventil.3.5.2 Montering av kall- och varmvattensrör (KV- VV), säkerhetsventil och överflödesrör A) Produkten placeras i önskad position. Om pro- dukten monteras liggande ska röranslutningarna peka rakt uppåt. Det rekommenderas att produkten skruvas fast i väggen eller på lämplig platta oavsett monteringsmetod. Använd skruvhålen D - se s. 7. Om produkten monteras ståande ska el-centralen vända uppåt. Se pkt. 3.5.7. B) KV (1) /VV (2) rör i lämplig dimension förs tillanslutningarna och dras åt. • Vid större rördimension kan övergång användas.C) Den medföljande säkerhetsventilen (3) måste monteras med et T-stycke (6) på den inkom- mande KV-rören (medföljer ej).