Title: DM1-3 plan 07 lysberegningsrapport.pdf
17.01.2020Designer Telefon Faks E-PostKjeller HCWC / SammenfatningTakhøyde: 2.350 m, Montasjehøyde: 2.350 m, Vedlikeholdsfaktor: 0.80Verdier i Lux, Målestokk 1:20FlateArbeidsplan Gulv Tak Vegger (4) [%]/ 20 70 50Em [lx] 507 188 31 82Emin [lx] 428 130 23 23Emax [lx] 554 244 35 180Emin / Em 0.844 0.689 0.754 /Arbeidsplan:Høyde: Målepunkter: Yttergrense:0.850 m 16 x 16 Punkter 0.500 mArmatur-stykklisteNr.AntallBetegnelse (Korreksjonsfaktor) (Armatur) [lm] (Lamper) [lm]P [W]11BTNM 101.30.55 (1.000)1180118016.0Samlet: 1180Samlet: 118016.0Spesifikk tilkoblet effekt: 7.11 W/m² = 1.40 W/m²/100 lx (Grunnflate: 2.25 m²)Side 9Prosjekt 117.01.2020Designer Telefon Faks E-PostKjeller HCWC / Beregningsoverflate 1 / Verdigrafikk (E, perpendikulær)Verdier i Lux, Målestokk 1 : 5Overflatens stilling i rommet: Markert punkt: (0.100 m, 0.200 m, 0.850 m)Målepunkter: 8 x 16 PunkterEm [lx] 293Emin [lx] 192Emax [lx] 404Emin / Em 0.656