Title: +175=521.001_521 kursopplegg for datakommunikasjon.Produktinformasjon.pdf
Overvåkede spenningsutganger - TB3, TB4, TB6De tre overvåkede spenningsutganger TB3, TB4 og T86 er beregnet for tilkobling av standard alarmklokkekurser, se Figur 4. Utgangene er overvåket for brudd og kortsluûring ved hjelp av 6k8 endemotstander og av interne elektroniske sikringer. I modulens normal modus er utgangen overvåket og har en utspermingpä -24YDC. Når DELTA DA gâr i alarmmodus skifter den utgangsspenningen til +24VDC. Du kan også konfigurere disse tre speruringsutganger for å tilkoble konvensjonelle detektorsløyfer, Figur 5.Delta DAR5232eBusCCI'¡11,2Ulganger TB3, 4 og 6 brukt som alarmklokkekurser (3)Delta DARS232eBuscor,.t11,2Utganger TB3, 4 og 6 brukt som konvensjonelle detektorsløler (3)Detektor- sløyferï81TB2eS a,$Detektcr- si øyfcrTB1TB26yle îOveruékede ulganger & multifunksjolSpenningsfr¡e relêutgãn0erTB3,TB4TB5 TB6TB7.TA8c g ELLEROvervåkede utganger & nrult¡funksjonSoenningsFrie reléutgangefTB3,TB4TB5 TS6TB7,TB8G tr