Title: BREEAM-NOR-Norw-ver-1.1 2012 - Manual.pdf
NOx- konsentrasjon, tørr (mg/kWh) 120 80 50Kjel-klasse (EN 676:2003)2 3 -Kun industriTabell 12.3 NOx - utslippskonsentrasjoner (tørr gass) avhengig av nominell varmetilførsel – industriNominell varmetilførsel < 70 kWNominell varmetilførsel > 70 kWPoengNOx- konsentrasjon, tørr (mg/kWh)Kjel-klasse (EN 297:1994)NOx- konsentrasjon, tørr (mg/kWh)Kjel-klasse (EN 676:2003)1 (kontor og tilhørende områder) 1 (driftsområde(r))707055808033Utslippene skal estimeres under normale driftsbetingelser (ikke standby).Tabell 12.3 NOx-utslippskonsentrasjoner (tørr gass) avhengig av nominell varmetilførsel – industriKriterier for mønstergyldig nivå© BRE Global LtdNGBC 2012BREEAM – NOR 2012Pol 4 – Nox-utslipp fra varmekilde 317Nedenfor beskrives mønstergyldig nivå og kriteriene for å oppnå innovasjonspoeng for dette BREEAM- området.