Title: +038=360.019-#####._06-360.019 Gold SD-30 Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Till inlopps- kanal*Till aggregatets omgivning1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41 -1 -1 -2 -2 -3 -2 -3 -12 -12 -12 -136 -5 -2 -3 -5 -6 0 -1 -20 -19 -16 -176 -8 -6 -5 -4 -9 -6 -4 -29 -31 -29 -288 -8 -15 -13 -11 -7 -16 -11 -29 -29 -36 -347 -7 -14 -13 -16 -14 -20 -19 -40 -40 -47 -467 -9 -16 -14 -13 -11 -19 -16 -40 -42 -49 -4712 -13 -22 -20 -12 -11 -18 -16 -46 -47 -56 -5415 -16 -25 -25 -10 -11 -16 -16 -46 -47 -56 -56Insättningsdämpning för filter är ej inkluderad.15420210308 Reservation för ändringarGOLDVänsterutförandeHögerutförandeFläktFläkt + FilterAggregatdelar sammanfogas/delas med bult. El- och styr- kablage mellan aggregatdelar har snabbkoppling.Fläkt + Filter + Batte- rivärmeväxlare frånluft.GOLD SD kan användas som till- eller frånluftsaggregat. Om både till- och frånluftsaggregat används i en anlägg- ning, är tilluftsaggregatet försett med styrenhet, men inte frånluftsaggregatet. För att kunna styra båda aggregaten sammankopplas de med en kommunikationskabel.