Title: FDV - Lydfeller II.pdf
EI60 Produktens motstånd motbrandgasernas inverkan på mantelytan varar under minst 60 minuter innan temperaturstegringen på mantelytan överstigit 140°.ProduktkodLjuddämpare BDER-63-bbb-cccStorlek (bbb)Längd (ccc)DybbbcccInsättningsdämpning, mått- och viktuppgifterStorlek bbb–cccDämpning, dB Centerfrekvens, HzYtter- Vikt, diam. Dycm63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 mm kg031–060 –090 –100 –120 040–090 –100 –120 050–090 –100 –120 063–090 –100 –1204 5 7 9 5 6 7 4 5 6 4 4 56 7 9 10 6 7 8 6 6 7 5 5 614 21 14 23 16 27 18 31 13 21 15 25 16 28 12 19 13 22 15 25 11 17 12 19 14 2124 36 33 41 38 44 43 47 30 38 35 41 40 44 28 32 32 35 36 38 26 27 29 29 32 3126 17 515 29,2 30 22 515 41,4 35 23 515 44,5 39 24 515 51,7 27 20 630 50,0 30 21 630 54,5 33 22 630 64,5 23 19 711 57,4 25 20 711 64,2 27 20 711 76,9 19 17 812 66,5 20 17 812 74,0 20 18 812 88,5Fläkt Woods3354 SE 03.0742Rätt till ändringar förbehållsKanalprodukter, LjuddämpareLjuddämpare med cirkulär anslutning BDER