Title: Sluttkontroll - Underfordeling 2.2.pdf
SLUTTKONTROLLOrdrenr. : §74/3 Q %®§§§ m%&%&&%%& @% Fordeling: 4/23.2. 2 lkmin: 3, ¥4 ~==Registrert El-Installatpr Systemspenning: &g ¢r lkmax: &, £%Vern/kar. Kabel lordfeilbryter test Kontinuitet Isolasjonsmotstand IKmin | Malt Spenning | 3 fas/Faserekkefglge 77 I 5 73 038 [ ¢t -~ Tk |7 n e T IR — 4 52 <9 ] L3 — o “ 25 Ea | e S Z] | &a3 ) <9 -} o 28 ﬁ /77 <3 A “ 2 7 Y27 Ll - M d 25 Yig <2 -V [ n 25 15 . L2 72 Y2 — 7 L | &L -F Z 2 Fs5 | ‘ L2 - EfL-c 2¢ S 717 e wﬂ Cl Cizs 6f3 ~¢ 2/ > “IL °A7 e L2 ‘ef 2 ~C 23 >0 s BE L ¢2 2 4 L Jordelektrode type og utfgrelse Fewndl Overgangsmotstand malt: 0% Hovedjordleder, type og utfgrelse P/ 5= |Kontinuitet malt: g,13 7% Hovedutjevningsforbindelse o8 ML Kontinuitet malt: g R A Tilleggsutjevningsforbindelse P & E Kontinuitet malt: D, Ee s RCD Uc (Indikasjon pd overgangsmotstand til jord ﬂ Dato/Sted: \ﬁ\ —£E i N Montgr: Az, khss \§1\ W 7 i - Sgrum Elektriske AS \Sgrumsandvegen 92, 1920 Sgrumsand TIf: 63 82 55 75, Fax: 63 82 55 76 www.sorum-elektriske.no