Title: 330-Sprinklerslange.pdf
fot/ meter 13.0/4,0 14.0/4,3 18.0/5,5 19.5/5,9 19.5/5,9 21.5/6,6 27.0/8,2 28.0/8,5 36.5/11,1 37.5/11,4 40.5/12,5 41.0/12,8 42.0/12,8 46.0/14,0 49.0/14,9 52.0/15,8 54.0/16,5 55.0/16,8 35.0/10,7 35.5/10,8 40.0/12,3 40.5/12,3 41.0/12,5 46.0/14,0 50.0/15,2 51.0/15,5 52.0/15,8 53.0/16,2MERKNADER:Verdier til bruk med 5.75" rette reduseringsenheter.Slik brukes denne designguiden:For noen systemer kan det være fordelsaktig for designeren å kalkulere systemhydraulikken ved bruk av kortere tilsvarende lengder som er forbundet med færre enn maksimalt tillatt antall bøyninger. I dette tilfellet kan designeren velge et bestemt antall bøyninger for jobben og bruke tilknyttet tilsvarende lengde fra designguiden for å bestemme systemhydraulikken.