Title: +038=370.002-NT002._01-FDV-dokumentasjon - WILO Norge AS - VA_VVS 8401166 med flere - EKSPANSJONSKAR Contra-Flex L  2.5 - 6 bar.pdf
2. Koble ekspansjonskaret til installasjonen (Flexconsole, T-stykket eller ekspansjonsledningen).3. Vedlikehold og service4. DemonteringDet anbefales at ekspansjonskaret kontrol- leres av fagkyndig personell én gang i året.Ekspansjons kar er trykkutstyr, og overholder Direktiv om trykkpåkjent utstyr 2014/68/EU. En samsvarserklæring kan fås fra Flamco på anmodning.1. La installasjonen kjøles ned og slipp ut trykket av den. 2. Fjern dekselet (H) og pluggen (I). (fig. 10, 11) 3. Trykk inn den indre ventilen (J) for å fjerne trykket fra ekspansjonskaret. (fig. 12) 4. Skru løs ekspansjonskaret (A). (fig. 13) Merk: et fullt ekspansjonskar er tungt! Vannet i ekspansjonskaret kan være varmt. Følg lokale forskrifter når du kasserer ekspansjonskaret.Sécurité • Le vase d’expansion est livré avec une pression de gonflage : des dommages peuvent provoquer des blessures graves.