Title: FEBDOK Døli pleie og omsorgshjem 19.04.16 (1).pdf
MerkestrømMerkeutløsestrøm jordfeil15,00 A: 30:I2-verdiI5-(Im-) verdi::19,50 A150,00 AKabel, største lengde som vil gi elektromagnetisk utkobling av alle feilstrømmer118,9 mAnleggets adresse:Beregningsresultater for anlegget: Døli Pleie og OmsorgshjemDato:19.04.2016 15:12:11Sørum Elektriske ASFordeling 433.1.1NEK 400:2014400 V TN-SSørumsandvegen 931921 SØRUMSANDVer.5.5.06Side33(47)Tel: 63825575Dato.29.04.2015av42BeregningsresultaterKurs nr.Q55Kombinert vernIk [kA]cos phiî [kA]Kabel t=k²S²/I² [s]t utkobling [s]Ik1p max1,8070,922,6080,0650,010Ik1p max ende0,3960,990,5711,3490,010Ik1p min0,2921,000,4212,4820,010Ij max1,5320,962,210Ij max ende0,3801,000,548Ij min0,2791,000,402@ = Vernet tilfredsstiller ikke alle krav i forskrift/norm # = Ikke forskriftsstridig, men vær oppmerksom på løsningenKombinert vernIk [kA]cos phiî [kA]Kabel t=k²S²/I² [s]t utkobling [s]