Title: +135.01=370.002-JP501T_01-Montering, drift og vedlikehold IP-E.pdf
For å sikre beskyttelse mot vanndrypp og strekkavlastning av kabelfes- tet, må det brukes en kabel med tilstrekkelig utvendig diameter og skru den tilstrekkelig fast på. Dessuten må kablene legges i en dryppsløyfe i nærheten av kabelfestet for å lede bort eventuell vanndrypp. Sikre at dryppvann ikke kan komme inn i elektronikkmodulen ved å posisjonere kabelfestet tilsvarende og legge kablene tilsvarende. Ikke brukte kabel- tilkoblinger må lukkes med pluggene som leveres av produsenten. • Tilkoblingsledningen skal legges slik at verken rørledningen eller pumpe- og motorhuset berøres.1920A U XE x t .o f fLM PH1 0 V 2 0 m A/IN 2 G N DN 1D D GG N D + 2 4 VFig. 23: KontrollpanelL 1L 2L 3Fig. 24: Effektklemmer (nettklemmer)Hvis pumpene skal brukes i anlegg hvor vanntemperaturen er høyere enn 90 °C, må det brukes en varmebestandig strømledning.Hvis pumpene skal brukes i anlegg hvor vanntemperaturen er høyere enn 90 °C, må det brukes en varmebestandig strømledning.