Title: +175=364.001_LX001_Døli pleie og omsorgssenter. Sweco rapport ventilasjonsanlegg.Protokoll.pdf
Ber dere vurdere om det er formalstjenlig at Peab «tar med seg» etableringen av kjglergr (med nadyv isolasjon) i sitt prosjekt; ber dere i tilfelle skissere Igsningen vi skal be TE om & prise. —Evt andre installasjoner (i forhold til etablering av geoenergianlegg) som det er formalstjenlig & fa pa plass allerede na. Ta gjerne kontakt med Bjarn om det er forhold du trenger & fa neermere avklart. Slik jeg oppfattet var beskrivelse; «Kjplebatteri skal etableres i aggregatet» sa vil jo i tilfelle denne lzsningen utga, og representere en forenkling/reduksjon i forhold til beskrevet Igsning (kontrakten)?Om vi skulle akseptere den reduserte lasningen (SFP pa 2,24/2,44); skal vi ogsa akseptere skissert tillegg for tilfredsstillende avkastlgsning?Da det haster at BH far tatt beslutning i denne saken ber vi om raskest mulig tilbakemelding.Med vennlig hilsenKjell K. SaupstadProsjektleder, Nittedaleiendom KF% NITTEDAL KOMMUNE— der storby og Marka metes