Title: Tømmervåg Roar_14_43_19-01-2022.pdf
In63Det er viktig å merke seg at den momentane utkoblingsverdien Is må være mindre enn lkmin beregnet i enden av kretsen, slik at bryteren alltid skal kunne løse ut (krav Is < lkmin). h verdien er en middelverdi. Vi kan ha opptil± 20% avvik på denne verdien. Ergo stiller vi h verdien 20% lavere enn lkmin for å være helt sikker. Dette bare når lkmin er så lav at den kommer i konflikt med ls-verdien. Hvis ikke stiller vi h verdien med tanke på å beskytte oss mot uønsket utkobling.Vi har forskjellige effektbrytere til forskjellige formålUtstyr som skal benyttes Systemer og kablerEffektbryter NZM- ... A, AEMotorerNZM- ... M,MESystemer og kabler, selektiv og generatorbeskyttelseNZM - ... VE555.Først så vippes beskyttelsesglasset ned, benytt en skrutrekker på høyre og venstre side av glasset.