Title: +038=453.004-LZ001._03-Installasjonsveiledning Varmematter Devi.pdf
Medföljande etikett måste fyllas i och placeras i anslutning till elcentralen för att visa var den tunna mattan finns. • Om nätsladden skadats måste den bytas ut av leverantören, eller dess agent, eller annan elbehörig person för att undvika personskada.När en tunn matta används måste • detta göras tydligt med varningsskyltar i proppskåpet och på elcentralen, eller markerat på elanslutningar.Detta anges i den elektriska dokumen- tationen efter installationen.Detta anges i den elektriska dokumen- tationen efter installationen.Minsta avstånd för avstånd mellan värme- kablar: värmekablar och ledande delar: vär- mekablar och andra värmekällor, som t.ex. varmvattenledningar eller annat material som utvecklar värme måste hålla minst 5 cm från installerad matta.Värmekablar ska inte vidröra varandra eller korsa varandra eller andra värmekablar.Värmekabelns böjningsdiameter måste vara minst 6 gånger kabeldiametern.Värmekabelns böjningsdiameter måste vara minst 6 gånger kabeldiametern.