Title: +135.01=370.002-LC001T_04-SkyStar_UK_cat_99A4790100_Rev_N_02_17_s.pdf
kW 1,87 1,48 1,26 1,61 1,23 0,97 1,82 1,48 1,08 4,90 3,96 3,23 4,80 3,63 2,67Water flow l/h 198 156 133 176 133 105 198 161 117 517 417 340 514 388 284EmissionkW 2,30 1,82 1,55 2,04 1,55 1,22 2,31 1,87 1,36 6,01 4,85 3,96 5,97 4,51 3,30Water flow l/h 236 186 158 213 161 127 241 195 141 613 494 403 615 464 339EmissionkW 2,74 2,16 1,84 2,48 1,87 1,47 2,80 2,27 1,64 7,13 5,75 4,68 7,15 5,39 3,94Water flow l/h 311 245 209 288 217 170 326 263 189 805 649 528 818 616 449EmissionkW 3,62 2,85 2,43 3,35 2,53 1,98 3,79 3,06 2,20 9,36 7,54 6,14 9,51 7,16 5,22Emission correction factors for different working conditions. Multiply the factors by the emission figures in the 7-12°C table above.Water (°C) 7/12 °C 10/15 °C 14/18 °CTotal emissionAir (°C) K K K25-18 26-18.5 28-20 Water (°C) 0,82 0,56 0,350,89 0,63 0,411,11 0,82 0,527/12 °C 10/15 °C 14/18 °CSensible emission Air (°C) K K K25-18 26-18.5 28-20 1,06 0,94 0,9 0,78 0,72 0,580,9 0,72 0,5Note: