Title: +038=360.003-#####._07-360.003 Gold RXHC-20 Ventilasjonsaggregat Swegon - Teknisk spesifikasjon.pdf
Tilbeher og tekniske data, se tilluftAntall rgrrader 5.7Lamellavstand 2,1 mmTrykkfall 28 PaLufthastighet 1,44 mls1 VifteVifte av typen GOLD Wing+Uttrekkbar vifte med integrert luftmengdemalingDirektedrift med turtallsstyrt EC motorVibrasjonsisolert med fleksible tilkoblinger og gummioppengStandardstuss inv.Avtrekksluftmengde 1,111 m¥/s Innmonteringens innvirkning pa viften (systemeffekten) er innkludert iviftens ytelseDimensjonerende statisk trykk (vate forhold) 512 Pa Statisk trykkeking i SFPv beregning 466 Pa Temperaturheving p.g.a. vifte 0,7 °CMin. hastighet 280 omdr/min Turtall i SFPv beregning 1306 omdr/min Dimensjonerende hastighet 1355 omdr/min Maks. hastighet 1890 omdr/min Dimensjonert eleffekt til motor(er) 1,01 kW Eleffekt til motor(er) ved SFPv beregning 0,91 kW Merkeeffekt 2,40 kW Motoropsjon 1 Motorbetegnelse DOMEL 748.3.492 Antall motorer/vifter i hver luftretning 1Side: 30/64AHU Design