Title: 365 R›ykmeldere i ventilasjon monteringsveiledning.pdf
Vi rekommenderar att Uniguard monteras på minst samma avstånd från kyl- och värmebatterier eller luftfuktare som luftflödesgivare. Den bör dessutom placeras så, att avståndet före närmaste störning i kanalen (t.ex. böj, filter eller spjäll) - i luftflödesriktningen räknat - är minst lika stort som 3 x kanalens diameter. Närmaste placering efter sådan störning bör vara 5 x kanaldiametern.We recommend that the Uniguard is mounted at an equal distance from heating, cooling, or humidity devices, and similar to the siting for flow monitors. A distance of 3 times the duct diameter should be left before a damper, filter or change of the duct direction, and 5 times the diameter after these devices.Observera fotens form av en pil, vilken skall peka i luftströmmens riktning. Note the foot’s shape of an arrow, which shall be installed in the air flow direction.dhExempel på installation efter böjd trumdel.Example of location after change of duct direction.Exempel på installation före returluftintag.