Title: FDV Releboks IB4_im1822039_no.pdf
IB4 Impulsrelé5Mellomstopp for persiennerFor de fire motorene kan det programmeres en mellomstopp med ønsket persiennevinkling. Mellomstoppen programmeres fra helt oppkjørt posisjon. Lamellene kan vinkles til den programmerte posisjonen når som helst etter at en NED-kommando er gitt fra den manuelle strømbryteren (uansett selve persiennenes posisjon opp/ned). For å programmere og kjøre til mellomstoppen, samt bruke den programmerte persiennevinklingen, kreves det at en ekstra strømbryter for mellomstopp er tilkoblet (se skjema, punkt 1.1).5.1Programmere mellomstopp fra helt oppkjørt posisjon– Kjør opp solskjermingene med den manuelle strømbryteren til de er kjørt helt opp. – Trykk samtidig på NED-tasten og strømbryteren for mellomstopp til (etter ca. 2 sekunder) solskjermingenebeveger seg nedover.