Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
(1) Maximal momentan startström vid driftsgränsvärdena (maximal driftsström hos den/de minsta kompressorn/kompressorerna + startström eller begränsad startströmhos den största kompressorn).(2) Maximal tillförd eleffekt vid enhetens driftsgränser. (3) Värden uppmätta vid Eurovent-standardvillkor: ingående/utgående vattentemperatur för förångare 10 °C/7 °C, ingående/utgående vattentemperatur förkondensor 30 °C/35 °C.(4) Enhetens maximala driftström vid maximal tillförd eleffekt och 400 V. (5) Enhetens maximala driftström vid maximal tillförd eleffekt och 360 V.294 - TEKNISKA OCH ELEKTRISKA DATA, 61WG/30WG/30WGA61WG utan pumpmodul110120140150170190KraftmatningNominell spänningV-fas-Hz400-3-50SpänningsområdeV360-440Manöverkretsens matning Maximal strömförbrukning vid start (Un)(1) StandardenhetA195,8211,424 V, via intern transformator258,8220,2238,1289,7