Title: F_001_Brannkonsept_PP20 (2).pdf
rom eller samling av rom og åpne deler som sammen anvendes i en bestemt hensikt av én bruker, som kan være eier, leier eller annen bruksretthaver (ref. NS 3940)MERKNAD En bruksenhet kan være én bygning, f.eks. kontorbygg, eller flere bygninger, f.eks. sykehus, men kan også være del av en bygning, f.eks. kontorenhet,n:\517\57\5175708\5 arbeidsdokumenter\53 ribr\f_001_brannkonsept_pp20.docx2017-11-03 | Side 12 av 29Oppdragsnr.: 5175708 Dokumentnr.: F_001 Versjon: B01 Philip Pedersensvei 20 | BrannkonseptRef.ForholdLøsningKommentarAnsvarBrannmotstand på vegger og dekkerBranncellebegrensende konstruksjoner skal tilfredsstille klasse: Plan U1-4: EI 60 A2-s1,d0Krav gjelder mot alle nye branncellebegrensende vegger. Trapperom og rømningsveier som er eksisterende skal likevel gås over og sikres har tilfredsstillende brannmostand.ARKP-anlegg skilles ut med brannmotstand EI 90 A2-s1,d0.