Title: 360.019-Swegon GOLD F SDCX +- 8640 m³h Ventilasjonsaggregat_Datablad.pdf
Kontroll mot kommisjonens forordning (EU) nr 1253/2014Kompatibel 2018KabinettKonstruksjon Paneler med mellomliggende isolasjon av mineralullPaneler 56 mm med 1 mm stålplate på innsiden og utsiden. Utside lakkert grå metallic.Termisk isolasjonsklasse T2Kondensinsoleringsklasse TB2Lekkasjeklasse L1(M) / L2(R) iht. EN 1886:2007 ved -400 Pa og +400 PaKabinettstyrke D1(M)1/16AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 22R - Kopi av+/- 8.640 m3/h - Design dataElanslutningGOLD F SD Tilluft 3-fas, 5-leder, 400V-10/+15%, 50Hz, 10AGOLD F SD Avtrekk 3-fas, 5-leder, 400V-10/+15%, 50Hz, 10AFunksjonsdeler i luftretningenHastighet m/sLufttemperatur inn/ut vinter °CLufttemperatur inn/ut sommer °CInntakskanalSpjeldAnslutningsgavlFilter2,01Batterivarmeveksler2,2220,0/1,126,0/26,0VifteAnslutningsgavlVarmebatteri, vann2,352,0/20,0Luftkjøler direkteekspansjon2,2027,0/17,0TilluftskanalAvtrekkskanalAnslutningsgavlFilter