Title: Waterguard - Tekn_Godkjenning.pdf
www.sintef.no/byggforskTrondheim:SINTEF Byggforsk7465 TrondheimTelefon 73 59 30 00/33 90 — Telefaks 73 59 33 50/80SINTEF Teknisk GodkjenningNr. 20042Avfallshandtering/gjenbruksmuligheterSluttproduktet skal sorteres som Elektrisk og elektroteknisk avfall, EE-avfall ved avhending. Produktet leveres godkjent avfallsmottak der det kan materialgjenvinnes og energigjennvinnes.7. Betingelser for brukProsjekteringSystemet skal baseres pa fuktfplere med styreenhet og magnetventil. Dette gjelder ikke NRL-stoppen, som kun er enmanuell, (radlgs avstengningsventil. ~ Vanntilfgrsel il skadested skal ~stoppes automatisk dersom lekkasje registreres.Vanntilfgrselen til hvert tappested skal vare tilstrekkelig. Dimensjonering av vanntilfgrsel skal vare utfgrt i henhold til NS-EN 806, og lekkasjestopperens magnetventil skal ikke veere en begrensende kapasitetsfaktor.