Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
Delning för intransportInspektionsutrymme 900 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet.Delning kan ske till tre sektio- ner på byggplats. Mått: Se A och D i tabell ovan. Vikt: A = 249-345 kg, D = 248 kg.Märkdata per fläkt Storlek 025: Motoraxeleffekt 2,4 kW alt. 3,4 kW,motorstyrning 3 x 400 V, 50 HzStorlek 030: Motoraxeleffekt 4,0 kW alt. 5,0 kW,ADAmotorstyrning 3 x 400 V, 50 HzElanslutning Se tabell Elektriska data i slutet av detta avsnitt.70Dimensionering, installation, mått och viktGOLD RX Top, roterande värmeväxlare, storlek 025/030 Storlek 025 (Frånluftsfläkt storlek 030 kan väljas, se nästa sida) Vänsterutförande HögerutförandeLuftflöde, m3/hLuftflöde, m3/hSFPv2.5SFPv2.52.02.01.51.595FrånluftsfläktFrånluftsfläkta P ,g n n k ö s k c y r t l a t o ti2Ef f.-var. 2Eff.-var. 11a P ,g n n k ö s k c y r t l a t o ti2Eff.-var. 2Eff.-var. 11l e b n o p s i Di2L w,tot75dB808590Tilluftsfläkt90