Title: 370.011 Fan coils -42GW200-701C-installasjonsmanual.pdf
... obstructies van de toevoer of retourlucht (Zie fig. 3). ... blootstelling aan oliedampen (Zie fig. 4). ... montage in ruimten met geluidsgolven met hoge frequentie (Zie fig. 5). ... stijgingen in de condensaatafvoerleiding. Dit mag alleen direct bij de unit met een maximaal hoogteverschil van 200 mm vanaf de bovenkant van de unit (Zie fig. 6). ... horizontale condensaatafvoerleiding met minder dan 2% afschot (Zie fig. 7). ... blootstelling aan direct zonlicht als de unit in koelbedrijf werkt. Laat de binnen- of buitenzonwering neer.... plaatsing te dicht bij warmtebronnen waardoor de unit kan beschadigen (Zie fig. 8). ... aansluiting van de condensaatafvoer op de riolering zonder sifon. De hoogte van de sifon moet minimaal 50 mm bedragen (Zie fig. 9-10). gedeeltelijke leidingisolatie. Niet waterpas plaatsen van de unit. Hierdoor wordt het condensaat niet goed afgevoerd (Zie fig. 11).