Title: 2021, november - Servicerapport kulde, Caverion.pdf
Tim. Amp Amp Amp Volt Volt Volt Volt Volt Volt Bar °C Bar °CBarXServicerapport Tilstandsrapport IgangkjøringsrapportEtterkontroll:Dato: Utført av:39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52DRIFTS-OG SIKKERHETSUTSTYR Driftstermostat varme °C - Driftstermostat kjøling °C 5/-20 HP Pressostat Bar - LP Pressostat Bar - Oljevakt Bar - Frostvakt °C - Strømningsvakt - Sikkerhetsventil Bar - Smelteplugg - 4-veis ventil - Forrigling pumpe isvann - Forrigling pumpe v.vann - Frostgrense isvann °C - Frostgrense kondensator ° C -21 22 23 24 25 26 27 2829 30 31 32 33 34 35 36 37 38x LuftVannSugetemperatur Overheting Vifter Ekspans.vent/kapilarrør Luftfilter Remtrekk Avrimingsvarme Inn- utgående temp.KONDENSATOR Vannx LuftVæsketemperatur Underkjøling Vifter Vifteregulering Remtrekk Væskenivå Seglass Freonfilter Inn- og utgående temp. Kuldemediemengde- N N - - N 7/431 - N N - N - - 21/31 140 Gram- N N - - N -16/-1927,4 - N N - N - - 21/30 149 Gram53 54 55 Amp 56°C K