Title: produktdokumentasjon_gpg_mortar_risefr_aa-050.pdf
Rørisolasjon, type, densitetRørisolasjon, tykkelse, lengde (mm), FordelingTykkelse GPG (mm) i plan med overkant dekkeStålrør: Diameter(D): 40 ≤ D ≤ 42 mm, Veggtykkelse (t): 2,6 ≤ t ≤ 14,2 mm. U/CSteinull 85 kg/m320, 550, LSGPG 50ULTIMATE 80 kg/m320, 550, LSGPG 50Glassull 75 kg/m340, 600, LIGPG 50Stålrør: Diameter(D): 42 ≤ D ≤ 168,3 mm, Veggtykkelse (t): 4,5 ≤ t ≤ 14,2 mm. U/CSteinull 85 kg/m330, 550, LSGPG 50ULTIMATE 80 kg/m330, 550, LSGPG 50Tabell II.36 Brannmotstandsklasse E 120/EI 90. Gjennomføring av enkeltrør.Rørisolasjon, type, densitetRørisolasjon, tykkelse, lengde (mm), FordelingTykkelse GPG (mm) i plan med overkant dekkeStålrør: Diameter(D): 42 ≤ D ≤ 168,3 mm, Veggtykkelse (t): 4,5 ≤ t ≤ 14,2 mm. U/CGlassull 75 kg/m350, 600, LIGPG 50Stålrør: Diameter D = 48 mm. Veggtykkelse 2,6 mm. C/CUisolertGPG 100RISE Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 TrondheimBesøksadresse Tillerbruveien 202 7092 TillerTelefon 464 18 000