Title: Technical document Report Ventilasjon 36.04 Loft betjener 1 og 2 etg Syd 24.02.2023 Industriveien 7 (ID 1314286).pdf
Temperatur etter varmegjenvinner (T2) Temperatur tilluft Temperatur avtrekk (T3) Sett punkt avtrekk - hvis avtrekkregulering | 22| 15,1 | 20,9 | 21,4Firma Caverion Norge AS Leder , Caverion referanse Tommy Utheim,Utstyr 36.04 Loft betjener 1 og 2 etg SydKommentarerKommentarerKommentarerServicerapport VentilasjonOrdrenummer 36443623 Kontrakt nummer 40020482 Besøksdato 24.02.2023 - 24.02.2023VEN 1VEN 2VEN 3Side 2 / 6Kunde (#0010075969) INDUSTRIVEIEN 7 AS AddresseIndustriveien 7 6517 Kristiansund NFirma Caverion Norge AS Leder , Caverion referanse Tommy Utheim,Kontaktperson Nina M KorfurUtstyr 36.04 Loft betjener 1 og 2 etg SydKontrollpunkterKontroll av trykkfallKommentarerSp maks tilluft 24,5, mintilluft 18,0Trykk total tilluft | 130 Trykk total avtrekk | 155Elektriske målingerKommentarerStrømmåling tilluft (L1-L2-L3) | 3,9 4,1 3,6 Strømmåling avtrekk (L1-L2-L3) | 4,2 3,7 4,3 Spenning 230/400v Strømtrekk v.batteri-Trinn 1| 230v; | 62,1 63,2 64,3