Title: 33 Pressostat.pdf.pdf
Tekniska EgenskaperDimensioner : 96mm Bredd x 81mm Djup x 107mm Höjd • Hölje : Lock - Pressgjutet och målat med röd pulverfärg Botten - Pläterat stål • Anslutningsnippel : ½” NPT utv. gänga Nylon • Kontaktdon : Kan beställas med en eller två enpoliga växlande kontakter. Brytförmåga 10,1A @ 125/250V AC och 2,0A @ 30V DC.Kabelgenomföring : En kabelgenomföring ingår för DN15 / ½” anslutning. För utomhusinstallation krävs NEMA 4-klassad plugg.Tryckområde : 1,7 till 12,1 bar (25 till 175 psi) • Klimatförhållande : För inom- och utomhusbruk ; Temper- aturområde: -40°C till +60°C ; Skyddsklass NEMA 4/IP45 när godkända kabelgenomföringar används. (Får ej användas i EX- miljö)Tryckområde : 1,7 till 12,1 bar (25 till 175 psi) • Klimatförhållande : För inom- och utomhusbruk ; Temper- aturområde: -40°C till +60°C ; Skyddsklass NEMA 4/IP45 när godkända kabelgenomföringar används. (Får ej användas i EX- miljö)N TI OE V E R PSSOLN C E RTIFICB O A R DL a r m a n o r d n n g a ri