Title: +038=360.002-#####._02-360.002 Hybra Modul A Ventilasjonsaggregat R&H - Materialspesifikasjon.pdf
71/73/80/73/75/76/71/68 dB Utlopp LwOkt8 71/73/79/76/69/69/68/66 dB Inlopp LwOkt5Den oktava ljudeffektnivån kan uppgå till högre värden i medelfrekvensbanden än angivet.1) Nätspänning Nätfrekvens (fN) Nätspänning (UN) Motordata Fas-Spänning-Frekvens Byggstorlek-Poltal Effekt (PN) Varvtal (nN) Ström (IN) Begränsningar Max. fläktvarvtal (nvmax) Max. driftfrekvens (fmax) Temperaturområde transportmedium (tmin ...tmax) ErP-data vid optimal verkningsgrad och densitet 1,20 kg/m^3 Mätning- / Verkningsgradskategori Status varvtalsreglering Systemverkningsgrad (ETAopt) Målvärde, verkningsgrad (Nist) Erforderligt målvärde för verkningsgrad 2013 / 2015 (N) Flöde (Vopt) Tryckökning (dpopt) Fläktvarvtal (nvopt) Motor, ineffekt (P1opt)50/60 Hz3~ 380-480 V3~400-142 V-Hz220-55 / IE5-104.30 kW 1700 min-1 10,0 A2200 min-1 184 Hz -20...40 CA / statiskt integrerad varvtalsreglering77,6 % 81,6 58 / 618554 m³/h 1338 Pa 2200 min-1 4,10 kW2018-11-14 1/3 proSELECTA II Version 2.02.06.25 / 131106 - Nov. 2018