Title: 01 Brannkonsept, TEK17, Bytesteinen 1, Kristiansund.pdf
Ved å sette tilgjengelig rømningstid til 15 minutter for dette scenarioet kan det konkluderes med at nødvendig rømningstid er vesentlig kortere enn dette.Dette medfører at veggene rent teoretisk kunne vært bygd som EI 15 lett-vegg konstruksjoner og likevel ivaretatt personsikkerheten i området i dette brannscenarioet.Personer som oppholder seg i kontorarealene vil være begrenset til ansatte og besøkende (lav personbelastning). Det er i tillegg to alternative rømningsveier fra begge plan (plan 1 og mesanin). Det vurderes derfor kvalitativt at tilgjengelig rømningstid på 15 minutter vil være tilstrekkelig også her.Da de forsterkede brannskillene utføres som EI 120 A2-s1,d0 konstruksjoner er dette å anse som en kraftig forbedring kontra EI 15 som er nødvendig når det er snakk om personsikkerheten i områdene.