Title: Funksjonsbeskrivelse - 320.001 Energisentral.pdf
Systeminformasjon Systemet som leverer varmt utekompensert vann til gulvvarmen, er plassert i teknisk rom, U2. Systemet henter sin varmeenergi fra samlestokken i system =320.001.Tavler og undersentraler:Systemet styres og reguleres fra: Tavle434.001, plassert i samme rom.Undersentral =434.001-OU001, montert i tavlen.Pumpen -JP401 er frekvensstyrt (integrert frekvensomformer), regulert etter signal fra differansetrykkføler mellom tur- og returvann, systemet er mengderegulert.System Vannet sirkulerer som følger:Pumpen -JP401 sirkulerer vannet fra samlestokken (system =320.001) ut til fordelerskapene. De enkelte rom blir regulert individuelt etter signal fra temperaturfølere i rom og gulv, via 2-veis ventiler i fordelerskap. Reguleringen ligger i regulatorer distribuert ute i rommene.Returvannet fra gulvene via fordeler skapene sirkuleres tilbake til system =320.001, gjennom 2-veis ventilen –SB401 eller i by pas tilbake til pumpen -JP401.