Title: 370.011 JP400 TPE 100-310-2.pdf
PROJEKT:Asker TekREPRÆSENTANT:INGENIØR/TEKNIKER:ENTREPRENØR:OBS: Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produktServicebetingelserFlow: Løftehøjde: Virkningsgrad: Medie: Temperatur: NPSH nødvendig: Viskositet: Massefylde:161100 l/t 16 m 67.7 % Vand 20 °C 7.73 m1.000H [m]40110 %353088 %2520151050050.000P [kW]151050PræsentationsdataENHEDSMÆRKE:MÆNGDE/ANTAL:1SERVICETYPE:INDSENDT AF:Bjørn H OpdalDATO:31.08.2017GODKENDT AF:DATO:ORDRENR.:DATO:TPE 100-310/2-SEttrins in-line pumper med MGE motorPumpedataMotordataMax. driftstryk.: Væsketemperaturområde: Maks. omgivelsestemperatur: Akseltætning: Flange standard: Rørtilslutning: Produktnummer:16 bar 0 .. 120 °C 40 °C BAQE DIN DN 100 96275685Mærkeeffekt - P2: Mærkespænding: Netfrekvens: Kapslingsklasse: Isolationsklasse: Motorbeskyttelse: Motortype:15 kW 380-480 V 50 Hz IP55 F YES 160MDTPE 100-310/2-S, 3*400 Veta [%]