Title: +038=360.022-#####._01-360.022 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Drifts- og vedlikeholdsanvisning.pdf
5. Aggregatet har en fabrikkinnstilling som gjør at det er klart for oppstart. Se separat Igangsettingsprotokoll. Disse innstillingene må imidlertid ofte justeres før den5. Aggregatet har en fabrikkinnstilling som gjør at det er klart for oppstart. Se separat Igangsettingsprotokoll. Disse innstillingene må imidlertid ofte justeres før denaktuelle installasjonen.Hvis nødvendig, skal vifteposisjon (inspeksjonsside) stil- les inn, se avsnitt 4.10 i Funksjonsmanual installasjon.Programmer koblingsur, driftstilfelle, temperaturer,luftmengder og funksjoner i henhold til avsnitt 4 i Funk- sjonsmanual installasjon.Velg om luftmengden skal være l/s, m3/s, m3/h eller cfm.Se egen instruksjon for justering av helling, roterende varmeveksler (004-080) eller installasjonsanvisningen GOLD (120) hvis hellingen må justeres.Fyll ut igangsettingsprotokollen og oppbevar den i aggregatets dokumentlomme.L≈ 0,5xLVed eventuell pendling/treghet i varmereguleringen,