Title: +038=30.001-NI002._02-320.000 Forenklet DV instruks Varme - DrM.pdf
DV INSTRUKS, Dronning Mauds gate 1-3320.000 VarmeanleggGenerelt Varmeanlegget består av 4 stk. hovedkurser;- - -320.001 (forvarmet tappevann) – 92kW. 320.101(ventilasjonskurs) – 488kW. 320.102 (bafler) – 235kW. 320.103 (radiatorer) – 122kW.Varmesentral består av varmepumpe og fjernvarmsentral som spisslast. Ved bortfall av fjernvarme kan el. kjele på 400kW benyttes – ved idriftsettelse av el. kjele – kontakt rørlegger.320 - Varmeanlegg Varmesentralen er plassert i teknisk rom i plan U2. Oppvarming av bygget skjer ved hjelp av fjernvarme og varmepumpe som første instans.Varmesentralen forsyner bygget med varme til de forskjellige kursene, nevnt over.Transmisjons- og infiltrasjonstapet i bygningene dekkes generelt av vannbåren varme. For dimensjonering av vannbåren varme er det lagt til grunn en samtidighetsfaktor på 100%.Varmeanlegget er basert på et mengderegulert anlegg med toveisventil og trykkstyrte pumper