Title: +038=360.027-#####._01-360.027 RGOLD25FRXHC Ventilasjonsaggregat Swegon - Funksjonsguide.pdf
Tilluftstemperaturen avviker från börvärdet i så hög utsträckning att det är inom 1 K från gränsvärdet för något av larmen Tilluftstemperatur över/under börvärde.Efterkyla försöker starta då driften är i värmeläge eller eftervärme försöker starta då driften är i kylläge. Detta innebär att rotorns värme-/kyleffekt inte räcker till för att utjämna temperaturen och att en aktiv reglersekvens finns efter rotorn. 3.7 Anpassad drift När förångnings- och kondenseringstemperaturer är i ett läge utanför det optimala arbetsområdet, anpassas kom- pressorns varvtal för att försöka nå det optimala arbets- området.