Title: Bromstadvegen_59_avvik-sprinkler-2023.xlsx
ID Kapittel Plassering Referanse Alvorlighetsgrad Poengtrekk Avviksbeskrivelse 1201 - 1 SKILT, ANGIVELSER OG INFORMASJON Dokumentasjon Liten 1 Det mangler en oversiktstegning som viser området hvert kontrollventilsett dekker samt plassering av alt betjent utstyr 1106 - 1 RØRLEDNINGER Røroppheng Merknad 0 Det er oppgitt at installasjonen skal utføres etter FM Global datablad 2-0. Da skal alt utstyr også være FM- godkjent. Det må dokumenteres at benyttet røroppheng og innfesting har slik godkjenning 0903 - 1 VENTILER Sprinklersentral Liten 1 Hovedstengeventil inn fra kommunal forsyning er uten overvåking 0602 - 1 PUMPER Sprinklersentral Merknad 0 Bypass forbi sprinklerpumpe til sprinkleranlegget var avsteng 0804 - 1 SPRINKLERHODER, KARAKTERISTIKK OG PLASSERING Plan 3- Passasje med glasstak Liten 1 Sprinklerne skal følge takvinkel 0804 - 2 SPRINKLERHODER, KARAKTERISTIKK OG PLASSERING Plan 1 - Produksjon Liten 1 Utenfor toaletter er sprinklere plassert i større avstand fra tak enn maksimale tillatte 0804 - 3