Title: Siemens servicerapport 11.05.202.pdf
Start sekvens ok: varmegjenvinner og varmebatteri på, avkastspjeld på, avtrekksvifte på, uteluftspjeld på, Tilluftsvifte på.360.003testet start sekvens.Spjeld ok.Start sekvens ok: varmebatteri på, uteluftspjeld på, Tilluftsvifte på.360.012Frost funksjon ok.4ServicerapportSpjeld ok.Start sekvens ok: varmegjenvinner og varmebatteri på, avkastspjeld på, avtrekksvifte, uteluftsspjeld på, tilluftsvifte på.320.002 radiator kursFungerer optimalt. Holder settpunkt.310.001 tappevannOk. Holder settpunkt.Rom B101Holder settpunkt ok.Rom B102Holder settpunkt ok.Rom B218Tilluftsspjeld kjører på 100% og klarer ikke å oppnå settpunkt på 950 luftmengde, men når 805.Avtrekkspjeld når settpunkt 950 ved 100%. okRom B219Tilluftspjeld kjører på 100% og klarer ikke å oppnå settpunkt på 950 luftmengde, men når 870.Avtrekkspjeld når settpunkt 950 ok.5Servicerapport310.001 tappevannSettpunkt 60 og er verdi på 67grader grunnet varmtvannsbereder.Testet ventil ok.