Title: +038=67.011-##033._01-Ø1_Aggregat.pdf
Odległość między agregatem a znajdującymi się w pobliżu przedmiotami powinna by wystarczająca do zapewnienia dobrej cyrkulacji powietrza.Patrz załącznik 3 Urządzenia WINTSYS® należy montować w miejscach dobrze przewietrzanych, w których nie występują przeciągi. Należy umożliwić swobodny przepływ powietrza przez skraplacz i pod sprężarką. Z przodu ani po bokach urządzenia nie mogą znajdować się żadne przeszkody, które mogłyby spowodować recyrkulację powietrza do skraplacza. Zapobiegnie to m.in. nadmiernemu wzrostowi temperatury skraplania. Agregat należy instalować na poziomej płaszczyźnie. W przypadku agregatów instalowanych na dużej wysokości nad poziomem morza należy uwzględnić gęstość powietrza.■ 3.4. Poziomy hałasu Podczas instalacji należy podjąć odpowiednie działania, mające na celu zapobieganie powstawaniu zbędnego hałasu i drgań: - agregat należy solidnie zamocować do stabilnego i sztyw-nego wspornika,orurowanie musi być na tyle elastyczne, aby zapobiegać przenoszeniu drgań.