Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
(2) Maximal tillförd eleffekt vid enhetens driftsgränser. (3) Värden vid följande förhållanden: temperatur på förångarens inkommande/utgående vatten 12 °C/7 °C, temperatur på kondensorns inkommande/utgående vatten 45 °C. (4) Enhetens maximala driftström vid maximal tillförd eleffekt och 400 V. (5) Enhetens maximala driftström vid maximal tillförd eleffekt och 360 V. 4.4 - Kortslutningsström (TN-system(1)) - standardenhet (med huvudbrytare)61WG/30WG/30WGA2025303540455060708090VärdemedospecificeratskydduppströmsKorttidsström vid 1 s - IcwkA rms33333333333Tillåten högsta ström - IpkkA pk66666666666Maximalt värde med skydd uppströms (strömbrytare)Villkorlig kortslutningsström IcckA rms4040404040404040404040Schneider-strömbrytare - kompakt serie Referensnummer(2)NSX 100NLV42979561WG/30WG/30WGA110120140150170190VärdemedospecificeratskydduppströmsKorttidsström vid 1 s - IcwkA rms5,5