Title: DCV BL, RC, CF, MF.pdf
(cid:116)(cid:1) Raksträcka framför mätﬂänsdrektangulär kanal: 3,5 x de mm. (de = Ekvivalenta diameter; de ≈ 1,15 x √ A (där A = B x H)).(cid:116)(cid:1) Mätﬂänsen kan placeras justföre böj eller T-stycke.Orientering av spjällIR-fönster på regulator FBL+ –SPMF-160 C K-faktor: 15.4SPMF-160 C K-faktor: 15.4 LuftriktningDHP(cid:116)(cid:1) DCV-BL orienteras i kanalen medﬂödespilen på mätﬂänsen/spjället i luftriktningen.(cid:116)(cid:1) Fri sikt till regulator för IR-kommunikation.DCV-BL_02_FBL_INST12_3K202Inkoppling(cid:116)(cid:1) Se yttre förbindningsschemat iregulatorns lock.(cid:116)(cid:1) Använd avbitartång för att öppnalämpliga uttag för kabelgenomföring.A: Klipp x 2 B: Vik/bryt avAB(cid:116)(cid:1) Regulatorn ansluts till 24 VAC ochkommunikationsslinga (CAN). Använd Lindinvents standardkabel med 2 ledare för spänningsmatning och 2 partvinnade ledare för kommunikation.Uttag i lådan+–Kablage till spjällmotor