Title: 10 FR Rørmansjett - Montasjeanvisning.pdf
C/U- - - - - - - - - - -U/U- - - - - - - - - - -Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skadesom følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.Montasjeanvisning iht. ETA 21/0070www.protecta.noPolyseam AS Tlf.: 3330 6700 32 (47) 2020 12 30Detaljtegninger Protecta® FR RørmansjettPE PLASTRØR BRANNMOTSTAND EI 60 - 240DEKKEKONSTRUKSJONER≤ 10mm åpning mellom rør og konstruksjonPlastrørÅpningen må tettes med 20mm dyp bakdytt av steinull på undersiden≥ 10mm åpning mellom rør og konstruksjonPlastrør