Title: Unilamp Ravinen Kultur og familiesenter 19.05.22_CompressPdf.pdf
Lengde 7.96 m 4.35 m 7.96 m 4.35 mReflektans 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 20.0 % 80.0 %Unilamp Norden AS Industriveien 11, 1481 HAGANUnilamp Ravinen v5678 x [m]Side 110/274Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: : : :RavinenRevisjon 1 19.05.202271.537 Gaming rom7.2 Sammendrag, 1.537 Gaming rom7.2.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 1012345678 x [m]300350400450Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 3.50 m 0.80Total lysfluks Totaleffekt Totaleffekt per areal (34.64 m²)28166.40 lm 286.4 W 8.27 W/m² (1.94 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 426 lx 306 lx 0.72 0.65 0.75 mHovedoverflater m 1.5 (Himling) m 1.1 (Vegg) m 1.2 (Vegg) m 1.3 (Vegg) m 1.4 (Vegg)Em 109 lx 307 lx 310 lx 275 lx 261 lxUo 0.88 0.55 0.63 0.65 0.74