Title: Romkontroll Ventilasjon Plan 1.pdf
Sjekke at romkontroll er i normaltilstand og at spjeld rapporterer verdier. - Blåse på CO2-føler slik at CO2-nivået øker. - Sjekke at spjeld for rommet åpner for mer luft og at mer luft blir levert. - Vente til CO2-nivå igjen er under innstilt verdi. - Sjekke at spjeld har redusert levert luft til rommet. - Varme opp temperaturføler. - Sjekke at spjeld får beskjed om å levere mer luft. - Sjekke at spjeld åpner for mer luft og at det kommer mer luft inn i rommet. - Kjøle ned temperatursensor. - Sjekke at spjeldet reduserer luftmengden til rommet. - Under hele testen sjekkes det at fellesavtrekk balanseres mot total tilluft for relevante rom. KommunikasjonTestkommentar114 var det koblet feil på CO2 0-10v signalet. Koblet om og testet på nytt.Samme feil på 101. Er koblet på utgang 10, skal være 9.