Title: 320-varmepumpe  61WG.pdf
(1) Vid ingående köldbärartemperatur under 7,5 °C vid uppstart, kontakta Carrier. (2) Är den utgående köldbärartemperaturen lägre än 5 °C krävs frysskyddslösning. Se tillbehör 6 för tillämpningar med låg utgångstemperatur (< 5 °C) hos förångarens köldbärare.(3) Minimivärdet på den ingående lufttemperaturen beror på valet av kylmedelkylare. (4) Maximalvärdet på den ingående lufttemperaturen beror på valet av kylmedelkylare. (5) Vid tillämpningar med låg temperatur på kondensorns ingångsluft rekommenderas en 3-vägsventil. Denna 3-vägsventil kan styras av den analoga 0-10 V-utgången på TouchPilot Junior-styrenheten.3861WGMin.Max.Förångare Ingående köldbärartemperatur vid uppstart Utgående köldbärartemperatur under drift Skillnad mellan ingående och utgående köldbärartemperatur°C °CK7,(1) 5(2)2.527 207Kondensor Ingående köldbärartemperatur vid uppstart Utgående köldbärartemperatur under drift Skillnad mellan ingående och utgående köldbärartemperatur°C °CK15(3) 202.560(4) 65