Title: Hea8.v05.pdf
Vedlegg A - Sammenligning jethetter mot BREEAM-referanse 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5System 01 (360.010)System 02 (360.011)System 03 (360.020)System 04 (360.021-26)System 05 (360.029)n:\519\10\5191019\4 resultatdokumenter\41 rapporter\cfd analyse dronning mauds gate 1-3 - breeam hea 8.docx56 6 7 10 12 1415 15 161819 19 20 21 22 232019-04-12 | Side 4 av 23CFD analyse Dronning Mauds gate 1-3 BREEAM Hea 8 Oppdragsnr.: 5191019 Dokumentnr.: CFD-01 Versjon: 011 BakgrunnI BREEAM Hea 8 (ver. 1.1, 2012) gis det poeng dersom følgende krav er tilfredsstilt«Bygg med balansert ventilasjon eller hybride løsninger: Der luftinntak og avkast er mer enn 10m fra hverandre, for å minimere resirkulering, samt inntak mer enn 20 m fra kilder med ekstern forurensning» (ref.: https://byggalliansen.no/wp-content/uploads/2018/07/BREEAM-NOR-Norw-ver-1.1.pdf).Ifølge BRE kan CFD-simuleringer benyttes for å dokumentere tilsvarende kvalitet av andre inntak- og avkastløsninger.