Title: 360.027 GOLD 25 FRXHC +- 7.500 m³h -Datakjøring Fra Fabrikk.pdf
Integrert reversibel varmepumpe, frekvensregulert1Batteri RX/HCAntall rørraderLamellavstandLuftsideTrykkfall, tørrTrykkfall, våtLufthastighetEleffekt, vinterEleffekt, sommerVarmeeffekt, vinterKjøleeffekt, sommerEER (kjølefaktor)EER [tot] (kuldefaktor kompressor + varmeveksler)COP (varmefaktor)COP [tot] (varmefaktor kompressor + varmeveksler)Type kjølemedieKjølemediemengde krets50AvkastPaInnInnInnInnDato: 04.01.2021 21 / 1.0.20201201.1175948 Aggregat ID: AD- 10000836641SFPeSFPvEtaTkW/(m³/s)kW/(m³/s)%1,741,6184,2Ut20,013,7°C8538%87,24kWUt20,013,7°C30100%Ut26,026,0°C5050%Ut26,026,0°C5050%42,5 mm17 Pa20 Pa1,54 m/s4,07 kW7,19 kW13,44 kW27,19 kW3,783,783,3124,76R410A10,0 kg12/25AHU Design Teknisk spesikasjonObjekt: DRONNING MAUDS GATE 1-3 Aggregatnavn: 360.027 - GOLD25FRXHC +/- 7.000 m³/h - 90%Tilluftsside, vinterInnUtLufttemperatur13,7