Title: +038=360.000-ST027T_02-Colibri Ceiling Ventil Swegon - Injusteringsguide.pdf
Antal mätslangar: 2 Slangfärg: Blå + BlåAntal mätslangar: 1 Slangfärg: Transparent28Luftdon med cirkulär anslutningslådaEXP FreeEXP Fb - frånluftStorlekk-faktor1005,31258,616014,520024,125036,331557,540082,4Antal mätslangar: 1 Slangfärg: Transparent OBS! De blå slangarna kan användas om produkten konverteras för tilluft med spridaren utbytt till spridare med dysor för COLIBRI Fb resp. EAGLE Fg.LOCKZONE FreeLOCKZONE Fa – tilluft 360StorlekSpalt – 20 mmSpalt – 30 mm12514,115,216023,425,720035,138,625051,556,731574,583,1Antal mätslangar: 1 Slangfärg: Transparent Inget krav på raksträcka.29LåghastighetsdonLåghastighetsdonDBCDRIDIRFigur 6. Exempel låghastighetsdon, mätning med en slang enligt mätmetod C121.DBCStorlekDBCa – tilluft20034,025054,031589,5400142,5200-600122,0300-600185,0Antal mätslangar: 130LåghastighetsdonDCPDHCDVCStorlekDCPe – tilluftDHCe – tilluft