Title: +175=562.001_UK001_SC-9100 Easy DDC.Drift.pdf
Eksempler på betjening, vennligst se neste side. For informasjon om konfigurasjonsvinduer og installatørbetjenin g kontakt installatø r eller:Johnson Controls Norden AS Tel: 23 00 63 30 Fax:23 00 63 3lSide 1a Avlesning inngangerEks. på første vindu etter strømtilkobling (velkomstvinduet).ER = Regulerings-temperaturen SKAL = lnnstilt temperatur (Settpunkt) FROST = Frostalarm statusi øyeblikket.Er 20Skal 20FrostNormal o@Trykk (11) for neste bilde - informasjon. Neste vindu kan vise aktuelltilluftstempTilluftstemp 1g'c.lnnstillingskalverdierTrykk (11) for neste bilde - informasjon. Neste vindu kan víse tilluftstemperaturens innstilte verdi (settpunkt).Skal-tilluftstem p 18'Co oFor endring av innstilling trykkes E-tasten en gang, vindustekst blinker, og ny verdi stilles med piltastene Når ny verdi er valgt trykkes E-tasten , vindustekst slutter å blinke, og den nye verdien er valgt. Er. systemet utekompansert må kurve justeres i nivå 2.. Avlesning utganger