Title: +175=312.001_KN001_KJ-MAsystemet.Produktinformasjon.pdf
KJ-MA75og KJ - MA 1100,5 1,0 1,5KJ - MA 135 og KJ - MA 1600,5 1,0 1,5AVLøPSLEDNINGER IJORD Avløpsledninger ijord skal legges på frostfri dybde. For bestemmelse av dybden vises til vedlagte skisse. Legges ledningen på mindre dyp må ledningen isoleres for å unngå frostskader.11 0211,5 ,0 ,5,5 ,5 ,0.I}]ASYffiEMEilFesteklammer skal være av syrefast stå|. Valget av klammer og avstand mellom disse, bestemmes av det nødvendige tverrsnittareal for klammeret. Se under.Klamring av MA-rør under bunnplaten Klamring skal utføres på begge sider av den syrefaste kob- lingen og røret skal ha fikseringspunkt for hver 6 meter. Opphengspendelen skal støpes fast i bunnplaten og forank- res ved at man bøyer eller bruker underlagsplate. Bøying av pendelen kan gjøres ved at man f.eks. hekter den i bunn- platens armeringsnett.