Title: Lysberegninger - SG_Rev.050221.pdf
HCWC Sammendrag, HCWCFelles Sammendrag, FellesKontor 9,6m2Kontor 13m2Kontor 8,1m2KontorRelux1SG Armaturen AS1 2346810121416182022242628Side 2/29Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: Bøifot hovedavdeling : : : 05.02.2021Beskrivelse, Etasje 1.1 PlanvisningRelux1SG Armaturen ASSide 3/29Objekt Anleggsdel Prosjektnummer Dato: Bøifot hovedavdeling : : : 05.02.20211Kantine/Møterom1.1 Sammendrag, Kantine/Møterom1.1.1 Resultatoversikt, Evalueringsområde 10.80.31.32.33.3 x [m]200300500Belysningsstyrke [lx]Generell Anvendt beregningsalgoritme Armaturplanets høyde VedlikeholdsfaktorMidlere indirekteandel 2.50 m 0.80Total lysfluks for alle lyskilder Totaleffekt Totaleffekt per areal (27.47 m²)17020.00 lm 196.0 W 7.14 W/m² (1.41 W/m²/100lx)Evalueringsområde 1Em Emin Emin/Emid (Uo) Emin/Emaks (Ud) PosisjonReferanseplan 1.1 Horisontal 506 lx 269 lx 0.53 0.37 0.75 m