Title: +038=360.022-#####._01-360.022 Gold RXF TOP-14 Ventilasjonsaggregat Swegon - Drifts- og vedlikeholdsanvisning.pdf
5. Hvis undertrykket i avtrekksluftsdelen er større enn 20 Pa sammenlignet med tilluftsdelen, til tross for at justeringsplatene er helt åpne, blir lekkasje- og renblå- singsluftmengden større enn nødvendig, og dette gir et økt energiforbruk for avtrekksviften.www.swegon.com94. Vedlikehold Advarsel Ved inngrep må man kontrollere at spenningen til aggregatet er brutt.4.1 Filterbytte Ved aktivering av filteralarm skal filter av glassfiber byttes, og eventuelt forfilter av strikket aluminium skal vaskes.Bestill nye filtre fra Swegon eller Swegons representant. Oppgi størrelse for GOLD-aggregat, om byttet gjelder én eller to luftretninger og om det gjelder standardfilter eller eventuelt forfilter.4.1.1 Demontere filter Det er praktisk å utføre rengjøring i filterrommet når filtrene er fjernet.AStandardfilter: Trekk ut håndtakene (A) for å frigjøre filtrene fra filterhol- deren. Ta ut filtrene.Eventuelle forfiltre i aggregat: Ta ut filtrene.