Title: goldskffi1.30.pdf_2020626134714.pdf
Når avrimingsfunksjonen er aktivert, måles trykkfallet over veksleren kontinuerlig, og verdien sammenlignes med kalibreringsverdien. Hvis trykkfallet overstiger den innstilte grenseverdien, blir det utført en avrimingssekvens der rotorens turtall suksessivt rampes ned (rampetid maks. 4 minutter). Rotorens turtall kan ikke være under 0,5 rpm. Under avrimingen tiner den varme avtrekksluften opp eventuelt isbelegg.AvtrekksluftHvis avriming har redusert turtallet til min.-turtallet 0,5 rpm i over 2,5 t, utløses alarm.Legg merke til at varmevekslerens temperaturvirknings- grad minker under avfrosting, og dermed også tilluftstem- peraturen etter varmeveksleren.Prinsipp for avfrostingsfunksjon med separat trykkgiver.Innstillinger:VerdiAvfrosting Avfrosting, grenseverdi KalibreringInnstillings- område On/Off 30 - 100 Pa On/OffFabrikk- innstilling Off 50 Pa Offwww.swegon.com474.13.5 Kalibrering/optimering (GOLD PX)Kalibrering/optimering