Title: +038=542.001-RY005T_02-Enea_ED100_ ED300_Detektorer_DB Nortek Produktblad.pdf
ED100 OPTISK ADRESSERBAR DETEKTOR Optisk detektor med et referansekammer, detektoren er basert på lysrefleksjon (Tyndal effect). Lys blir reflektert fra en lysdiode til en mottaker inne i detektoren. Når mottakeren får lys tilsvarende sitt innstilte nivå vil detektoren gi alarm. Følsomheten til detektoren kan justeres fra brannsentralen eller ved å bruke et spesialverktøy for ENEA/IRIS detektorer. Detektoren har 4 nivåinnstillinger 0,08, 0,10, 0,12 (normal innstilling) og 0,15 db/m.ED200 VARMEDETEKTOR Varmedetektor med temeratursensor som detekterer temperaturstiging i forhold til valgt/programmert innstilling på detektoren. Det betyr at en detektor kan benyttes i flere klasser (nivåer). Dermed kan samme detektor tilpasses behovet/omgivelsene.