Title: +038=360.029-#####._04-360.029 GOLD RXF TOP Ventilasjonsaggregat Swegon - Produktdatablad.pdf
11 -3 -15 -11 -27 -19 -33 -28 -32 -24 -36 -3213 -10 -18 -15 -37 -35 -43 -40 -46 -43 -51 -4813 -11 -19 -16 -36 -35 -44 -41 -46 -44 -52 -4918 -15 -27 -23 -44 -42 -53 -48 -52 -49 -61 -5723 -19 -32 -28 -54 -54 -61 -55 -54 -50 -63 -59Insättningsdämpning för filter och roterande värmeväxlare är medtagen. ** Total ljudeffektnivå till omgivningen räknas som summan av tilluftens och frånluftens nivåer.56Dimensionering, installation, mått och viktGOLD RX Top, roterande värmeväxlare, storlek 011Leverans och intransport GOLD RX Top 011 kan levereras som en enhet, eller i ett antal olika kombinationer av aggregatsektioner från fabrik, se avsnitt Beskrivning Aggregat. Filter-/fläktsektioner för RX och RX Top kan kombineras, se avsnitt Beskrivning Aggregat. Aggregatsektioner sammanfogas/delas med bult. El- och styrkablage mellan aggregatsektioner har snabbkoppling. Aggregat/aggregatsektioner levereras på träbalkar.Tilluftsfläkt, höger, nereTilluftsfläkt, höger, uppeHögerutförande