Pipe-in-pipe system
குழாய்-இன்-குழாய் அமைப்பு என்பது அனைத்து நீர் குழாய்களும் மற்றொரு குழாய்க்குள் ஓடும் குழாய் அமைப்பாகும். இதன் நோக்கம் உட்புற குழாயில் ஏதேனும் கசிவுகள் கட்டிட கட்டமைப்பிற்குள் கசிந்து போகாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதோடு, சுவர்களைத் திறக்காமல் கசிவு மூலம் எந்தவொரு உள் குழாய்களையும் எளிதாக மாற்றுவதை உறுதி செய்வதாகும். ஒரு குழாய்-குழாய் அமைப்பு நான்கு முக்கிய கூறுகளைக் கொண்டுள்ளதுஃ ஒரு உள் குழாய், ஒரு வெளிப்புற குழாய், சுவர் பெட்டிகள் மற்றும் ஒரு விநியோக அமைச்சரவை. நார்வேயில் சட்டத் தேவைகள், குழாய்-இன்-குழாய் அமைப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட உள்நாட்டு பிளம்பிங் (ரோர்-இ-ரோர் அமைப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது) 1995 இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, அதன் பின்னர் கட்டப்பட்டு வரும் அனைத்து புதிய வீடுகளிலும் இது ஒரு சட்டத் தேவையாக மாறியுள்ளது. 1970 மற்றும் 1995 க்கு இடையில் நோர்வேயில் பல பாரம்பரிய செம்பு குழாய்களில் நீர் சேதங்கள் ஏற்பட்ட அனுபவத்தின் காரணமாக, 1997 ஆம் ஆண்டில் புதிய தேவைகள் வந்தன, அவை நிறுவப்பட்ட பிறகு நீர் குழாய்களை எளிதில் அணுக முடியும் என்று கூறின. இந்த தேவைகள் குழாய்-இன்-குழாய் பிளம்பிங்கிற்கான தற்போதைய நடைமுறை தேவைக்கு வழிவகுத்தன. செயல்பாடு சாதாரண செயல்பாட்டின் போது, நீர் உள் நீர் குழாய் வழியாக பாய்கிறது, இது வெளிப்புற சரக்கு குழாயால் மூடப்பட்டுள்ளது. பிளம்பிங் மீண்டும் மையமாக அமைந்துள்ள விநியோக அமைச்சரவைக்கு வழிவகுக்கிறது, அங்கு வீட்டின் அனைத்து தட்டுதல் புள்ளிகளுக்கும் குழாய்கள் ஒரே இடத்தில் சேகரிக்கப்படுகின்றன. உள் குழாய்களில் ஏதேனும் சேதம் மற்றும் கசிவு ஏற்பட்டால், வெளிப்புற குழாய்கள் நீர் கசிவு பாதுகாப்பாக விநியோக அமைச்சரவைக்கு திருப்பி விடப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும், அங்கு அது தரையில் வடிகால்கள் உள்ள ஒரு அறைக்கு அழைத்துச் செல்வதற்கு முன்பு ஆய்வுக்கு தெரியும். நீர் கசிவு சென்சாரை நிறுவுவதும், அதை நீர் விநியோகத்தை மூடும் தானியங்கி நீர் நிறுத்த வால்வு மூலம் இணைப்பதும் சாதகமாக இருக்கும். காணக்கூடிய கசிவுகள் ஏற்பட்டால், எளிதில் அணுகக்கூடிய கையால் மூடப்பட்ட பிரதான வால்வு இருக்க வேண்டும், இது அனைத்து குழாய்களுக்கும் நீர் விநியோகத்தை நிறுத்த வேண்டும். நிறுவல் மற்றும் பழுதுபார்ப்பு நெகிழ்வான உள் மற்றும் வெளிப்புற குழாய்களைப் பயன்படுத்தி குழாய்-இன்-குழாய் அமைப்புகள் நிறுவப்பட்ட விதம் காரணமாக, சுவர்களைத் திறக்காமல் நீர் குழாய்களை வெளியே இழுத்து மாற்ற முடியும். இதை உறுதிப்படுத்த, வெளிப்புற குழாய்கள் ஒழுங்காகவும் பாதுகாப்பாகவும் கட்டப்பட்டிருப்பது முக்கியம், இதனால் அவை கட்டிட கட்டமைப்புடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும், அதே நேரத்தில் சேதமடையாது. நீர் குழாய்களை மாற்றுவது எவ்வளவு எளிது என்பதற்கு இது ஒரு மிக முக்கியமான காரணியாகும், மேலும் பயன்படுத்தப்படும் கிளாம்பிங் வளையங்கள் சுவர் பெட்டிகள் மற்றும் விநியோக பெட்டிகளுக்கு அருகில் இணைக்கப்பட வேண்டும். நீர் சுத்தி கட்டிட கட்டமைப்பிற்கு வெளிப்புற குழாய்களை முறையாக இறுக்குவதோடு மட்டுமல்லாமல், குழாய்களை விரைவாக மூடும்போது நீர் சுத்தி ஏற்படுவதைத் தவிர்க்க விநியோக அமைச்சரவைக்குள் விநியோகஸ்தர்களை முறையாக இறுக்குவதும் முக்கியம். குழாய்-இன்-குழாய் அமைப்புகள் நீர் சுத்திகளுக்கு மிகவும் எளிதில் பாதிக்கப்படலாம் அல்லது பாதிக்கப்படலாம், எனவே மென்மையான மூடும் நீர் குழாய்களுடன் இணைந்து பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. குறிப்புகள் நீர் வழங்கல் கட்டிட பொறியியல் பிளம்பிங்