title: Verordnung zum Energiegesetz

short: Energieverordnung

abbreviation: EnV

pdf_content: 772.110 - Verordnung zum Energiegesetz (Energieverordnung, EnV)   Energieverordnung 772.110  Verordnung zum Energiegesetz (Energieverordnung, EnV)  Vom 29. August 2017 (Stand 1. Oktober 2020)  Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt,  gestützt auf das Energiegesetz (EnG) vom 16. November 2016 1), unter Verweis auf seine Erläute- rungen Nr. P171264,  beschliesst:  A. Zwischenziele  §  1 Zwischenziele auf dem Weg zu 1 Tonne CO2 1 Zwischenziele für die Zunahme der erneuerbaren Energien und die Abnahme der CO2-Belastung:  1. Nicht erneuerbare Energieträger a) 2010: absolut 65% Abnahme - b) 2020: absolut 50% Abnahme -23% c) 2035: absolut 30% Abnahme -54% d) 2050: absolut 10% Abnahme -85%  2. Treibhausgasemissionen Tonnen CO2 / Einwohner a) 2010: absolut 4,7 Abnahme - b) 2020: absolut 3,8 Abnahme -20% c) 2035: absolut 2,3 Abnahme -50% d) 2050: absolut 1,0 Abnahme -80%  2 Grundlage für die Berechnung dieser Werte ist die Energiestatistik des Kantons Basel-Stadt.  B. Massnahmen  B. I. Allgemeine Bestimmungen  §  2 Geltungsbereich 1 Teil B «Massnahmen» dieser Verordnung legt Anforderungen fest an:  a) den Wärmeschutz, Energieverbrauch sowie den Anteil erneuerbarer Energie für heiz- und  kühlbare Neubauten sowie für Umbauten und Umnutzungen solcher Bauten;  b) die Deckung des Wärmebedarfs bei Neubauten; c) die Eigenstromerzeugung; d) gebäudetechnische Anlagen, die neu installiert werden, sowie an Bauteile (z.B. Fenster),    die ohne Baubewilligung errichtet werden können; e) die energietechnische Überwachung von Bau- und Installationsvorhaben sowie von beste-  henden Feuerungsanlagen. 2 Für den Ersatz oder die Änderung von haustechnischen Anlagen oder deren Schlüsselkomponenten  gelten die Anforderungen, soweit sie technisch und betrieblich möglich sind und der Aufwand verhält- nismässig ist.  1) SG 772.100.  1  https://www.gesetzessammlung.bs.ch/data/772.100/de http://www.regierungsrat.bs.ch/geschaefte/regierungsratsbeschluesse.html?previousAction1=search&previousAction2=&previousAction3=&previousAction4=&action=geschaeft&geschaeftId=8447e7d60fde41e09c73911c0bae8d50&praesidialNr=P171264&monat=&sort=&bis=&dokumentVersion=&jahr=&sitzungId=9a127869d7c74dcaab10fcff2e3ce1de&searchTerm=&dokumentAnsicht=&von=&dokumentId=   Energieverordnung 772.110  §  3 Stand der Technik 1 Die gemäss dieser Verordnung notwendigen Massnahmen sind nach dem Stand der Technik zu pla- nen und auszuführen. 2 Soweit Gesetz und Verordnung nichts anderes bestimmen, gelten als Stand der Technik die Anforde- rungen und Rechenmethoden der geltenden Normen und Empfehlungen der Fachorganisationen. 3 Das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt kann Richtlinien erlassen, soweit dies für den  Vollzug dieser Verordnung notwendig ist.  §  4 Begriffe 1 In dieser Verordnung bedeuten:  a) «Gebäude» oder «Baute»: im Erdboden eingelassene oder darauf stehende, künstlich ge- schaffene, auf Dauer angelegte bauliche Einrichtungen, die einen Raum zum Schutz von  Menschen, Tieren oder Sachen gegen äussere, namentlich atmosphärische Einflüsse wei- testgehend abschliessen. Darunter fallen auch Fahrnisbauten;  b) «Neubauten»: neue Gebäude sowie Anbauten und Aufstockungen; c) «Umbauten»: jede bauliche Veränderung von Gebäuden oder Gebäudeteilen, wenn da-  durch die Energienutzung beeinflusst wird; d) «Umnutzung»: jede Änderung der Standardnutzung gemäss Norm SIA 380/1 «Thermi-  sche Energie im Hochbau», sofern diese zu einer Erhöhung der Standardraumtemperatur  oder zu einer Veränderung des Raumklimas gegenüber dem Ausgangszustand führt;  e) «Gebäudetechnische Anlagen»: Anlagen, die Wärme, Kälte, Warmwasser und Raumluft  aufbereiten und verteilen;  f) «Elektroheizung»: Heizungen, welche Elektrizität ohne elektrothermischen Verstärkungs- faktor für Raumwärme einsetzen und für die Beheizung von Räumen oder Bauten wäh- rend der Heizperiode vorgesehen sind;  g) 2) «Abwärme»:  nach dem Stand der  Technik nicht  vermeidbare  Wärmeverluste,  die  aus  Energieumwandlungs- oder chemischen Prozessen (u. a. Druckluftanlagen, Kälteanlagen,  Kehrichtverwertungs- oder Sondermüllverbrennungsanlagen usw.) entstehen, ausgenom- men Heizwärme aus Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen;  h) «Erneuerbare  Energie»:  Als  erneuerbare  Energien (regenerative Energien)  werden,  im  Gegensatz zu den fossilen Energieträgern wie Öl, Kohle und Erdgas, Energieformen be- zeichnet, die nicht auf endliche Ressourcen zurückgreifen. Als erneuerbar gelten gemein- hin Sonnen-, Wind-, Wasser-, geothermische sowie Bio(masse)-Energie;  i) «vor Ort produziert»: Auf der Parzelle produziert oder ohne Anbindung an ein öffentli- ches Netz;  j) «Anrechenbarkeit  als  erneuerbare  Energie»:  Basieren Anforderungen auf  erneuerbarer  Energie, so können hierfür nur vor Ort produzierte erneuerbare Energie sowie Fernwärme  angerechnet werden. Netzgebundene erneuerbare Energie wie Biogas oder erneuerbarer  Strom sind ausgeschlossen;  k) «Fernwärme»: Wärme aus einem Fernwärmenetz, wenn der erneuerbare Anteil der Wär- meproduktion  mindestens  20  Prozent  beträgt.  Sie  wird  erneuerbaren  Energieträgern  gleichgestellt;  l) «Wärme-Kraft-Kopplung»: gleichzeitige Bereitstellung von Kraft und Wärme aus dem  Umwandlungsprozess von Brennstoff wie z.B. in Gasturbinen, Dampfturbinen, Verbren- nungsmotoren und Brennstoffzellen;  m) «Beheizte Freiluftbäder»: Wasserbecken ausserhalb von geschlossenen Räumen mit ei- nem Inhalt von mehr als 8m³.  2) Fassung vom 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020)  2    Energieverordnung 772.110  §  5 Deklaration des Energieverbrauchs 1 Wer eine Baute oder eine bewilligungspflichtige haustechnische Anlage nach § 2 dieser Verordnung  neu erstellen, umbauen oder einer anderen Nutzung zuführen will, kann vom Amt für Umwelt und  Energie verpflichtet werden, den voraussichtlichen jährlichen Energieverbrauch in Form von Öl, Gas,   festen Brennstoffen, Fernwärme, Elektrizität usw. nachvollziehbar zu deklarieren.  §  6 Berechnung der Wirtschaftlichkeit 1 Werden  für  Erleichterungen  und  Ausnahmen  im  Wärmeschutz  und  in  haustechnischen  Anlagen  wirtschaftliche Gründe geltend gemacht, so sind diese gemäss Norm SIA 480 «Wirtschaftlichkeitsbe- rechnung für Investitionen im Hochbau» zu belegen. Dabei kommt die «erweiterte Wirtschaftlichkeits- rechnung» unter Berücksichtigung der externen Kosten zur Anwendung.  §  7 Verbrauchsziele für Grossverbraucher 1 Das Amt für Umwelt und Energie verpflichtet Grossverbraucher mit einem jährlichen Wärmever- brauch von mehr als fünf Gigawattstunden oder einem jährlichen Elektrizitätsverbrauch von mehr als   einer halben Gigawattstunde, ihren Energieverbrauch zu analysieren und zumutbare Massnahmen zur  Verbrauchsreduktion zu realisieren. 2 Die zu realisierenden Massnahmen sind für Grossverbraucher zumutbar, wenn sie:  a) dem Stand der Technik entsprechen, b) über die Nutzungsdauer der Investition wirtschaftlich sind und c) nicht mit wesentlichen betrieblichen Nachteilen verbunden sind.  3 Das Amt für Umwelt und Energie kann im Rahmen der vorgegebenen Ziele im Sinne von § 17 Abs.  2 EnG mit einzelnen oder mit Gruppen von Grossverbrauchern mittel- und langfristige Verbrauchszie- le vereinbaren. Dabei werden die Effizienz des Energieeinsatzes zum Zeitpunkt der Zielfestlegung und  die absehbare technische und wirtschaftliche Entwicklung der Verbraucher mitberücksichtigt. Für die  Dauer der Vereinbarung können diese Grossverbraucher von der Einhaltung einzelner energietechni- scher Vorschriften entbunden werden.  In der Vereinbarung werden diese bezeichnet.  Das Amt für  Umwelt und Energie kann die Vereinbarung aufheben, wenn die Verbrauchsziele nicht eingehalten  werden.  §  8 Strombezug im liberalisierten Markt 1 Strombezügerinnen und -bezüger im liberalisierten Strommarkt mit einem Verbrauch grösser als 100  MWh/Jahr müssen dem Amt für Umwelt und Energie jährlich einen Herkunftsnachweis für den Bezug  von Elektrizität aus erneuerbaren Quellen gemäss § 2 Abs. 3 EnG erbringen. 3) 2 … 4)  B. II. Anforderungen an den Wärmeschutz  §  9 Winterlicher Wärmeschutz 1 Neue, umgebaute und umgenutzte Gebäude müssen die Anforderungen an den winterlichen Wärme- schutz einhalten. 2 Für den Nachweis kann eines der zwei folgenden Verfahren gewählt werden:  a) Einhaltung der Einzelanforderungen gemäss Anhang 1 oder b) Einhaltung der Systemanforderungen gemäss Anhang 2.  3 Vom Nachweis ausgenommen sind Umnutzungen mit gleich bleibender Raumtemperatur gemäss den  Standardnutzungen nach der Norm SIA 380/1 «Heizwärmebedarf».  3) Fassung vom 29. Mai 2018, in Kraft seit 1. Juni 2018 (KB 16.06.2018) 4) Aufgehoben am 29. Mai 2018, in Kraft seit 1. Juni 2018 (KB 16.06.2018)  3    Energieverordnung 772.110  4 Für den Nachweis der Systemanforderungen sind die Daten der Klimastation Basel-Binningen zu  verwenden. 5 Unabhängig vom gewählten Verfahren darf in Bauten mit neuen Flächenheizungen (Boden- und De- ckenheizungen), für welche die verbrauchsabhängige Heizkostenabrechnung vorgeschrieben ist, der   U-Wert in den Zwischendecken höchstens 0,7 W/m²K betragen. 6 Fassadenteile, welche zum Verkauf von Waren temporär geöffnet werden können, dürfen eine maxi- male Grösse von 2 m² aufweisen.  §  10 Einzelanforderungen für den winterlichen Wärmeschutz 1 Bei Nutzungen mit Raumtemperaturen von 20°C dürfen die flächenbezogenen Wärmedurchgangsko- effizienten (U-Werte) die Grenzwerte gemäss Anhang 1 nicht überschreiten.  §  11 Systemanforderungen für den winterlichen Wärmeschutz 1 Der  Heizwärmebedarf muss  nach dem Verfahren berechnet  werden,  das  in  der  Norm SIA 380/1  «Heizwärmebedarf» festgelegt ist. 2 Für Neubauten der Gebäudekategorien I bis IV ist die maximale spezifische Heizleistung einzuhalten  gemäss Tabelle in Anhang 2. 3 Die Grenzwerte für Umbauten und Umnutzungen betragen 150 Prozent der Grenzwerte für Neubau- ten. Neubauartige Umbauten müssen die Anforderungen an Neubauten erfüllen. 4 Bei Umbauten und Umnutzungen müssen alle Räume, die von bewilligungspflichtigen Änderungen  betroffen sind,  in  den Systemnachweis  miteinbezogen werden.  Vom Umbau oder  der  Umnutzung  nicht betroffene Räume können jedoch ebenfalls in den Systemnachweis einbezogen werden.  §  12 Sommerlicher Wärmeschutz 1 Der sommerliche Wärmeschutz ist gemäss Norm SIA 180 nachzuweisen und einzuhalten. 2 Sind Kühlungen aus betrieblichen Gründen nötig oder erwünscht, ist der Nachweis gemäss Norm  SIA 382/2 «Klimatisierte Gebäude – Leistungs- und Energiebedarf» zu erbringen. 3 Bei gekühlten Räumen müssen die Anforderungen an den g-Wert sowie an die Steuerung und die   Windfestigkeit des Sonnenschutzes nach dem Stand der Technik eingehalten werden. 4 Bei allen anderen Räumen müssen die Anforderungen an den g-Wert des Sonnenschutzes nach dem  Stand der Technik eingehalten werden.  §  13 Kühl- und Tiefkühlräume 1 Bei Kühlräumen, die auf weniger als 8°C gekühlt werden, darf der mittlere Wärmezufluss durch die   umschliessenden Bauteile pro Temperaturzone 5 W/m² nicht überschreiten. Für die entsprechende Be- rechnung ist von der Auslegungstemperatur des Kühlraums einerseits und den folgenden Umgebung- stemperaturen andererseits auszugehen:  a) in beheizten Räumen: Auslegungstemperatur für die Beheizung; b) gegen Aussenklima: 20°C; c) gegen Erdreich oder unbeheizte Räume: 10°C.  2 Für Kühlräume mit weniger als 30 m³ Nutzvolumen sind die Anforderungen auch erfüllt, wenn die   umschliessenden Bauteile einen mittleren U-Wert von U ≤ 0,15 W/m²K einhalten.  §  14 Gewächshäuser und Traglufthallen 1 Für Gewächshäuser, in denen zur Aufzucht, Produktion oder Vermarktung von Pflanzen vorgegebene  Wachstumsbedingungen aufrechterhalten werden müssen, gelten die Anforderungen gemäss Empfeh- lung EN-131 der Schweizerischen Energiefachstellenkonferenz (EnFK). 2 Für beheizte Traglufthallen gelten die Anforderungen gemäss Empfehlung EN-132 der EnFK.  4    Energieverordnung 772.110  §  15 Erleichterungen 1 Das Amt für Umwelt und Energie kann auf Gesuch hin Erleichterungen von den Anforderungen an  den winterlichen Wärmeschutz gewähren für z.B.  a) Gebäude, die auf weniger als 10°C aktiv beheizt werden; b) Gebäude, die höchstens während drei Jahren beheizt werden (provisorische Nutzungen   oder Bauten); c) zwischengenutzte Gebäude, wenn deren Nutzungsdauer drei Jahre übersteigt. Die Anfor-  derungen werden vom Amt für Umwelt und Energie fallweise festgelegt; d) denkmalpflegerisch schützenswerte Gebäude, falls das Erscheinungsbild übermässig be-  einträchtigt würde; e) Umbauten, wenn zwingende bauphysikalische Gründe vorliegen und die Einhaltung der   Anforderungen mit unverhältnismässigem Aufwand verbunden wäre; f) Gebäude oder  Räume,  in denen längerfristig  beträchtliche,  anderweitig  nicht  nutzbare   Fremd- oder Abwärmemengen anfallen und bei denen deshalb das Einhalten der Anforde- rungen zu einem sinnwidrigen Ergebnis führen würde.  2 Gesuche für Erleichterungen müssen eine Darstellung der Probleme, eine nachvollziehbare Energie- bilanz sowie einen Vorschlag für angemessene Energiesparmassnahmen und Einrichtungen zur Mes- sung des Energieverbrauchs enthalten.  B. III. Anforderungen an die Deckung des Wärmebedarfs bei Neubauten  §  16 1 Der gewichtete Energiebedarf pro Jahr für Heizung, Warmwasser, Lüftung und Klimatisierung in  Neubauten darf den Wert gemäss Anhang 3 nicht überschreiten. 2 Für die Gebäudekategorien I (Wohnen Mehrfamilienhaus MFH) und II (Wohnen Einfamilienhaus  EFH) gilt die Anforderung gemäss Abs. 1 als erbracht, wenn eine der Standardlösungskombinationen  aus Gebäudehülle/Wärmeerzeugung gemäss Anhang 4 fachgerecht umgesetzt wird. 3 Von den Anforderungen gemäss Abs. 1 befreit sind Erweiterungen von bestehenden Gebäuden, wenn  die neu geschaffene Energiebezugsfläche weniger als 200 m² beträgt, oder maximal 20 Prozent der  Energiebezugsfläche des bestehenden Gebäudeteiles und nicht mehr als 1'000 m² beträgt. 5) 4 Die Anforderungen müssen mit Massnahmen am Standort erfüllt werden. 5 In der Regel wird nur die dem Gebäude zugeführte hochwertige Energie für Raumheizung, Warm- wasser, Lüftung und Raumklimatisierung in den Energiebedarf eingerechnet. Die nutzungsabhängigen  Prozessenergien werden nicht in den Energiebedarf eingerechnet. 6 Elektrizität aus Eigenstromerzeugung wird nicht in die Berechnung des gewichteten Energiebedarfs   einbezogen. Ausgenommen ist Elektrizität aus Wärme-Kraft-Kopplungs-Anlagen (WKK-Anlagen). 7 Für die Gewichtung der Energieträger gelten die von der Konferenz Kantonaler Energiedirektoren  (EnDK) definierten nationalen Gewichtungsfaktoren.  B. IV. Anforderungen Eigenstromerzeugung  §  17 1 Neue Bauten erzeugen einen Teil der von ihnen benötigten Elektrizität selber. 2 Die Leistung der im, auf oder am Gebäude installierten Elektrizitätserzeugungsanlage bei Neubauten  muss mindestens 10 W pro m² Energiebezugsfläche betragen, wobei nie 30 kW oder mehr verlangt   werden.  5) Fassung vom 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020)  5    Energieverordnung 772.110  3 Von den Anforderungen gemäss Abs. 2 befreit sind Neubauten und Erweiterungen von bestehenden  Gebäuden, wenn die neu geschaffene Energiebezugsfläche weniger als 200 m² beträgt, oder maximal  20 Prozent der Energiebezugsfläche des bestehenden Gebäudeteiles und nicht mehr als 1'000 m² be- trägt. 6) 4 Elektrizität aus WKK-Anlagen kann nur berücksichtigt werden, wenn sie nicht zur Erfüllung der An- forderungen an die Deckung des Wärmebedarfs (gemäss § 16) eingerechnet wird und wenn die An- triebsenergie erneuerbar ist. 5 In  Fällen,  in  denen die  Elektrizitätserzeugung technisch nicht  möglich oder  sinnvoll  ist,  ist  eine  Ersatzabgabe zu entrichten. 6 Die Höhe der Ersatzabgabe und deren weiteren Modalitäten werden im Anhang 5 festgelegt.  B. V. Anforderungen an gebäudetechnische Anlagen  §  18 Dimensionierung 1 Gebäudetechnische Anlagen sind aufgrund von Bedarfsberechnungen und nach dem Stand der Tech- nik zu dimensionieren.  §  19 Wärmeerzeuger und Wassererwärmer 1 Beim Ersatz des zentralen Wärmeerzeugers für Heizung oder für Heizung kombiniert mit Warmwas- ser in bestehenden Bauten muss ein System basierend auf erneuerbarer Energie gemäss Anhang 6 ein- gesetzt werden. 7) 2 Ist der Einsatz eines solchen Systems technisch nicht möglich oder führt er zu Mehrkosten, darf der   Anteil an fossiler Energie 80 Prozent des massgebenden Heizenergiebedarfs nicht überschreiten. Die- ser Nachweis kann erbracht werden durch folgende Massnahmen:  a) Umsetzung einer Standardlösung gemäss Anhang 7 oder einer Kombination zweier Stan- dardlösungen, so dass die Anforderung erfüllt ist;  b) Erbringung eines MINERGIE®-Zertifikats; c) Erreichung der GEAK-Klasse C (Gesamtenergie).  3 Die Berechnungsweise, die Standardlösungen sowie die Befreiungen sind in Anhang 7 geregelt. 3bis In Gebieten, die im Teilrichtplan Energie als  Fernwärmegebiete oder Wärmeverbundgebiete be- zeichnet sind, sind für den befristeten Ersatz des Wärmeerzeugers Übergangslösungen zulässig. Hier- bei kann der defekte Wärmeerzeuger befristet durch einen fossilen Wärmeerzeuger ersetzt werden.   Der Anschluss an ein Wärmenetz hat  aber zwingend und unmittelbar zu erfolgen,  sobald der An- schluss möglich wird. Der befristet eingesetzte fossile Wärmeerzeuger ist dann umgehend stillzulegen  und auszubauen. Abhängig vom Zeitpunkt des Anschlusses an das Wärmenetz gelten folgende Bedin- gungen:  8)  a) Bis maximal 3 Jahre nach Installation der Übergangslösung: keine Bedingungen b) Bis maximal 8 Jahre nach Installation der Übergangslösung: Umsetzung einer Massnah-  me gemäss Anhang 7 oder Nachweis GEAK-Klasse D (Gesamtenergie) c) Ist innerhalb von 8 Jahren nach Installation der Übergangslösung kein Anschluss an das    Wärmenetz möglich, ist eine Standardlösungskombination gemäss Anhang 7 umzusetzen  oder die Erreichung der GEAK-Klasse C (Gesamtenergie) nachzuweisen.  4 Beim Ersatz von zentralen Wassererwärmern in bestehenden Wohnbauten, Schulen, Restaurants, Spi- tälern, Sportbauten, Hallenbädern (Nutzungen gemäss SIA 380/1) muss das Warmwasser zu mindes- tens 50 Prozent mit erneuerbarer Energie erzeugt werden.  6) Fassung vom 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020) 7) Fassung vom 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020) 8) Eingefügt am 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020)  6    Energieverordnung 772.110  5 Wassererwärmer müssen für eine Betriebstemperatur von höchstens 60°C ausgelegt werden. Ausge- nommen sind Wassererwärmer, deren Temperatur aus betrieblichen oder aus hygienischen Gründen  höher liegen muss. 6 Mit fossilen Brennstoffen betriebene Wärmeerzeuger mit einer Absicherungstemperatur von weniger   als 110°C müssen die Kondensationswärme ausnützen können.  §  20 Elektrizität 1 Neubauten sowie umgebaute und umgenutzte Gebäude mit einer Energiebezugsfläche von mehr als   1'000 m² müssen den Grenzwert für Beleuchtung gemäss der Norm SIA 387/4 «Elektrizität in Gebäu- den - Beleuchtung» einhalten. Davon ausgenommen sind Gebäude oder Teile davon der Gebäudekate- gorien I und II (Wohnen MFH und Wohnen EFH). 9) 2 Wird der Nachweis erbracht, dass die Einzelanforderung laut des vereinfachten Nachweises gemäss  der Norm SIA 387/4 «Elektrizität in Gebäuden - Beleuchtung» eingehalten wird, kann auf den Nach- weis der Einhaltung des Grenzwertes für Beleuchtung verzichtet werden. 10) 3 Neue und ersetzte Klimaanlagen für die Aufrechterhaltung des Komforts sind in bestehenden Bauten  so zu erstellen, dass entweder 11)  a) 12) der elektrische Leistungsbedarf für die Medienförderung und die Medienaufbereitung in- klusive allfälliger Kühlung, Befeuchtung, Entfeuchtung und Wasseraufbereitung 12 W/m²  nicht überschreitet, oder  b) 13) die Kaltwassertemperaturen und die Leistungszahlen für die Kälteerzeugung die Grenz- werte der Norm SIA 382/1 «Lüftungs- und Klimaanlagen – Allgemeine Grundlagen und  Anforderungen» einhalten.  Auslegung und Betrieb einer allfälligen Befeuchtungsanlage haben nach dem Stand der Technik zu er - folgen. 4 … 14) 5 … 15) 6 Vom Verbot von der Neuinstallation von Elektroheizungen zur Gebäudebeheizung sind befreit:  a) Handtuchradiatoren oder Heizstrahler in Badezimmern; b) Notheizungen bei Wärmepumpen für Aussentemperaturen unter der Auslegungstempera-  tur der Hauptheizung; c) Notheizungen bei handbeschickten Holzheizungen bis zu einer Leistung von 50 Prozent   des Leistungsbedarfs. 7 Für Gebäude und Einrichtungen, die aufgrund ihrer Funktion nicht dauernd beheizt werden müssen  wie z.B. Kirchen, kann auf begründetes Gesuch hin eine Bewilligung für eine Elektroheizung erteilt  werden. 8 Elektrische Wärmepumpen für die Raumheizung müssen eine Jahresarbeitszahl von mindestens 2,6  aufweisen.  §  21 Heizung und Kühlung im Freien und von offenen oder ungenügend gedämmten Bauten  und Anlagen  1 Gemäss § 9 Abs. 7 EnG kann das Amt für Umwelt und Energie Ausnahmebewilligungen erteilen für  Bauten und Anlagen, bei denen:  a) die Sicherheit von Personen und Sachen oder der Schutz von technischen Einrichtungen  den Betrieb einer Heizung im Freien erfordert;  9) Fassung vom 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020) 10) Fassung vom 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020) 11) Fassung vom 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020) 12) Eingefügt am 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020) 13) Eingefügt am 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020) 14) Aufgehoben am 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020) 15) Aufgehoben am 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020)  7    Energieverordnung 772.110  b) bauliche Massnahmen (z.B. Überdachungen) und betriebliche Massnahmen (z.B. Schnee- räumungen) nicht ausführbar oder unverhältnismässig sind.  2 Ohne Bewilligung zugelassen sind Heizungen im Freien zur Erwärmung von: a) Weichen öffentlicher Verkehrsmittel; b) 16) Arbeitsplätzen im Freien (z.B. Marktständen); c) 17) …  3 Heizungen im Freien sind wo möglich mit einer temperatur- und feuchtigkeitsabhängigen Regelung  auszurüsten.  §  22 Beheizte Freiluftbäder 1 Bei Bädern, die auch im Winter beheizt werden, darf der mittlere U-Wert des Beckens inkl. Abde- ckung höchstens 0,6 W/m²K betragen.  §  23 Wärmeverteilung, Warmwasser- und Wärmespeicher, Wärmetauscher 1 Die Vorlauftemperatur bei neuen und ersetzten Wärmeabgabesystemen darf bei der massgebenden  Auslegetemperatur höchstens 50°C, bei Fussbodenheizungen höchstens 35°C betragen. Ausgenom- men  sind  Hallenheizungen  mittels  Bandstrahlern  sowie  Heizungssysteme  für  Gewächshäuser  und  Ähnliches, sofern diese nachgewiesenermassen eine höhere Vorlauftemperatur benötigen. 2 Für Räume oder Raumgruppen mit unterschiedlichen Nutzungen oder verschiedenen Betriebszeiten  muss die Wärmeverteilung so ausgelegt werden, dass ein individueller Betrieb möglich ist. 3 Warmwasser- und Wärmespeicher sowie Wärmetauscher mit Betriebstemperaturen bis zu 90°C, die   bezüglich Wärmedämmung nicht den energietechnischen Prüfverfahren des Bundes unterliegen, müs- sen die Anforderungen gemäss Anhang 8 erfüllen. 4 Neue Heizungsverteilleitungen inklusive Armaturen und Pumpen müssen in unbeheizten Räumen, im  Freien und im Erdreich durchgehend nach den Anforderungen gemäss Anhang 9 wärmegedämmt wer- den. 5 Neue Warmwasserverteilleitungen inklusive Armaturen und Pumpen, die auf Betriebstemperatur ge- halten werden, müssen sowohl in unbeheizten als auch in beheizten Räumen, im Freien und im Erd - reich durchgehend nach den Anforderungen gemäss Anhang 9 wärmegedämmt werden. 6 Beim Ersatz des Wärmeerzeugers müssen frei zugängliche, bestehende Wärmeverteilleitungen und  Armaturen den Anforderungen an die Wärmedämmung gemäss Anhang 9 angepasst werden, soweit es  von den bauphysikalischen Gegebenheiten und den örtlichen Platzverhältnissen her möglich ist. 7 Umwälzpumpen in haustechnischen Anlagen müssen bedarfsgerecht dimensioniert werden.  §  24 Kälteerzeugungs- und Verteilanlagen 1 Die Spreizung zwischen Kondensations- und Verdampfungstemperatur ist dem Prozess anzupassen  und minimal zu halten. Die Energieverluste im Teillastbereich sind zu minimieren. 2 Der Einsatz von Kältespeichern ist energietechnisch zu begründen. 3 Kälteverteilleitungen und die dazugehörenden Armaturen und Pumpen müssen gemäss Anhang 9  thermisch gedämmt werden. 4 Die Abwärme von Kälteanlagen muss genutzt werden, sofern eine Nutzung möglich und sinnvoll ist. 5 … 18)  §  25 Messung, Steuerung und Regelung 1 Die Verteilung und Abgabe von Wärme und Kälte müssen automatisch gesteuert oder geregelt wer- den.  16) Fassung vom 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020) 17) Eingefügt  am  15.  September  2020,  in  Kraft  seit  1.  Oktober  2020  (KB  23.09.2020).  Diese  Bestimmung  ist  befristet  und  gilt  bis  zum    30. April 2021. 18) Aufgehoben am 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020)  8    Energieverordnung 772.110  2 Durch steuerungs- oder regeltechnische Massnahmen muss das gleichzeitige Beheizen und Kühlen  eines Raumes verhindert werden. 3 In  beheizten  und gekühlten  Räumen  sind  Einrichtungen  zu  installieren,  die  es  ermöglichen,  die  Raumlufttemperatur einzeln einzustellen und selbsttätig zu regeln. Ausgenommen sind Räume, die  überwiegend mittels träger Flächenheizungen mit einer Vorlauftemperatur von höchstens 30°C beheizt  werden. In diesem Fall ist mindestens eine Referenzraumregelung pro Wohn- oder Nutzeinheit zu in- stallieren. 4 Begleitheizungen und Zirkulationspumpen müssen bedarfsabhängig gesteuert werden. 5 Für mechanisch belüftete oder klimatisierte Räume oder Raumgruppen mit unterschiedlichen Nut- zungen oder verschiedenen Betriebszeiten müssen Einrichtungen installiert werden, die einen indivi - duellen Betrieb ermöglichen. 6 Eine Raumkühlung zur Einhaltung von Komfortbedingungen ist erst ab einer Raumlufttemperatur  grösser 26°C zulässig.  Ausgenommen sind Räume, die aus hygienischen oder produktspezifischen  Gründen tiefere Temperaturen erfordern.  §  26 Betriebsoptimierung 1 Eine Betriebsoptimierung umfasst die Überprüfung der Einstell- und Verbrauchswerte der Anlagen  für  Heizung,  Lüftung,  Klima,  Kälte,  Sanitär,  Elektro und Gebäudeautomation.  Allenfalls  erkannte  Mängel sind zu beheben und die Einstellwerte entsprechend anzupassen. 2 Die Durchführung der Betriebsoptimierung ist in einem Bericht festzuhalten, der über die Arbeiten  Auskunft gibt. Zudem muss die Berichterstattung eine Angabe über die Entwicklung des Energiever- brauchs enthalten. 3 Eine periodische Betriebsoptimierung ist alle fünf Jahre vorzunehmen. 4 Die Dokumentationen zu den Betriebsoptimierungen sind während zehn Jahren aufzubewahren. Sie  sind der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. 5 Bei gemischten Nutzungen sind die Flächen, die dem Wohnen dienen, von der Pflicht zur Betriebs- optimierung ausgenommen. 6 Von der Pflicht zur Vornahme einer Betriebsoptimierung können folgende Bauten befreit werden:  a) Betriebsstätten mit einem Elektrizitätsverbrauch von weniger als 200'000 kWh/Jahr; b) Betriebsstätten, die als Grossverbraucher eine Zielvereinbarung abgeschlossen haben, im   KMU-Modell integriert sind oder nachweisen können, dass sie bereits eine mehrjährige  systematische Betriebsoptimierung durchführen.  §  27 Mechanische Lüftungs- und Klimaanlagen 1 Bei Erstellung und beim Ersatz von Lüftungs- und Klimaanlagen sowie Kälteanlagen müssen die An- forderungen der Norm SIA 382/1 «Lüftungs- und Klimaanlagen – Allgemeine Grundlagen und Anfor- derungen» eingehalten werden. 2 Vor dem Einbau von Anlagen zur Befeuchtung der Raumluft ist nachzuweisen, dass:  a) angemessene Komfortbedingungen nicht durch andere Massnahmen sichergestellt werden  können, oder  b) der Verwendungszweck des Raumes speziellen Anforderungen an die Raumluftfeuchte  genügen muss.  3 Lüftungstechnische Anlagen mit Aussenluft und Fortluft sind mit einer Wärmerückgewinnung auszu- rüsten, welche einen Temperatur-Änderungsgrad nach dem Stand der Technik aufweist.  9    Energieverordnung 772.110  4 Einfache Abluftanlagen von beheizten Räumen sind entweder mit einer kontrollierten Zuführung der   Ersatzluft und einer Wärmerückgewinnung oder einer Nutzung der Wärme der Abluft auszurüsten, so- fern der Abluftvolumenstrom mehr als 1'000 m³/h und die Betriebsdauer mehr als 500h/Jahr beträgt.   Dabei gelten mehrere getrennte einfache Abluftanlagen im gleichen Gebäude als eine Anlage. Andere  Lösungen  sind  zulässig,  wenn  mit  einer  fachgerechten  Energieverbrauchsrechnung  nachgewiesen  wird, dass kein erhöhter Energieverbrauch eintritt. Abluftanlagen für WC und Nasszellen müssen be- darfsgerecht (z.B. zeitgesteuert) betrieben werden. 19) 5 Bei  der  Dimensionierung des  Luftkanalnetzes  und  der  Auswahl  der  Apparate  muss  auf  geringe  Druckverluste  geachtet  werden.  Die  maximalen  Strömungsgeschwindigkeiten  in  den  Luftaufberei- tungsgeräten dürfen bezogen auf die Nettoquerschnittflächen der Gehäuse 1,5 m/s, bezogen auf die  Nettoquerschnittfläche der Apparate 2,0 m/s betragen. 6 In den für den Druckverlust massgebenden Strängen des Kanalnetzes dürfen folgende Geschwindig- keiten nicht überschritten werden:  a) bis 1000 m³/h 3 m/s; b) bis 2000 m³/h 4 m/s; c) bis 4000 m³/h 5 m/s; d) bis 10'000 m³/h 6 m/s; e) über 10'000 m³/h 7 m/s.  7 Grössere Luftgeschwindigkeiten werden toleriert, wenn: a) weniger als 1000 Betriebsstunden pro Jahr erreicht werden; b) sie wegen einzelner räumlicher Hindernisse nicht vermeidbar sind; c) mit einer Energiebedarfsberechnung nachgewiesen wird, dass kein erhöhter Energiever-  brauch auftritt. 8 Neue und der Ersatz bestehender Lüftungsanlagen müssen den Grenzwertanforderungen an die spezi- fische  Ventilatorleistung und an  die  Gesamtwirkungsgrade  der  Ventilatoren  der  Norm SIA 382/1  «Lüftungs- und Klimaanlagen – Allgemeine Grundlagen und Anforderungen» entsprechen.  §  28 Warmluftvorhänge 1 Die Installation neuer und der Ersatz und die Änderung bestehender Warmluftvorhänge und ähnli- cher Anlagen bei Gebäudeöffnungen sind bewilligungspflichtig. 2 Für die Erwärmung der Luft dürfen keine elektrischen Widerstandsheizungen eingesetzt werden.  §  29 Betrieb und Unterhalt 1 Gebäudetechnische Anlagen müssen fachgerecht in Betrieb gesetzt und gemäss den Auslegungsdaten  einreguliert werden. 2 Das Amt für Umwelt und Energie kann im Einzelfall zusätzliche Anzeige- und Erfassungsgeräte ver - langen.  §  30 Beschränkungen der Betriebszeiten für elektrische Anlagen und Geräte 1 Zur Vermeidung von Netzüberlastungen oder zur Begrenzung des Spitzenenergieverbrauchs können  die Netzbetreiber verlangen, dass folgende Hausinstallationen an eine von ihnen steuerbare Schaltanla- ge angeschlossen werden:  a) elektrische Boiler, Waschmaschinen, Wäschetrockner und andere Geräte mit elektrischer  Heizung;  b) elektrische Anlagen, die nur mit Ausnahmebewilligungen installiert werden dürfen. 2 Regelmässige Unterbrechungen der Energiezufuhr sind in den Anschlussbewilligungen festzuhalten.  Spätere Änderungen sind öffentlich oder persönlich anzukündigen.  19) Fassung vom 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020)  10    Energieverordnung 772.110  3 Weitergehende Beschränkungen bei Versorgungsschwierigkeiten oder in Notfällen bleiben vorbehal- ten.  §  31 Kleinkraftwerke (dezentrale Erzeugungsanlagen für elektrische Energie) 1 Kleinkraftwerke, die in das Netz der Industriellen Werke Basel (IWB) einspeisen, sind so zu errich- ten, dass sie für den Parallelbetrieb mit dem Netz der IWB geeignet sind und störende Rückwirkungen  auf das IWB-Netz oder andere Anlagen der Betreiberin oder des Betreibers ausgeschlossen werden. 2 Anlagen, die nach dem Prinzip der Wärme-Kraft-Koppelung arbeiten, sind wärmegeführt zu betrei - ben. Ausgenommen sind spezielle Anlagen, bei welchen separat nachgewiesen wird, dass ein wärme- geführter Betrieb nicht möglich oder sinnvoll ist (z.B. Kehrichtverbrennungsanlagen). 3 Für die Errichtung und den Betrieb der elektrischen Anlagen sind die jeweils gültigen gesetzlichen  und behördlichen Vorschriften einzuhalten, insbesondere die technischen Werkvorschriften der IWB  und die Leitsätze und Regeln des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins. 4 Der Anschluss wird unter Berücksichtigung der gegebenen Netzverhältnisse, der Leistung und der  Betriebsweise der Eigenerzeugungsanlage sowie der berechtigten Interessen der Betreiberin oder des   Betreibers von den IWB festgelegt. 5 Die IWB können Änderungen und Ergänzungen an zu errichtenden oder bestehenden Anlagen for- dern, soweit dies aus Gründen der sicheren und störungsfreien Versorgung notwendig ist. 6 Alle wegen der Errichtung und des Betriebes der Eigenerzeugungsanlage entstehenden Kosten hat  die Betreiberin oder der Betreiber zu bezahlen. Der auf der Allmend liegende Teil der Anschlusslei- tungen wird  auf  Kosten  der  Betreiberin  oder  des  Betreibers  von den  IWB zu konkurrenzfähigen  Marktpreisen erstellt und unterhalten.  B. VI. Gebäudeenergieausweis  §  32 GEAK-Plus 1 Für Bauten mit fossilen Heizungen, die älter sind als 15 Jahre, ist ein Gebäudeenergieausweis der   Kantone mit Massnahmenbericht (GEAK-Plus) zu erstellen. 2 Das Amt für Umwelt und Energie ist für die Aufforderung und den Vollzug verantwortlich. 3 Die Klassifizierung von Gebäuden, die rechnerische Ermittlung des Energiebedarfs und die formalen  Vorgaben an den Gebäudeenergieausweis richten sich nach den von der Konferenz Kantonaler Ener- giedirektoren (EnDK) erlassenen Normen in der jeweils geltenden Fassung. 20)  B. VII. Vollzug  §  33 Bewilligungspflicht 1 Soweit über haustechnische und energierelevante verfahrenstechnische Anlagen nicht im Baubewilli- gungs- oder Meldeverfahren zu entscheiden ist, ist eine Haustechnik-Bewilligung des Amts für Um- welt und Energie einzuholen. 21) 2 Eine Haustechnik-Bewilligung ist auch zu beantragen, wenn Anlagen geändert oder ersetzt werden   sollen. 3 Mit  der Ausführung der Anlagen darf  erst  begonnen werden,  wenn die Haustechnik-Bewilligung  rechtskräftig ist.  §  34 Gültigkeit 1 Die  Haustechnik-Bewilligung  erlischt,  wenn  nicht  innerhalb  eines  Jahres  nach  Eintritt  der  Rechtskraft mit der Erstellung der bewilligten Anlagen begonnen wird.  20) Eingefügt am 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020) 21) Fassung vom 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020)  11    Energieverordnung 772.110  2 Im Zusammenhang mit einem Baubewilligungsverfahren erteilte Haustechnik-Bewilligungen sind so  lange gültig wie die Baubewilligung.  §  35 Meldepflicht 1 Eine standardisierte Meldung der Installateurin bzw. des Installateurs an das Amt für Umwelt und   Energie genügt für die Installation von: 22)  a) Feuerungsaggregaten und Brennern für flüssige und gasförmige Brennstoffe mit  einer  Feuerungswärmeleistung bis 350 kW;  b) Fernwärmeumformern; c) 23) Feuerungsaggregate für feste Brennstoffe mit einer Feuerungswärmeleistung bis 70 kW; d) 24) Die Abnahmemessung der Feuerungsanlagen muss den Vorgaben des Bundesamtes für   Umwelt entsprechen.  §  36 Anlagen ohne Bewilligungs- oder Meldepflicht 1 Keine Bewilligung oder Meldung – vorbehältlich einer allfälligen Baubewilligungspflicht – ist erfor- derlich für:  a) Raumheizungsanlagen mit einer Höchstleistung von 2 kW; b) Klima- und Kälteanlagen mit einer gesamten installierten thermischen Kälteleistung von   weniger als 20 kW je Gebäude; c) Lüftungsanlagen mit einer elektrischen Antriebsleistung für die gesamte Luftförderung   von weniger als 10 kW je Gebäude.  §  37 Feuerungsrevisionen 1 Ölfeuerungen sind mindestens alle zwei Jahre durch ein Unternehmen zu revidieren, das unter Lei- tung einer Fachperson Wärmesysteme mit entsprechendem eidgenössischem Fachausweis Öl oder Gas  oder Holz stehen muss. Das Ausbildungsprofil  für die Feuerungskontrolle muss den Vorgaben des  Bundesamtes für Umwelt entsprechen. 25) 1bis Für Gaskessel und Heizkessel mit Holzbrennstoffen muss alle vier Jahre eine Feuerungskontrolle  durchgeführt werden. Das Ausbildungsprofil der Feuerungskontrolleurin bzw. des Feuerungskontrol- leurs muss den Vorgaben des Bundesamtes für Umwelt entsprechen. 26) 2 Die Revisionen sollen sicherstellen, dass die Emissionsbegrenzungen der Luftreinhalte-Verordnung  (LRV) vom 16. Dezember 1985 eingehalten werden und die Anlage optimal eingestellt ist. 3 Einzelraumfeuerungen für feste Brennstoffe unterstehen einer periodischen visuellen Feuerungskon- trolle. Die Periodizität wird von der Feuerungskontrolleurin bzw. vom Feuerungskontrolleur aufgrund  des Brennstoffverbrauchs und der Verbrennungsrückstände festgelegt. Das Ausbildungsprofil für die   visuelle Holzfeuerungskontrolle muss den Vorgaben des Bundesamtes für Umwelt entsprechen. 27) 4 Die visuelle Holzfeuerungskontrolle soll die sachgerechte Bedienung und den Zustand der Anlage,  sowie die korrekte Verwendung und Lagerung der Brennstoffe sicherstellen. 28)  §  38 Umfang der Revisionsarbeiten 1 Die Revision der Feuerungen umfasst:  a) die Reinigung, Auswechslung oder Instandstellung von Filtern, Düsen und Regelorganen; b) die Prüfung der Funktion der Feuerung und der zentralen Regelungs- und Steuerungsanla-  gen; c) die Kontrolle und allenfalls Anpassung der Solleinstellungen von Temperaturen;  22) Fassung vom 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020) 23) Fassung vom 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020) 24) Eingefügt am 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020) 25) Fassung vom 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020) 26) Eingefügt am 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020) 27) Eingefügt am 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020) 28) Eingefügt am 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020)  12    Energieverordnung 772.110  d) die  Abgasmessung im Rahmen der  amtlichen Feuerungskontrolle  nach  Massgabe  der  LRV.  §  39 Revisionsrapport 1 Das Revisionsunternehmen trägt die bei der Revision ausgeführten Arbeitsgänge, die ersetzten Teile,   seine Feststellungen über den Zustand der Anlage und das Ergebnis der Emissionsmessung in einen  Revisionsrapport ein. 2 Der Revisionsrapport ist unmittelbar nach der Revision dem Amt für Umwelt und Energie zuzustel- len. Die Anlegebetreiberin oder der Anlagebetreiber erhält eine Kopie. Eine weitere Kopie bleibt beim  Revisionsunternehmen. 3 Die Anlagebetreiberin oder der Anlagebetreiber ist für die fristgerechte Zustellung des offiziellen Re- visionsrapports verantwortlich. 29) 4 Die Messdaten müssen dem Amt für Umwelt und Energie von der ausführenden Fachfirma elektro- nisch übermittelt werden. 30)  §  40 Überwachung der Revisionspflicht 1 Das Amt für Umwelt und Energie führt ein Verzeichnis der Feuerungen. Es registriert die Revisions- rapporte. 2 Es lässt die Feuerungen stichprobenweise durch Emissionsmessungen oder visuelle Kontrollen prü- fen. 31) 3 Es ermahnt säumige Betreiberinnen oder Betreiber und fehlerhaft arbeitende Revisionsunternehmen  und ordnet die Behebung von Mängeln an. 4 Es kann Revisionsunternehmen und Feuerungsfachleuten die Berechtigung zur Durchführung von  Feuerungsrevisionen bis zu zwei Jahren absprechen, wenn sie ihre Aufgaben trotz Mahnung mangel- haft erfüllen. 32)  C. Vorbildfunktion öffentliche Hand  §  41 Kantonale Bauten 1 Für Bauten im Verwaltungs- und Finanzvermögen des Kantons gelten erhöhte Anforderungen. Die  Details werden in Anhang 10 geregelt. 2 Fossile Heizungssysteme in Gebäuden des Verwaltungsvermögens müssen bis 2030 durch erneuerba- re Systeme oder Fernwärme ersetzt werden.  D. Planungsinstrument  §  42 Energieplanung 1 Als Grundlage für die Energieplanung stützt sich der Kanton vorab auf bereits vorhandene Daten ab,  insbesondere der öffentlichen Verwaltungen, von Energieversorgungsunternehmen und Endverbrau- chern mit massgeblichem Energieverbrauch. Diese stellen die für die Energieplanung erforderlichen  Daten zur Verfügung, soweit diese vorliegen oder mit geringem Aufwand erhoben werden können. 2 Der Kanton kann eine angemessene Entschädigung für die Beschaffung von Daten leisten, wenn der  Aufwand dafür gross ist und die Daten für die Energieplanung wichtig sind. 3 Bei der Gebietsausscheidung für die Nutzung der Energieträger sind die bestehenden Leitungsinfra- strukturen zu berücksichtigen. 4 Die  Bedürfnisse  der  Energieversorger,  insbesondere  betrieblicher  Natur,  sind  bei  der  kantonalen  Energieplanung zu berücksichtigen.  29) Fassung vom 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020) 30) Eingefügt am 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020) 31) Fassung vom 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020) 32) Fassung vom 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020)  13    Energieverordnung 772.110  E. Verbrauchsabhängige Wärmekostenverteilung  §  43 Geltungsbereich 1 Die  Verordnung  gilt  für  die  Verteilung  der  Betriebskosten  von  Zentralheizungen  und  zentralen  Warmwassererzeugern in Gebäuden mit fünf und mehr Nutzeinheiten.  §  44 Grundsatz 1 Die Kosten für Heizwärmeverbrauch sowie für Warmwasserverbrauch sind zum überwiegenden Teil  anhand des gemessenen Verbrauchs der einzelnen Nutzeinheiten abzurechnen. 2 Für die Verteilung der Kosten sind die Grundsätze des Abrechnungsmodells zur verbrauchsabhängi- gen Energie- und Wasserkostenabrechnung VEWA des Bundesamtes für Energie einzuhalten.  §  45 Begriffe 1 Nutzerinnen und Nutzer sind Bezügerinnen und Bezüger von Heizwärme oder Warmwasser (z.B.   Mieterinnen und Mieter oder nutzungsberechtigte Eigentümerinnen und Eigentümer). 2 Unter Nutzeinheit sind alle Räume zu verstehen, die derselben Nutzerin oder demselben Nutzer zur   ausschliesslichen Benutzung zur Verfügung stehen (z.B. eine Wohnung).  §  46 Ausrüstungspflicht 1 Die in den Geltungsbereich fallenden Gebäude sind mit den nötigen Geräten für die Erfassung des in - dividuellen Verbrauchs auszurüsten für den Wärmeverbrauch bei:  a) Neubauten: für Warmwasser b) Bestehenden Bauten: für Heizung sowie für Warmwasser  2 Neue Gebäude, die die Wärme von einer zentralen Wärmeversorgung für eine Gebäudegruppe bezie- hen, sind mit den Geräten zur Erfassung des Wärmeverbrauchs für Heizung pro Gebäude auszurüsten.  §  47 Zulässige Geräte und Systeme 1 Wärme- und Warmwasserzähler müssen die Vorschriften des EJPD über Messmittel für thermische   Energie vom 19. März 2006 einhalten.  §  48 Installation und Wartung der Erfassungsgeräte 1 Die Erfassungsgeräte müssen nach den Vorschriften des Herstellers installiert und gewartet werden.  §  49 Abrechnung der Heizkosten 1 Die Pflicht zur Verteilung der Heizkosten nach dieser Verordnung besteht in Altbauten und in Neu- bauten.  §  50 Ausnahmen 1 Von der Ausrüstungs- und Abrechnungspflicht für den Heizwärmebedarf befreit sind Neubauten und  wesentliche Gebäudeerneuerungen, deren installierte Wärmeerzeugerleistung (inkl. Warmwasser) we- niger als 20 W pro m² Energiebezugsfläche beträgt. 2 In bestehenden Gebäuden kann auf Antrag hin in folgenden Fällen auf die Installation von Erfas- sungsgeräten und die verbrauchsabhängige Heizkostenabrechnung verzichtet werden:  a) bei Luft-, Boden- oder Deckenheizungen; b) bei Heizsystemen, die sich nicht für die Wärmeerfassung eignen; c) wenn eine einzelne Nutzeinheit mehr als 80 Prozent der beheizten Fläche belegt und die   separate Erfassung ihres Verbrauchs zu unverhältnismässigen Kosten führen würde; d) wenn die installierte Wärmeerzeugerleistung (inkl. Warmwasser) weniger als 30 W pro   m² Energiebezugsfläche beträgt;  14    Energieverordnung 772.110  e) 33) bei Alters- und Wohnheimen; f) bei Gebäuden mit einem nachgewiesenen tiefen spezifischen Energieverbrauch für Hei-  zung und Warmwasser von weniger als 90 kWh/m² Jahr (klimabereinigt); g) bei Gebäuden mit MINERGIE®-Label.  §  51 Durchführung 1 Das Amt für Umwelt und Energie ist mit dem Vollzug der verbrauchsabhängigen Heizkostenabrech- nung betraut. 2 Die beauftragten Firmen haben dem Amt für Umwelt und Energie spätestens einen Monat nach der  Installation von Erfassungsgeräten Meldung zu erstatten. 3 Erhält das Amt für Umwelt und Energie innerhalb der festgesetzten Frist keine Meldung, so erlässt es  die nötigen Verfügungen. 4 Das Amt für Umwelt und Energie ist zu den nötigen Kontrollen ermächtigt.  §  52 Abrechnung der Warmwasserkosten 1 Die Pflicht zur Verteilung der Warmwasserkosten nach dieser Verordnung entsteht:  a) bei Neubauten; b) in bestehenden Gebäuden, wenn neue Verteilanlagen installiert werden.  F. Beiträge und Förderungsmassnahmen  §  53 Förderabgabefonds 1 Die von den Stromlieferanten gemäss § 26 EnG in Rechnung gestellten Förderabgaben sind per Ende  des Jahres an den Förderabgabefonds zu überweisen. Die Stromlieferanten übernehmen das Inkasso.  Die Kosten für das Inkasso werden mit dem Amt für Umwelt und Energie vereinbart.  F. I. Beitragsgesuche und -berechnung  §  54 Einreichung der Gesuche 1 Beitragsgesuche müssen vor Baubeginn beim Amt für Umwelt und Energie eingereicht werden. 2 Gesuche um Zusicherung von Beiträgen können mit provisorischen Berechnungsgrundlagen jederzeit  eingereicht werden.  §  55 Inhalt der Gesuche 1 Beitragsgesuche haben alle zur Beurteilung notwendigen Angaben zu enthalten. Die zur Prüfung nö- tigen Pläne sind beizulegen. Die Beschaffung der Berechnungsgrundlagen ist Sache der Gesuchstelle- rin oder des Gesuchstellers. 2 Das Amt für Umwelt und Energie kann weitere Angaben und Unterlagen verlangen sowie die Ver- wendung bestimmter Formulare oder eine einheitliche Darstellung der Gesuche vorschreiben.  §  56 Beiträge für Niedrigenergiehäuser 1 Für besonders energiesparende Neubauten wird ein Förderbeitrag pro m² Energiebezugsfläche (EBF)  gewährt. Die Förderbedingungen und die Beitragshöhe sind in Anhang 11 festgelegt. 2 Das Amt für Umwelt und Energie begrenzt die maximal anrechenbare EBF, wenn die Nutzflächen  deutlich über dem Durchschnitt der entsprechenden Gebäudekategorie liegen. 3 … 34)  33) Fassung vom 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020) 34) Aufgehoben am 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020)  15    Energieverordnung 772.110  4 Für alle Massnahmen, welche zur Erreichung des geforderten Standards nötig sind, werden keine zu- sätzlichen Förderbeiträge gewährt.  §  57 Beiträge für die Isolation von Altbauten 1 Für Teilsanierungen von Altbauten werden pauschale Förderbeiträge gewährt. Die Ansätze sind in  Anhang 11 festgelegt.  §  58 Beiträge für Gesamtsanierungen 1 Für  Altbauten,  die  gesamthaft  saniert  werden,  wird  ein  Förderbeitrag  pro  m²  Gebäudehüllfläche  gewährt, wenn sie nach der Sanierung den Gebäudeenergiestandard für Neubauten erfüllen. Die För- derbedingungen und die Beitragshöhe sind in Anhang 11 festgelegt.  §  59 Beiträge für Gebäude-Energieanalysen 1 Für die Durchführung von Gebäude-Energieanalysen werden Beiträge gewährt. Die Förderbedingun- gen und die Beitragshöhe sind in Anhang 11 festgelegt.  §  60 Beiträge für Energieanlagen mit erneuerbaren Energieträgern (Sonnenenergie, Wind,  Geothermie, Biogas, Wasser, Wärmepumpen)  1 Für  die  Errichtung  von  Energieanlagen  mit  erneuerbaren  Energieträgern  werden  Förderbeiträge  gewährt. Vorbehalten bleiben die Einschränkungen nach § 25 EnG. 2 Für Anlagen zur thermischen Nutzung der Sonnenenergie sowie für Holzheizungen sind die Förder- bedingungen und die Beitragshöhe in Anhang 11 festgelegt. 3 Für Sole/Wasser-, Wasser/Wasser- und Luft/Wasser-Wärmepumpenanlagen bis zu einer Wärmeleis- tung von 100 kW sind die Förderbedingungen und die Beitragshöhe in Anhang 11 festgelegt. 4 Für die übrigen Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien wird der Förderbeitrag im Einzelfall er - mittelt. Grundlage dafür bilden die eingesparte Primärenergie während der Lebensdauer (max. 20 Jah- re) sowie die Wirtschaftlichkeit der Anlage. 5 Bei der Wirtschaftlichkeitsrechnung ist immer von den anrechenbaren Investitionskosten für die Effi- zienzverbesserung auszugehen. Diese berechnen sich aus der Differenz der effektiven Investitionskos- ten abzüglich der Investitionskosten für eine vergleichbare konventionelle Anlage nach dem Stand der  Technik. Die Kosten für eine vorzeitige Abschreibung einer noch funktionsfähigen Anlage können  eingesetzt werden. 6 Bei der Berechnung der Wirtschaftlichkeit wird die Kapitalwertmethode angewendet. Dabei sind der  gültige Kapitalzinssatz sowie die Lebensdauer der Anlage mit dem Amt für Umwelt und Energie zu  vereinbaren. 35) 7 Bei vollständigem Selbstbau einer Anlage darf der Beitrag die Kosten der verwendeten Materialien   nicht übersteigen. 8 Energieversorgungsunternehmen sind nur beitragsberechtigt, wenn die Förderung nachweislich voll- umfänglich den Energiebezügern weitergegeben wird oder wenn übergeordnete Interessen vorliegen. 9 Für den Anschluss einer Liegenschaft an ein Fernwärmenetz mit einem Anteil von mindestens 20  Prozent erneuerbarer Energie oder Abwärme können Förderbeiträge entrichtet werden. Die Beitrags- sätze sind in Anhang 11 geregelt.  §  61 Beiträge an Mobilitätsmassnahmen 1 Investitionen für die Beschaffung von E-Bikes, E-Scootern und E- Autos können im Rahmen von  Aktionen gesondert gefördert werden.  35) Fassung vom 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020)  16    Energieverordnung 772.110  §  62 Besondere Beitragssätze 1 Für besondere Konzepte und neue Technologien kann der Regierungsrat in Einzelfällen einen höhe- ren Beitragssatz als die in Anhang 11 festgelegten Sätze festlegen. 2 Investitionen für die Beschaffung energiesparender Geräte werden im Rahmen von Aktionen geson- dert gefördert.  §  63 Wettbewerbe, Programme, Konzepte, Studien, Veranstaltungen, Aktionen, Aus- und  Weiterbildung  1 Das Amt für Umwelt und Energie kann Wettbewerbe, Programme, Konzepte, Studien, Veranstaltun- gen,  Aktionen,  Aus- und Weiterbildungen nach den §§ 21 und 22 EnG bis zu einem Betrag von  200'000 Franken in Auftrag geben oder gemeinsame Projekte mit Dritten (Bund, Kantone, Private)   fördern, und zwar wie folgt:  a) Planungswettbewerbe im Kanton Basel-Stadt mit dem Ziel, besonders energieeffiziente  Gebäude und Anlagen zu fördern;  b) Programme zur Motivation der Bevölkerung oder zur Umsetzung von Energiesparmass- nahmen;  c) Konzepte zur Entwicklung von Produkten, Aktionen und Anlässen zum Thema Energie- effizienz und erneuerbare Energien;  d) Energierelevante Studien, welche dem Vollzug des Energiegesetzes in Basel-Stadt die- nen;  e) Veranstaltungen zur Motivation der Basler Bevölkerung zu energiesparendem Verhalten  (z.B. Ausstellungen und Aktionen);  f) Durchführen von Aus- und Weiterbildungskursen, Schulungen, Workshops im Energie- bereich.  2 Die Beitragshöhe richtet sich nach der Energierelevanz sowie dem Bezug zum Kanton Basel-Stadt. 3 Kosten und Beiträge über 200'000 Franken müssen durch den Regierungsrat bewilligt werden.  §  64a 36) Beiträge für freiwillige Zielvereinbarungen 1 Auf die jährlichen Mitgliederbeiträge für freiwillig abgeschlossene Zielvereinbarungen mit einer vom  Bund akkreditierten Organisation kann ein Förderbeitrag von maximal 40% gewährt werden. Die Bei- träge werden für den Abschluss einer Zielvereinbarung mit einer Laufzeit von 10 Jahren ausbezahlt.   Die Förderbedingungen und Beitragshöhen sind in Anhang 11 festgelegt. 2 Eine frühzeitige Auflösung der Zielvereinbarung verpflichtet zur Rückerstattung der bereits erhalte- nen Beiträge.  §  64 Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Organisationen 1 Beiträge an die Betriebskosten von Vereinen und Organisationen mit einer Laufzeit von drei und   mehr Jahren sowie an Publikationen und Periodika bedürfen der Bewilligung durch den Regierungsrat. 2 Beiträge an Publikationen und Periodika können nur bewilligt werden, wenn sie einen direkten Be- zug zur Steigerung der Energieeffizienz oder zu erneuerbaren Energien im Kanton Basel-Stadt haben.  §  65 Prüfung der Gesuche und Entscheidgrundlagen 1 Das Amt für Umwelt und Energie leitet das Prüfungsverfahren. Es kann zur Überprüfung von Bei- tragsgesuchen andere Behörden oder externe Ingenieurbüros beiziehen. 2 Entscheidungsgrundlagen des Amtes für Umwelt und Energie sind:  a) die gesetzlichen Vorschriften; b) die überprüften und allenfalls berichtigten Angaben der Gesuchstellerin oder des Gesuch-  stellers;  36) Eingefügt am 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020)  17    Energieverordnung 772.110  c) die allenfalls notwendigen Gutachten und Auskünfte von Sachverständigen. 3 Über  Gesuche um Zusicherung von Beiträgen wird in  der  Regel  aufgrund der  darin enthaltenen  Rechnungsergebnisse entschieden. Dem Amt für Umwelt und Energie steht es jedoch frei, offensicht- lich falsche Annahmen und Rechnungen zu berichtigen.  §  66 Auszahlung 1 Das Amt für Umwelt  und Energie veranlasst  die  Auszahlung der  Beiträge,  wenn sein Entscheid   rechtskräftig geworden ist und die geförderten Massnahmen ausgeführt worden sind. 2 Für Anlagen und Energiesparprogramme werden 80 Prozent des Beitrages nach Erlass der Auszah- lungsverfügung ausbezahlt. Wo nicht anders beschrieben, wird der Rest nach einem vollen Betriebs - jahr und nach Erstellung einer Wirkungskontrolle ausbezahlt. 3 Pauschalbeiträge werden nach Vorliegen des rechtskräftigen Entscheides zu 100 Prozent ausbezahlt. 4 Der Anspruch auf Beiträge ist bei Pauschalbeiträgen auf 2'000'000 Franken pro Fall begrenzt. Das  Amt für Umwelt und Energie kann den vollen Beitrag entrichten, wenn feststeht, dass die bewilligten   Kredite ausreichen. Vorbehalten bleibt die Bewilligung von Zusatzkrediten im ordentlichen Verfah- ren. 37) 5 Beiträge unter 1'000 Franken werden nicht entrichtet, es sei denn, die geförderte Massnahme wurde   in einem GEAK Plus empfohlen. 38) 6 Andere Beiträge des Bundes und des Kantons werden bei der Bemessung des Förderungsbeitrages  angemessen berücksichtigt. 7 Reichen die bewilligten Kredite nicht aus, so haben jene Gesuchstellerinnen oder Gesuchsteller den  Vorrang, deren Beitragsansprüche zuerst entstanden sind. 8 Werden geförderte Anlagen vor Ablauf der Lebensdauer abgebrochen, müssen die Förderbeiträge an- hand der effektiven Nutzungsdauer anteilsmässig zurückerstattet werden. 39)  §  67 Information über die Vergabe von Fördergeldern 1 Das Amt für Umwelt und Energie kann die Adresse von Gebäuden, für deren energetische Sanierung  es  Förderbeiträge geleistet  hat,  veröffentlichen,  jedoch ohne Nennung der  Beitragsempfängerinnen  oder Beitragsempfänger und des Betrages. 2 Das Amt für Umwelt und Energie erteilt Mieterinnen und Mietern auf Anfrage hin Auskunft darüber,   ob und in welcher Höhe es Beiträge an die energetische Sanierung ihres Mietobjektes zugesichert bzw.   ausbezahlt hat.  F. II. Vergütung für Elektrizität aus Kleinkraftwerken  §  68 Bewertungsgrundsätze 1 Die Vergütung für überschüssige eigenproduzierte Elektrizität aus Kleinkraftwerken, die ins öffentli- che Stromnetz eingespeist wird, basiert auf Referenzpreisen, die aufgrund der wirtschaftlichen Rah- menbedingungen für die dezentrale Energieerzeugung im Kanton Basel-Stadt festgelegt werden. 2 Als Kleinkraftwerke gelten Anlagen bis zu einer elektrischen Nennleistung von maximal 1 MW.  §  69 Bestimmung der Referenzpreise 1 Die Referenzpreise werden vom Regierungsrat festgelegt. Der Referenzpreis entspricht der durch- schnittlichen Vergütung für eine Stromlieferung, die mit saisonal und tageszeitlich konstanter Leistung  erfolgt.  37) Fassung vom 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020) 38) Fassung vom 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020) 39) Eingefügt am 15. September 2020, in Kraft seit 1. Oktober 2020 (KB 23.09.2020)  18    Energieverordnung 772.110  §  70 Qualität und Bewertung der gelieferten Energie 1 Für Energielieferungen mit tages- und jahreszeitlichen Schwankungen wird die Qualität und die Be- wertung der ins öffentliche Stromnetz gelieferten elektrischen Energie durch Tarifzeiten bestimmt und  ein nach Tarifzeiten differenzierter Preis vergütet. 2 Die Basis für die Bestimmung der Tarifzeiten und der Vergütungsansätze in den einzelnen Tarifzo- nen sind einerseits der Leistungsbedarf im IWB-Stromnetz und die Strombeschaffungskosten der IWB  für gleichwertige Energie. 3 Spezifische objektbezogene Aufwendungen,  die  für  die  Verwertung der  Energie  notwendig sind,   können berücksichtigt werden. 4 Eine  Energielieferung ist  von durchschnittlicher  Qualität,  wenn sie  tages-  und jahreszeitlich  mit  gleichmässiger Leistung erfolgt.  §  71 Elektrizität aus nicht erneuerbaren Energiequellen 1 Die Vergütung für Elektrizität aus nicht erneuerbaren Quellen ist in der Bundesgesetzgebung gere- gelt.  §  72 Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen 1 Für Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen wird ein durchschnittlicher Preis vergütet, der dem  Referenzpreis für erneuerbare Energien entspricht. Der Referenzpreis für erneuerbare Energien beträgt   mindestens 90 Prozent des durchschnittlichen Bezugstarifes im Niederspannungsnetz. 2 Für Photovoltaikanlagen werden vom Regierungsrat gemäss Anhang 12 ein Vergütungssatz und eine  Vergütungsdauer festgelegt, welche sich an den Ansprüchen für einen kostendeckenden Betrieb orien- tieren. 40)  §  73 Anpassungen 1 Die Referenzpreise werden regelmässig überprüft. Die Vergütungsansätze können angepasst werden,  bei  Änderungen des  Gebührentarifs  der  IWB für  die  elektrische Energie und bei  Änderungen der  wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die dezentrale Energieerzeugung in Kleinkraftwerken. 2 Die Referenzpreise und die Vergütungsansätze werden publiziert.  G. Fachkommission  §  74 Kantonale Energiekommission 1 Der Regierungsrat wählt gemäss § 40 EnG auf Vorschlag des Departementes für Wirtschaft, Soziales  und Umwelt eine beratende Fachkommission.  H. Rechtsschutz  §  75 Rechtsmittel 1 Gegen Verfügungen des Amtes für Umwelt und Energie steht den Betroffenen nach den Bestimmun- gen des Gesetzes betreffend die Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung des Kantons   Basel-Stadt  (Organisationsgesetz, OG) vom 22. Juli  1976 ein Rekursrecht an das Departement für  Wirtschaft, Soziales und Umwelt zu; vorbehalten bleibt Abs. 2. 2 Gegen Verfügungen des Amtes für Umwelt und Energie in Anwendung von § 16 dieser Verord- nung steht den Betroffenen ein Rekursrecht an die Baurekurskommission zu.  40) Fassung vom 29. Mai 2018, in Kraft seit 1. Juni 2018 (KB 16.06.2018)  19    Energieverordnung 772.110  H.bis Strafbestimmungen 41)  §  75a 42) Strafbestimmungen 1 Mit Busse wird bestraft, wer den Bestimmungen dieser Verordnung zuwiderhandelt.  I. Übergangs- und Schlussbestimmungen  §  76 Übergangsbestimmung 1 Erstinstanzliche Bewilligungsverfahren, die beim Wirksamwerden strengerer technischer Anforde- rungen noch hängig sind, richten sich nach dem bisherigen Recht. Rechtsmittelverfahren richten sich   nach dem Recht, das für den erstinstanzlichen Entscheid massgebend war. 2 Für Förderungsmassnahmen, welche vor dem 1. Oktober 2017 ausgeführt worden sind, richtet sich  die Beitragsbemessung nach altem Recht. 3 Auf Förderungsmassnahmen, welche unter Geltung des alten Rechts begonnen und nach Inkrafttreten  des neuen Rechts beendet werden, findet das jeweils günstigere Recht Anwendung.  Schlussbestimmung    Diese Verordnung ist zu publizieren; sie tritt am 1. Oktober 2017 in Kraft. Auf den gleichen Zeitpunkt  wird die Verordnung zum Energiegesetz (Energieverordnung, EnV) vom 9. Februar 2010 aufgehoben.  41) Eingefügt am 5. Mai 2020, in Kraft seit 1. Juli 2020 (KB 09.05.2020) 42) Eingefügt am 5. Mai 2020, in Kraft seit 1. Juli 2020 (KB 09.05.2020)  20    Energieverordnung Anhang 1  772.110      1   Anhang 1       Einzelanforderungen an den winterlichen Wärmeschutz   1. Bei Nutzungen mit Raumtemperaturen von 20°C dürfen die flächenbezogenen Wärmedurchgangs-  koeffizienten (U-Werte) die folgenden Grenzwerte nicht überschreiten:   Neubauten Grenzwerte Uli in W/(m 2 K)                           Bauteil gegen   Bauteil   Aussenklima oder weniger als    2 m im Erdreich   unbeheizte Räume oder mehr als     2 m im Erdreich   Opake Bauteile (Dach,   Decke, Wand, Boden)      0.17 0.25   Fenster, Fenstertüren 1.00 1.30   Türen 1.20 1.50   Tore (gemäss SIA 343) 1.70 2.00   Storenkasten 0.50 0.50      Umbauten/Umnutzungen Grenzwerte Uli in W/(m 2 K)                          Bauteil gegen   Bauteil   Aussenklima oder weniger als    2 m im Erdreich   unbeheizte Räume oder mehr als    2 m im Erdreich   Opake Bauteile (Dach,    Decke, Wand, Boden) 0.25 0.28   Fenster, Fenstertüren 1.00 1.30   Türen 1.20 1.50   Tore (gemäss SIA 343) 1.70 2.00   Storenkasten 0.50 0.50      2. Ist die Raumtemperatur gemäss Standardnutzung nach Norm SIA 380/1 höher oder tiefer als 20°C,   so werden die Grenzwerte gemäss Ziff. 1 um 5% pro Kelvin Temperaturabweichung reduziert oder   erhöht (d.h. tiefere Grenzwerte bei höherer Raumtemperatur).    3. Für Bauteile, die bei einem Umbau oder einer Umnutzung ersetzt oder neu aufgebaut werden, sind   die Grenzwerte für Neubauten einzuhalten.   4. Bei Neubauten ist die Einhaltung der Grenzwerte für lineare und punktuelle Wärmebrücken, die   nicht in den Flächen-U-Werten berücksichtigt sind, nachzuweisen. Es gelten die Grenzwerte der   Norm SIA 380/1 «Heizwärmebedarf».   5. Bei Umbauten sind die Wärmebrücken-Grenzwerte gemäss Ziff. 4 nur für Neubauteile einzuhalten   und nachzuweisen. Für Dämmungen von bestehenden Bauteilen gibt es keine Grenzwert-  Anforderungen; allerdings sind die Anforderungen der SIA 180 hinsichtlich Vermeidung von   Oberflächenfeuchte zu prüfen und einzuhalten. Zudem wird empfohlen, die Bauteilübergänge - so-    Energieverordnung Anhang 1  772.110      2   weit technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar - auf minimale Transmissionswärmeverluste   hin zu optimieren.      Energieverordnung Anhang 2  772.110      1   Anhang 2    Systemanforderungen an den winterlichen Wärmeschutz   1. Der jährliche Heizwärmebedarf QH von Neubauten darf den Grenzwert QH,li gemäss Norm SIA   380/1 «Heizwärmebedarf» nicht überschreiten.    2. Der Temperaturkorrekturfaktor fcor für den Kanton Basel-Stadt beträgt 0.934.   3. Neubauten der Gebäudekategorien I bis IV haben zusätzlich die folgende max. spezifische Heizleis-  tung ph,li (bei -7°C Auslegungstemperatur) einzuhalten:      Gebäudekategorie  Spez. Heizleistung ph,li   W/m 2    I Wohnen MFH 20   II Wohnen EFH 25   III Verwaltung 25   IV Schule 20           Energieverordnung Anhang 3  772.110      1   Anhang 3    Anforderungen an die Deckung des Wärmebedarfs bei Neubauten    1. Der gewichtete Endenergiebedarf pro Jahr für Heizung, Warmwasser, Lüftung und Klimatisierung in Neu-  bauten darf den folgenden Wert nicht überschreiten:      Gebäudekategorie Grenzwert Ehwlk in kWh/m 2    I Wohnen MFH 35   II Wohnen EFH 35   III Verwaltung 40   IV Schule 35   V Verkauf 40   VI Restaurant 45   VII Versammlungslokal 40   VIII Spital 70   IX Industrie 20   X Lager 20   XI Sportbaute 25   XII Hallenbad Keine Anforderung      2. Zur Berechnung des gewichteten Energiebedarfs für Heizung, Warmwasser, Lüftung und Klimatisierung   wird der Nutzwärmebedarf für Heizung QH eff und Warmwasser QWW mit den Nutzungsgraden η der ge-  wählten Wärmeerzeugungen dividiert und mit dem Gewichtungsfaktor g der eingesetzten Energieträger   multipliziert sowie der ebenfalls mit dem entsprechenden Gewichtungsfaktor g gewichtete Elektrizitäts-  aufwand für Lüftung und Klimatisierung ELK addiert.    3. Bei den Kat. VI und XI gilt die Anforderung ohne Berücksichtigung des Bedarfs für Warmwasser. Bei   Vorhaben der Kat. VI, XI und XII sind mindestens 20% der Energie für die Wassererwärmung aus erneu-  erbarer Energie zu decken. Bei Vorhaben der Kat. XII sind die Nutzung der Abwärme aus Fortluft, Bade-   und Duschwasser zu optimieren.         Energieverordnung Anhang 3  772.110      2      4. Befreiungen von Bagatell-Erweiterungen:              Energieverordnung Anhang 4  772.110      1   Anhang 4    Standardlösungen zur Deckung des Wärmebedarfs bei Neubauten    1. Für die Gebäudekategorien I (Wohnen MFH) und II (Wohnen EFH) ist der Nachweis mittels einer   der nachfolgenden Standardlösungskombinationen möglich. Für alle anderen Gebäudekategorien   ist der rechnerische Nachweis gemäss Anhang 3 erforderlich.     2. Es sind sämtliche Randbedingungen gemäss EnFK-Vollzugshilfe EN-101, Kapitel 3 einzuhalten.   Ansonsten ist automatisch der rechnerische Nachweis gemäss Anhang 3 erforderlich.     Energieverordnung Anhang 5  772.110      1   Anhang 5    Ersatzabgabe Eigenstromerzeugung   1. Kann die gemäss § 17 Abs. 2 EnV erforderliche Leistung an Eigenstromerzeugung nicht oder nur   teilweise installiert werden, so ist für jedes fehlende kWp an Leistung eine Ersatzabgabe von 1‘500   Franken zu entrichten.   2. Die Ersatzabgabe fliesst in den Förderabgabe-Fonds des Amts für Umwelt und Energie und wird   zur Förderung von erneuerbaren Energien und zur Steigerung der Energieeffizienz eingesetzt.   3. Von der Pflicht gemäss § 17 Abs. 2 EnV ausgenommen sind Neubauten unter 200m 2  EBF sowie   Bagatell-Erweiterungen wie folgt:              Energieverordnung Anhang 6  772.110      1   Anhang 6    Ersatz Wärmeerzeuger und Wassererwärmer     1. Wärmeerzeuger: folgende Wärmeerzeugersysteme für Heizung oder Heizung kombiniert mit   Warmwasser erfüllen die Bedingungen von § 19 Abs. 1 EnV (Einsatz als Hauptheizung):    a) Wärmepumpe (alle Typen);     b) Automatische Holzfeuerung (Schnitzel, Pellets);   c) Fernwärme (mindestens 20% der bezogenen Wärme muss aus erneuerbaren Energien oder Ab-   wärme stammen);    d) Abwärme, sofern diese nicht fossil betriebenen Prozessen entstammt.   2. Wassererwärmer: folgende Systeme erfüllen die Bedingungen von § 19 Abs. 4 EnV:     a) Thermische Solaranlage;     b) Photovoltaik-Anlage mit Elektroeinsatz im Wassererwärmer;     c) Wärmepumpen-Boiler ohne Elektroheizeinsatz.    3. Für alle Systeme nach Ziff. 2 gilt: es muss mit einer nachvollziehbaren Berechnung (Jahresbilanzie-  rung) dargelegt werden, dass die verlangten 50% erneuerbare Energie vom System produziert wer-  den können.    4. Für fossil betriebene Nahwärmeverbünde gilt die Anforderung sinngemäss, soweit die Umsetzung   technisch machbar ist. Die Nutzung von Abwärme (z.B. Nutzung der Strahlungswärme eines   BHKW mittels einer Wärmepumpe) kann angerechnet werden.     Energieverordnung Anhang 7  772.110      1   Anhang 7    Standardlösungen für den Ersatz von Wärmeerzeugern gemäss § 19 Abs. 2 lit. a EnV   1. Eine der folgenden Standardlösungskombinationen muss innert drei Jahren nach dem (Wieder-)   Einbau einer fossilen Heizung umgesetzt werden. Bereits vor dem Einbau ausgeführte Massnah-  men können angerechnet werden. Effizienzgewinne, die beim Ersatz des Wärmeerzeugers aufgrund   des technischen Fortschritts entstehen (z.B. Brennwerttechnik), können nicht angerechnet werden:         2. Eine der folgenden Standardlösungskombinationen muss innerhalb von drei Jahren nach dem (Wie-  der-) Einbau eines fossilen Wärmeerzeugers für Heizung kombiniert mit Warmwasser umgesetzt   werden. Bereits vor dem Einbau ausgeführte Massnahmen können angerechnet werden. Effizienz-  gewinne, die beim Ersatz des Wärmeerzeugers aufgrund des technischen Fortschritts entstehen   (z.B. Brennwerttechnik), können nicht angerechnet werden:             Energieverordnung Anhang 7  772.110      2            3. Die Anforderungen müssen mit Massnahmen am Standort erfüllt werden.      4. Sollte keine dieser Standardlösungen technisch möglich sein, kann die Liegenschaftseigentümerin   bzw. der Liegenschaftseigentümer verpflichtet werden, erneuerbare Energien in gleichem Umfang   zu beziehen.     Energieverordnung Anhang 8  772.110      1   Anhang 8    Anforderungen an die Wärmedämmung von Wärmetauschern, Warmwasser- und Wärmespeichern      Speicherinhalt in Litern Dämmstärke   bei λ > 0,03 W/mK   bis λ > 0,05 W/mK   Dämmstärke   bei λ ≤ 0,03 W/mK      bis 400 110 mm 90 mm   mehr als 400 bis 2‘000 130 mm 100 mm   mehr als 2‘000 160 mm 120 mm   Die aufgeführten Werte gelten bis zu einer Betriebstemperatur von 90°C. Bei hö-  heren Betriebstemperaturen sind die minimal vorgeschriebenen Dämmstärken   angemessen zu erhöhen.   Mannlochdeckel und Heizregisterflansche sind mit derselben Dämmdicke zu ver-  sehen wie der Behälter selbst.   Bei Aussenaufstellungen müssen die Dämmstärken um 20% erhöht werden.        Energieverordnung Anhang 9 772.110      1   Anhang 9    Anforderungen an die Wärmedämmung von Wärme- und Kälteverteilleitungen, Rohrleitungsverbin-  dungen, Armaturen und Aufhängungen    Die aufgeführten Werte gelten bis zu einer Betriebstemperatur von 90°C. Bei höheren Betriebstempe-  raturen sind die minimal vorgeschriebenen Dämmstärken angemessen zu erhöhen.     Tabelle A9.1:   Minimale Dämmstärken bei Heizungs- und Warmwasserverteilleitungen in Abhängigkeit der Wär-  meleitfähigkeit bei 50°C und der Nennweite DN   Rohrnennweite Dämmstärke   bei λ > 0,03 [W/mK]   bis λ > 0,05 [W/mK]   Dämmstärke   bei λ ≤ 0,03 [W/mK]        DN      Zoll   10 - 15  3 ∕8“  -   1 ∕2“ 40 mm 30 mm   20 - 32  3 ∕4“  - 1   1 ∕4“ 50 mm 40 mm   40 - 50 1  1 ∕2“  - 2“ 60 mm 50 mm   65 - 80 2  1 ∕2“  - 3“ 80 mm 60 mm   100 - 150 4“ - 6“ 100 mm 80 mm   175 - 200 7“ - 8“ 120 mm 80 mm         Tabelle A9.2:   Maximal zulässige UR-Werte von erdverlegten Leitungen in Abhängigkeit der Nennweite DN (Rah-  menbedingungen: Erdreichtemperatur 5°C, λ-Wert des Bodens 1,2 [W/mK], Überdeckung 0,6 m)   DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200     3 ∕4“ 1“ 1   1 ∕4“ 1   1 ∕2“ 2“ 2   1 ∕2“ 3“ 4“ 5“ 6“ 7“ 8“   UR-Werte für starre Rohre [W/mK]    0,14 0,17 0,18 0,21 0,22 0,25 0,27 0,28 0,31 0,34 0,36 0,37   UR-Werte für flexible Rohre sowie Doppelrohre [W/mK]    0,16 0,18 0,18 0,24 0,27 0,27 0,28 0,31 0,34 0,36 0,38 0,40   UR-Wert = Wärmeverlust in Watt pro Meter Rohrlänge und pro Kelvin Temperaturdifferenz            Tabelle A9.3:   Minimale Dämmstärken bei Luftkanälen, Rohren und Geräten von Lüftungs- und Klimaanlagen   Temperaturdifferenz in [K] im Auslegungsfall 5 10 15 oder mehr   Dämmstärke in [mm] bei λ ≤ 0,05 [W/mK] 30 60 100     Energieverordnung Anhang 9 772.110      2   Tabelle A9.4:   Minimale Dämmstärken in [mm] bei Kälteleitungen in Abhängigkeit der Temperatur und der Nennweite DN   Dämmstoff: Polyurethan-Ortschaum PUR   Temp: DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN   °C ≤15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400 500   -30 40 40 60 60 60 60 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100   -10 40 40 60 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80 100 100 100   +6/+15 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 60 60         Tabelle A9.5:   Minimale Dämmstärken in [mm] bei Kälteleitungen in Abhängigkeit der Temperatur und der Nennweite DN   Dämmstoff: Elastomer-Schaumstoff ES   Temp: DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN   °C ≤15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400 500   -30 38 38 38 38 38 38 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44   -10 25 32 32 32 32 32 32 32 32 38 38 38 38 38 38 38   +6/+15 25 25 25 32 32 32 32 32 32 38 38 38 38 38 38 38        Energieverordnung Anhang 10  772.110      1   Anhang 10    Anforderungen an kantonale Gebäude   1. Neubauten im Verwaltungsvermögen müssen die Standards MINERGIE-A ®  oder MINERGIE-P  ®    erreichen oder sie müssen kompatibel mit dem SIA-Effizienzpfad Energie (SIA-Merkblatt 2040)   sein. Eine Zertifizierung ist nicht zwingend. Die MINERGIE ® -Kennzahl muss aber, ausser bei dem   Nachweis nach SIA-2040, in jedem Fall eingehalten werden.    2. Neubauten im Finanzvermögen müssen mindestens den Standard MINERGIE ®  erreichen. Eine Zer-  tifizierung ist nicht zwingend. Die Primäranforderung an die Gebäudehülle und die MINERGIE ® -  Kennzahl müssen aber in jedem Fall eingehalten werden.    3. Bei Gebäuden, deren Nutzung nicht sinnvoll einer der Gebäudekategorien I-XI gemäss SIA 380/1   zugeordnet werden kann (z.B. Museen oder Laborbauten), werden die Anforderungen zusammen   mit dem Amt für Umwelt und Energie festgelegt.   4. Bei Gebäuden, die gesamterneuert werden, muss der Grenzwert der Systemanforderungen für Um-  bauten (QH,li /SIA 380/1) um 25% unterschritten werden.    5. Bei Gebäuden, die gesamterneuert oder bei denen das Dach saniert wird, müssen grundsätzlich Fo-  tovoltaikanlagen eingesetzt werden. Grundlage für die Dimensionierung ist die Anforderung an   Neubauten von 10 W/m 2  EBF.   6. Bei Teilerneuerungen müssen die betroffenen Bauteile die U-Werte erreichen, die als Mindestgren-  ze für die Förderung festgelegt sind.    7. Neubauten und Erneuerungen von Nicht-Wohnbauten müssen die MINERGIE ® -Zusatzanforderung   für Beleuchtung erreichen.   8. Für neue Lüftungs- oder Klimaanlagen gelten die Anforderungen gemäss «SIA-Merkblatt MB 2056   Elektrizität in Gebäuden – Energie- und Leistungsbedarf».   9. Klimageräte dürfen nur restriktiv eingesetzt werden. Die Anforderungen an den sommerlichen   Wärmeschutz müssen dabei eingehalten werden. Hohe Raumlufttemperaturen im Sommer sind   keine alleinige Voraussetzung.   10. Warmwasserzapfstellen sind zu minimieren. Sie dürfen dann eingesetzt werden, wenn dies aus hy-  gienischen oder betrieblichen Gründen notwendig ist.    11. Räume für Büro-, Schul- und Wohnnutzung dürfen nicht befeuchtet werden.   12. Bei Neubauten für das Verwaltungsvermögen darf der Glasanteil maximal 60% pro Fassade betra-  gen.     Energieverordnung Anhang 11 772.110  1  Anhang 11   Pauschalbeitragssätze   1. Wärmedämmung Fassade, Dach, Wand und Boden gegen Erdreich sowie   Fenster  HFM: M-01   Förderbeitrags-  bedingungen   Förderberechtigt sind:   Gebäude mit Baubewilligungsjahr vor 2000  nur bereits im Ausgangszustand beheizte Gebäudeteile  unbeheizte Estrich- oder Kellergeschosse, die direkt unter oder direkt über im   Ausgangszustand beheizten Geschossen liegen  unbeheizte Erschliessungszonen (z.B. Treppenhäuser)  Anforderungen an förderberechtigte Bauteile:  opake Bauteile: U ≤ 0,20 W/m2K (Ausnahme bei Wand, Boden mehr als 2 m   im Erdreich, Kellerdecken oder Estrichböden gegen beheizt: U ≤ 0,25 W/m2K)  Fenster: Ug ≤ 0,70 W/m2K, Randverbund thermisch getrennt  die minimale U-Wert-Verbesserung geförderter Bauteile muss 0,07 W/m2K o-  der mehr betragen  Anforderungen an förderberechtigte Bauteile von «geschützten» Bauten oder  Bauteilen:  Fenster: Ug-Wert max. 1.1 statt 0.7 W/m2K  Dach, Wand, Boden gegen aussen: U ≤ 0.25 statt 0.20 W/m2K  Vorlage der Bestätigung der Denkmalpflege, dass die bei nicht geschützten   Bauten oder Bauteilen geforderten U-Werte nicht realisierbar sind   Nicht förderberechtigt sind neue Auf- und Anbauten sowie Aufstockungen.   Falls die Förderbeitragssumme für Massnahmen an der Gebäudehülle (Dämmun-  gen) Fr. 10‘000 pro Objekt übersteigt, ist ein GEAK Plus mit Beratungsbericht er-  forderlich. Falls dies nicht möglich ist, muss eine Grobanalyse gemäss Pflichten-  heft BFE erstellt werden.   Bezugsgrösse Wärmegedämmte Bauteilfläche in m2;bei Fenstern: Mauerlichtmass in m2  Beitragssatz Beiträge:    Wand / Boden gegen aussen:   Dach:   Fenster:    Boden gegen Erdreich   (bis 2m im Erdreich):   Fenster:   Estrichboden / Kellerdecke   (tiefer als 2m im Erdreich):   Fr. 70/m2   Fr. 50/m2   Fr. 50/m2  Fr. 40/m2   Fr. 50/m2   Fr. 20/m2  2a. Automatische Holzfeuerung bis 70 kWFL Feuerungswärmeleistung HFM: M-03   Förderbeitrags-  bedingungen   - Anlage muss als Hauptheizung eingesetzt werden   - Anlage ersetzt eine Heizöl-, Erdgas- oder Elektroheizung   - Anlage mit Qualitätssiegel Holzenergie Schweiz oder gleichwertig   - Leistungsgarantie (zur Offerte) von Energie Schweiz     Energieverordnung Anhang 11 772.110  2  2b. Automatische Holzfeuerung von 70 bis 500 kWFL Feuerungswärmeleistung HFM: M-04   Förderbeitrags-be-  dingungen   - Anlage muss als Hauptheizung eingesetzt werden   - Anlage ersetzt eine Heizöl-, Erdgas- oder Elektroheizung   - Anlagen für ein Wärmenetz mit einer thermischen Nennleistung von mehr als   300 kWth werden gemäss Punkt 18 (HFM: M-18) gefördert   - Vollständige, termingerechte Anwendung von QM Holzheizwerke ist nachzu-  weisen   - Anlagen mit Kostendeckender Einspeisevergütung KEV: Förderberechtigt ist   ausschliesslich die Wärmeproduktion aus Anlagen mit Stromproduktion, die   über die energetischen Mindestanforderungen der KEV hinausgeht (projekt-  spezifisch nachzuweisen).    Bezugsgrösse Kessel-Nennleistung in kWth (thermische Nennleistung am Ausgang des Wärme-  erzeugers)    Beitragssatz Neuanlagen von 70 bis 500 kWFL: Fr. 15‘000 + Fr. 130/kWth  Zusatzbeitrag Erstinstallation Wärmeverteilsystem: Fr. 3‘000 + Fr. 200/kWth   Nebenbedingung Der Förderbeitrag wird mit maximal 50 Wth installierter Kessel-Nennleistung pro   m2 EBF bemessen.   3. Luft/Wasser-Wärmepumpe HFM: M-05   Förderbeitrags-   bedingungen   - Anlage muss als Hauptheizung eingesetzt werden   - Anlage ersetzt eine Heizöl-, Erdgas- oder Elektroheizung   - Wärmepumpen-System Modul (WPSM) bis zu einer Leistung von 15 kWth  Bei einer Leistung von mehr als 15 kWth:   - Internationales oder nationales Wärmepumpen-Gütesiegel (falls kein WPSM)   - Leistungsgarantie (zur Offerte) von Energie Schweiz (falls kein WPSM)   - Ab 100 kWth: Fachgerechte Strom- und Wärmemessung vorausgesetzt    Bezugsgrösse Thermische Nennleistung kWth   Beitragssatz Fr. 8‘000 + Fr. 250/kWth  Zusatzbeitrag Erstinstallation Wärmeverteilsystem: Fr. 3‘000 + Fr. 200/kWth  Bezugsgrösse Kessel-Nennleistung in kWth (thermische Nennleistung am Ausgang des Wärme-  erzeugers)   Beitragssatz Neuanlagen bis 70 kWFL: Fr. 10‘000 + Fr. 200/kWth  Dezentrale Einzelpelletfeuerungen: Fr. 1‘000 pauschal   Zusatzbeitrag Erstinstallation Wärmeverteilsystem: Fr. 3‘000 + Fr. 200/kWth  Nebenbedingung Der Förderbeitrag wird mit maximal 50 Wth installierter Kessel-Nennleistung pro   m2 EBF bemessen.     Energieverordnung Anhang 11 772.110  3   Nebenbedingung Der Förderbeitrag wird mit maximal 50 Wth installierter Nennleistung pro m2  EBF bemessen.   4. Sole/Wasser-, Wasser/Wasser-Wärmepumpe HFM: M-06   Förderbeitrags-be-  dingungen   - Anlage ohne Wärmenetz (Leistungsbereich nicht beschränkt) oder Anlage mit   Wärmenetz mit einer thermischen Nennleistung von 10 bis 200 kWth  - Anlagen für ein Wärmenetz mit einer thermischen Nennleistung von mehr als   200 kWth werden gemäss Punkt 18 (HFM: M-18) gefördert   - Anlage muss als Hauptheizung eingesetzt werden   - Anlage ersetzt eine Heizöl-, Erdgas- oder Elektroheizung   - Anlage nutzt eine höherwertigere Wärmequelle als Aussenluft (Umweltwärme   aus dem Untergrund, Grundwasser, Seewasser, Wärme aus Eisspeicher usw.)   - Wärmepumpen-System Modul (WPSM) bis zu einer Leistung von 15 kWth  Bei einer Leistung von mehr als 15 kWth:   - Internationales oder nationales Wärmepumpen-Gütesiegel (falls kein WPSM)   - Für Erdwärmesonden: Gütesiegel für Erdwärmesonden-Bohrfirmen   - Leistungsgarantie (zur Offerte) von Energie Schweiz (falls kein WPSM)   - Ab 100 kWth: Fachgerechte Strom- und Wärmemessung vorausgesetzt    Bezugsgrösse Thermische Nennleistung kWth   Beitragssatz Beitrag bis 10 kWth: Fr. 30‘000 pauschal   Beitrag ab 10 kWth: Fr. 25‘500/ Anlage + Fr. 450/kWth  Zusatzbeitrag Erstinstallation Wärmeverteilsystem: Fr. 3‘000 + Fr. 200/kWth   Nebenbedingung Der Förderbeitrag wird mit maximal 50 Wth installierter Nennleistung pro m2  EBF bemessen.   5. Anschluss an ein Wärmenetz HFM: M-07   Förderbeitrags-be-  dingungen   - Anlage ersetzt eine Heizöl-, Erdgas- oder Elektroheizung   - Mindestens 20% der bezogenen Wärme muss aus erneuerbaren Energien oder   Abwärme stammen    Bezugsgrösse kW Anschlussleistung    Beitragssatz Bis 500 kW: Fr. 4‘000 + Fr. 200/kW   Über 500 kW: Fr. 54‘000 + 100/kW   Für kleine Anlagen mit einer Leistung unter 30 kW können individuelle Förder-  beiträge festgelegt werden.   Zusatzbeitrag Erstinstallation Wärmeverteilsystem: Fr. 3‘000 + Fr. 200/kW    Nebenbedingung Der Förderbeitrag wird mit maximal 50 Wth installierter Nennleistung pro m2  EBF bemessen.     Energieverordnung Anhang 11 772.110  4  6. Solarkollektoranlage HFM: M-08   Förderbeitrags-be-  dingungen   - Neuanlage oder Anlagenerweiterung (kein reiner Ersatz bestehender Solarkol-  lektoranlage) auf bestehenden Gebäuden (Kollektoranlage nicht im Rahmen   eines Neubaus installiert)    - Förderberechtigt sind Kollektoren, die auf  www.kollektorliste.ch aufgeführt   sind (im Wesentlichen mit Label Solar Keymark, mit Prüfung EN 12975-1/-2   oder EN 12975-1 resp. ISO 9806)   - Validierte Leistungsgarantie (VLG) von Swissolar/Energie Schweiz   - Mindestens 2 kW thermische Kollektor-Nennleistung (bei Anlagenerweiterun-  gen: mindestens 2 kW zusätzliche thermische Kollektor-Nennleistung)   - Aktive Anlagenüberwachung gemäss Vorgaben Swissolar bei Anlagen ab   20 kW thermische Kollektor-Nennleistung   - Luftkollektoren, Heutrocknungs- und Schwimmbadheizungsanlagen sind nicht   förderberechtigt    Bezugsgrösse kW thermische Nennleistung der Kollektoranlage    Beitragssatz Grundbeitrag: Fr. 2'500 + Fr. 800/kW   7. Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung HFM: M-09   Förderbeitrags-be-  dingungen   - Förderberechtigt sind Neuanlagen in bestehenden Gebäuden (Anlage nicht im   Rahmen eines Neubaus installiert)   - Nur Geräte mit Zuluft, Abluft und Wärmerückgewinnung    - Sinnvoller Luftwechsel (z.B. 0,3 bis 0,6)    - Rückwärmzahl von mindestens 70%   - Spezifische Ventilatorleistung ≤ 0.42 W/(m3/h)   - Einhaltung der Anforderungen gemäss SIA-Merkblatt 2023    - Investitionskosten mindestens Fr. 8‘000 pro Wohneinheit    Bezugsgrösse Anzahl Wohneinheiten    Beitragssatz Pauschal Fr. 2‘400 pro Wohneinheit   8. Bonus Gebäudehülleneffizienz HFM: M-14   Förderbeitrags-be-  dingungen   - Nur als Zusatzbeitrag für Gebäudesanierung mit Einzelmassnahmen gemäss   Ziff. 1 dieses Anhangs.   - Das Gebäude weist nach der Sanierung eine GEAK Effizienzklasse Gebäude-  hülle von B oder A auf.   - GEAK Plus mit Beratungsbericht (falls nicht möglich: Grobanalyse mit Vorge-  hensempfehlung gemäss Pflichtenheft BFE).      Energieverordnung Anhang 11 772.110  5  - Sanierungen, die während der letzten fünf Jahre vorgenommen wurden, können   zur Gesamtinvestitionssumme des Projektes dazu gerechnet werden.     Bezugsgrösse m2 Gebäudehüllfläche    Beitragssatz GEAK B: Fr. 25/m2 Gebäudehüllfläche SIA   GEAK A: Fr. 50/m2 Gebäudehüllfläche SIA   9. Neubau/Ersatzneubau Minergie-P® HFM: M-16   Förderbeitrags-be-  dingungen   Standard Minergie-P® (mit oder ohne Zusatzzertifizierung Eco, mit oder ohne   Zusatzzertifizierung nach Minergie A)   Bezugsgrösse Energiebezugsfläche EBF in m2  Beitragssatz Für die ersten 1‘000 m2 EBF: Fr. 100/m2  Ab 1‘000 m2 EBF: Fr. 25/m2  Zusatz ECO: Fr. 5/m2  Bemerkungen Für alle Massnahmen, welche zur Erreichung des geforderten Standards nötig   sind, werden keine zusätzlichen Förderbeiträge gewährt.   10. Umfassende Gesamtsanierung mit Minergie-Zertifikat    (ohne Etappierung) HFM: M-12  Förderbeitragsbe-  dingungen   - Förderberechtigt sind Gebäude mit Baubewilligungsjahr vor 2000  - Zertifikat Minergie, Minergie‐P (mit oder ohne Zusatzzertifizierung „Eco“,   mit oder ohne Zusatzzertifizierung nach Minergie A)   - Eine Kombination mit Förderbeiträgen an Einzelbauteile (M‐01), Einzelan-  lagen (M‐02 bis M‐09) und Sanierung in Etappen (M‐10, M‐11) ist nicht  möglich  Bezugsgrösse  Energiebezugsfläche EBF in m2  Beitragssatz  Erreichter Standard:  Einfamilienhaus  Mehrfamilienhaus  Nicht‐Wohnbau   Minergie(‐A)  100 Fr./m2 EBF  60 Fr./m2 EBF  40 Fr./m2 EBF   Minergie‐P(‐A)  155 Fr./m2 EBF  90 Fr./m2 EBF  65 Fr./m2 EBF   Zusatzbeitrag „Eco“  5 Fr./m2 EBF 5 Fr./m2 EBF  5 Fr./m2 EBF  Beilagen  Zertifikat   11. Gebäudeenergieausweis GEAK-Plus   Förderbeitrags-be-  dingungen   Eine förderberechtigte Massnahme aus dem Beratungsbericht umgesetzt   Bezugsgrösse Gebäude   Beitragssatz EFH:  Fr. 1‘000   MFH, Verwaltung, Schule:  Fr. 1‘500     Energieverordnung Anhang 11 772.110  6  Beilagen Analysebericht   12. Freiwillig abgeschlossene Zielvereinbarungen  Förderbeitrags-  bedingungen   - Förderberechtigt sind Unternehmen, für die keine gesetzliche Verpflichtung  gemäss § 7 der Verordnung zum Energiegesetz besteht   - Abschluss einer Zielvereinbarung zur Steigerung der Energieeffizienz über  10 Jahre mit einer vom Bund akkreditierten Organisation   - Bei einer frühzeitigen Kündigung der Zielvereinbarung müssen erhaltene  Beiträge rückerstattet werden   Bezugsgrösse Betriebsstätte   Beitragssatz 40 % der jährlichen Mitgliederbeiträge, maximal Fr. 2‘000/a   Beilagen Rechnungskopie der Beitragszahlung   13. Neubau/Erweiterung Wärmenetz,    Neubau/Erweiterung Wärmeerzeugungsanlage  HFM: M-18   Förderbeitragsbe-  dingungen   - Grundvoraussetzungen für die Förderberechtigung:  1. Aufgrund des Netzneubaus/der Netzerweiterung (Wärmenetz, Anergie-  netz) oder des Neubaus/Erweiterung von Wärmeerzeugungsanlagen  (Holzheizwerk, Wärmepumpe, Solarkollektoranlage etc.) wird gegenüber   dem Zustand vor der Umsetzung zusätzlich Wärme aus erneuerbaren  Energien oder Abwärme verteilt (reine Ersatzanlagen ohne Erweiterung  sind nicht förderberechtigt).   2. Die zusätzlich verteilte Wärme wird für die Erzeugung von Raumwärme  und Warmwasser eingesetzt (Prozesswärme ist nicht förderberechtigt).   3. Die Wärmelieferung erfolgt (auch) an bestehende Bauten (Wärmeliefe- rung an Neubauten ist nicht förderberechtigt).   - Vollständige, termingerechte Anwendung des QM Holzheizwerke ist nach- zuweisen (www.qmholzheizwerke.ch)   - Anlagen mit Kostendeckender Einspeisevergütung KEV: Förderberechtigt ist  ausschliesslich die Wärmeproduktion aus Anlagen mit Stromproduktion, die  über die energetischen Mindestanforderungen der KEV hinausgeht (projekt- spezifisch nachzuweisen)   - Wärmenetzbetreiber stellt dem Kanton die notwendigen Angaben zur Ver- meidung von Doppelzählungen zur Verfügung   Bezugsgrösse  Die Bezugsgrösse in MWh/Jahr (Planungswert gemäss Anlagenauslegung) ist   durch den Wärmenetzbetreiber zu bestimmen und nachvollziehbar zu dokumen-  tieren:  - Neubau/Erweiterung Wärmenetz: Wärme aus erneuerbaren Energien oder   Abwärme, die an Bauten geliefert wird (netto, exkl. Netzverluste), in denen  der Wärmenetzanschluss eine bestehende Öl, Gas oder Elektroheizung er- setzt   - Neubau/Erweiterung Wärmeerzeugungszentrale: Gegenüber dem Zustand  vor Neubau/Erweiterung der Wärmeerzeugungszentrale zusätzlich an beste- hende Bauten gelieferte Wärme (netto, exkl. Netzverluste) aus erneuerbaren  Energien oder Abwärme   Beitragssatz  Neubau/Erweiterung Wärme- /Anergienetz:   Fr. 40/(MWh/Jahr)    Neubau/Erweiterung Wärmeerzeugungsanlage:   Sole/Wasser-, Wasser/Wasser-Wärmepumpe    >200 kW:     Energieverordnung Anhang 11 772.110  7  Fr. 245 /(MWh/Jahr)   Automatische Holzfeuerung > 300 kW:   Fr. 80 /(MWh/Jahr)   Nebenbedingung  Diese Regelung gilt nicht für das Fernwärmenetz der IWB und das Netz der Wär-  meverbund Riehen AG.   Ab Beiträgen von Fr. 300‘000 kann das Amt für Umwelt und Energie individu-  elle Förderbeiträge festlegen.      Energieverordnung Anhang 12  772.110      1   Anhang 12   Vergütung für Strom aus Photovoltaikanlagen   1.  Die kantonale Netzbetreiberin vergütet im Auftrag des Kantons Basel-Stadt den aus dezentralen   Photovoltaikanlagen ins öffentliche Netz eingespeisten Solarstrom zu den in Tabelle 1 festgelegten   Vergütungssätzen.    2.  Die Produzentinnen und Produzenten erhalten für Anlagen, für die bereits ein Vertrag mit der kan-  tonalen Netzbetreiberin besteht, weiterhin die vertraglich festgelegte Vergütung.   3.  Sobald eine Anlage, für die von den Produzentinnen und Produzenten mit der kantonalen Netzbe-  treiberin ein Vertrag geschlossen wurde, von der nationalen Netzgesellschaft eine Einmalvergütung   erhält, wird der Vertrag mit der kantonalen Netzbetreiberin aufgelöst und der eingespeiste Solar-  strom wird nach Tabelle 1 vergütet. Für die Vergütung nach Tabelle 1 ist das Inbetriebnahmedatum   massgebend. Von der in Tabelle 1 angegebenen Vergütungsdauer wird die bisherige Dauer der   Vergütung entsprechend abgezogen.    4.  Sobald eine Anlage in ein anderes Einspeisevergütungssystem eintritt (namentlich in das Einspei-  severgütungssystem des Bundes), wird die in diesem Anhang geregelte Vergütung durch die kan-  tonale Netzbetreiberin beendet und deren Auszahlung eingestellt. Allenfalls bestehende Verträge   mit der kantonalen Netzbetreiberin werden ebenfalls automatisch aufgelöst.    5.  Solarstrom von Anlagen, die bisher eine Vergütung gemäss Beschluss des Regierungsrates betref-  fend dezentrale Stromerzeugung im Kanton Basel-Stadt vom 7. Februar 1995 erhalten haben, wird   neu nach Tabelle 1 vergütet. Die in Tabelle 1 angegebene Vergütungsdauer beginnt dabei mit dem   Inbetriebnahmedatum. Von der in Tabelle 1 angegebenen Vergütungsdauer wird die bisherige   Dauer der Vergütung entsprechend abgezogen.    6.  Anlagen, die nach dem 1. Oktober 2017 in Betrieb genommen wurden, erhalten eine Vergütung   nach Tabelle 1. Die Vergütung beginnt mit dem Inbetriebnahmedatum und endet nach der in Tabel-  le 1 angegebenen Vergütungsdauer automatisch.    7.  Nach Ablauf der in Tabelle 1 festgelegten Vergütungsdauer werden den Produzentinnen und Pro-  duzenten nur noch der Marktpreis für den eingespeisten Solarstrom und der Herkunftsnachweis   vergütet.   8.  Die in Tabelle 1 aufgeführten Vergütungssätze setzen sich aus folgenden drei Tarifteilen zusam-  men:    a) Marktpreis für den eingespeisten Solarstrom    b) Herkunftsnachweis (HKN)    c) Vergütung aus dem Netzzuschlag gemäss §14 Abs. 4 EnG    9.  Definition der Tarifteile:    a) Der Marktpreis für den eingespeisten Solarstrom richtet sich gemäss Art. 12 der Energieverord-  nung des Bundes nach den Kosten der Netzbetreiberin für den Bezug gleichwertiger Elektrizität bei   Dritten sowie den Gestehungskosten der eigenen Produktionsanlagen; die Kosten für allfällige   Herkunftsnachweise werden nicht berücksichtigt. Die Gleichwertigkeit bezieht sich auf die techni-  schen Eigenschaften der Elektrizität, insbesondere auf die Energiemenge und das Leistungsprofil   sowie auf die Steuer- und Prognostizierbarkeit (massgebend ist  jeweils geltende Definition im   Bundesrecht).    b) Für die Herkunftsnachweise (HKN) wird ein marktüblicher Preis für HKN von Photovoltaikan-  lagen vergütet.    c) Die Vergütung aus dem Netzzuschlag deckt die Kosten, welche durch den Marktpreis für den   eingespeisten Solarstrom und den Herkunftsnachweis nicht gedeckt sind.     Energieverordnung Anhang 12  772.110      2   10. Der ökologische Mehrwert ist mit der Vergütung des Herkunftsnachweises abgegolten. Die Her-  kunftsnachweise werden mit der Vergütung und mittels HKN-Dauerauftrag an die kantonale Netz-  betreiberin übertragen.   11. Die kantonale Netzbetreiberin kann weitere Produkte und Dienstleistungen betreffend die Abnah-  me von Solarstrom anbieten, sofern diese den Zuschlag auf die Netzkosten nach § 14 Abs. 4 EnG   nicht erhöhen.   12. Die Kosten der Netzbetreiberin für den Vollzug der Abnahme- und Vergütungspflicht für Solar-  strom (Art. 14 und 15 EnG) sowie die Vermarktung des Solarstroms können aus dem Netzzuschlag   gedeckt werden.   13. Der Vergütungssatz versteht sich inklusive Mehrwertsteuer.          Tabelle 1: Vergütungssätze für Strom aus Photovoltaikanlagen      Inbetriebnahme   der PV-Anlage:   Leistung    [kW]   Vergütung   [Rp./kWh]   Vergütungsdauer   nach   Inbetriebnahme    [a]   bis 31.12.2012  ≤ 100 kW 23.0 25   über 100 kW 23.0 25   01.01.2013 bis 31.12.2013  ≤ 100 kW 21.2 25   über 100 kW 18.5 25   01.01.2014 bis 31.03.2015  ≤ 100 kW 18.7 25   über 100 kW 17.0 25   01.04.2015 bis 30.09.2015  ≤ 100 kW 16.0 20   über 100 kW 15.0 20   01.10.2015 bis 31.03.2016  ≤ 100 kW 14.8 20   über 100 kW 14.1 20   01.04.2016 bis 30.09.2016  ≤ 100 kW 14.0 20   über 100 kW 13.1 20   01.10.2016 bis 31.03.2017  ≤ 100 kW 13.3 20   über 100 kW 12.2 20   01.04.2017 bis 30.09.2017  ≤ 100 kW 12.1 20   über 100 kW 11.5 20     Energieverordnung Anhang 12  772.110      3   Inbetriebnahme   der PV-Anlage:   Leistung    [kW]   Vergütung   [Rp./kWh]   Vergütungsdauer   nach   Inbetriebnahme    [a]   ab 01.10.2017  ≤ 100 kW 14.0 12   über 100 kW 11.0 12          	A. Zwischenziele 	§ 1 Zwischenziele auf dem Weg zu 1 Tonne CO2  	B. Massnahmen 	B. I. Allgemeine Bestimmungen 	§ 2 Geltungsbereich 	§ 3 Stand der Technik 	§ 4 Begriffe 	§ 5 Deklaration des Energieverbrauchs 	§ 6 Berechnung der Wirtschaftlichkeit 	§ 7 Verbrauchsziele für Grossverbraucher 	§ 8 Strombezug im liberalisierten Markt  	B. II. Anforderungen an den Wärmeschutz 	§ 9 Winterlicher Wärmeschutz 	§ 10 Einzelanforderungen für den winterlichen Wärmeschutz 	§ 11 Systemanforderungen für den winterlichen Wärmeschutz 	§ 12 Sommerlicher Wärmeschutz 	§ 13 Kühl- und Tiefkühlräume 	§ 14 Gewächshäuser und Traglufthallen 	§ 15 Erleichterungen  	B. III. Anforderungen an die Deckung des Wärmebedarfs bei Neubauten 	§ 16  	B. IV. Anforderungen Eigenstromerzeugung 	§ 17  	B. V. Anforderungen an gebäudetechnische Anlagen 	§ 18 Dimensionierung 	§ 19 Wärmeerzeuger und Wassererwärmer 	§ 20 Elektrizität 	§ 21 Heizung und Kühlung im Freien und von offenen oder ungenügend gedämmten Bauten und Anlagen 	§ 22 Beheizte Freiluftbäder 	§ 23 Wärmeverteilung, Warmwasser- und Wärmespeicher, Wärmetauscher 	§ 24 Kälteerzeugungs- und Verteilanlagen 	§ 25 Messung, Steuerung und Regelung 	§ 26 Betriebsoptimierung 	§ 27 Mechanische Lüftungs- und Klimaanlagen 	§ 28 Warmluftvorhänge 	§ 29 Betrieb und Unterhalt 	§ 30 Beschränkungen der Betriebszeiten für elektrische Anlagen und Geräte 	§ 31 Kleinkraftwerke (dezentrale Erzeugungsanlagen für elektrische Energie)  	B. VI. Gebäudeenergieausweis 	§ 32 GEAK-Plus  	B. VII. Vollzug 	§ 33 Bewilligungspflicht 	§ 34 Gültigkeit 	§ 35 Meldepflicht 	§ 36 Anlagen ohne Bewilligungs- oder Meldepflicht 	§ 37 Feuerungsrevisionen 	§ 38 Umfang der Revisionsarbeiten 	§ 39 Revisionsrapport 	§ 40 Überwachung der Revisionspflicht   	C. Vorbildfunktion öffentliche Hand 	§ 41 Kantonale Bauten  	D. Planungsinstrument 	§ 42 Energieplanung  	E. Verbrauchsabhängige Wärmekostenverteilung 	§ 43 Geltungsbereich 	§ 44 Grundsatz 	§ 45 Begriffe 	§ 46 Ausrüstungspflicht 	§ 47 Zulässige Geräte und Systeme 	§ 48 Installation und Wartung der Erfassungsgeräte 	§ 49 Abrechnung der Heizkosten 	§ 50 Ausnahmen 	§ 51 Durchführung 	§ 52 Abrechnung der Warmwasserkosten  	F. Beiträge und Förderungsmassnahmen 	§ 53 Förderabgabefonds 	F. I. Beitragsgesuche und -berechnung 	§ 54 Einreichung der Gesuche 	§ 55 Inhalt der Gesuche 	§ 56 Beiträge für Niedrigenergiehäuser 	§ 57 Beiträge für die Isolation von Altbauten 	§ 58 Beiträge für Gesamtsanierungen 	§ 59 Beiträge für Gebäude-Energieanalysen 	§ 60 Beiträge für Energieanlagen mit erneuerbaren Energieträgern (Sonnenenergie, Wind, Geothermie, Biogas, Wasser, Wärmepumpen) 	§ 61 Beiträge an Mobilitätsmassnahmen 	§ 62 Besondere Beitragssätze 	§ 63 Wettbewerbe, Programme, Konzepte, Studien, Veranstaltungen, Aktionen, Aus- und Weiterbildung 	§ 64a ) Beiträge für freiwillige Zielvereinbarungen 	§ 64 Wiederkehrende Beiträge an Vereine und Organisationen 	§ 65 Prüfung der Gesuche und Entscheidgrundlagen 	§ 66 Auszahlung 	§ 67 Information über die Vergabe von Fördergeldern  	F. II. Vergütung für Elektrizität aus Kleinkraftwerken 	§ 68 Bewertungsgrundsätze 	§ 69 Bestimmung der Referenzpreise 	§ 70 Qualität und Bewertung der gelieferten Energie 	§ 71 Elektrizität aus nicht erneuerbaren Energiequellen 	§ 72 Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen 	§ 73 Anpassungen   	G. Fachkommission 	§ 74 Kantonale Energiekommission  	H. Rechtsschutz 	§ 75 Rechtsmittel  	H.bis Strafbestimmungen ) 	§ 75a ) Strafbestimmungen  	I. Übergangs- und Schlussbestimmungen 	§ 76 Übergangsbestimmung