<https://meganom.kiev.ua/ua/product/nhxmh-o-5x4-din-vde-0250-214/#product>
<http://schema.org/description>
"NHXMH-O 5x4DIN VDE 0250-214Кабели силовые с медными ТПЖ, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из безгалогенной полимерной композицииКабели применяются для:• монтажа электропроводок и кабельных линий в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях• прокладки поверх штукатурки, внутри и под штукатуркой, в кирпичной кладке и в бетоне, в трубах и каналах• электропроводок в офисных помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой, в детских садах, школах, больницах, для кабельных линий зрелищных комплексов и спортивных сооружений• прокладки на открытом воздухе, при условии защиты от солнечных лучейВозможно изготовление кабеля со светостабилизированной наружной оболочкойКод пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ123122000Изделия данной марки отвечают требованиям:• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке• стойкость к распространению пламени при прокладке в пучках по категории А• класс Тк3 по токсичности продуктов сгорания неметаллических элементов (показатель токсичности более 120 г/м3)• класс ДТк1 по дымообразующей способности при тлении неметаллических элементов (коэффициент дымообразования от 50 до 500 м2/кг)• класс ДПк2 по дымообразующей способности при горении (минимальный световой поток более 60 %)• класс Кк2 по коррозионной активности продуктов сгорания неметаллических элементов (количество галогеноводородов менее 150 мг/г, рН более 4.3, удельная электропроводность менее 10 мкСм/мм)NHXMH-O 5x4DIN VDE 0250-214Кабели силовые с медными ТПЖ, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из безгалогенной полимерной композицииТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Номинальное напряжениекВ0.66Число и номинальное сечение токопроводящих жилмм 25 x 4Толщина изоляциимм0.6Длительно допустимые токовые нагрузки *• при прокладке в воздухе, на переменном токе промышленной частотыA41• при прокладке в грунте, на переменном токе промышленной частоты A48Диапазон рабочих температур° С-50 . . . +50Минимальный радиус изгиба при прокладкемм56.8Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) **мм14.2Масса кабеля (ориентировочно)кг/км390Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанахм, т№ 10: 1210 • 0.6№ 12: 1670 • 0.8Примечания:При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %"
<https://meganom.kiev.ua/ua/product/nhxmh-o-5x4-din-vde-0250-214/>