_:n18172294f7f04f128d5216ad103f0eecxb0
<http://schema.org/description>
"Автоmaтический выключатель ABB 1 полюсный S201 B13А хар B 6кА 2CDS251001R0135Модульные автоматические выключатели обеспечивают защиту электроустановок от сверх токов и короткого замыкания , гарантируя надежную и безопасную эксплуатацию.Серия выключателей System pro M compact ABB S201 / ABB S202 / ABB S203 / ABB S204 удовлетворяет основным требованиям к автоматическим выключателям , предоставляя различные конфигурации (1P, 2P, 3P, 4P — одно-, двух-, трех- и четырех полюсные), характеристика срабатывания C и номинальный ток до 63 А для бытового и коммерческого использования.Страна сборки: Германия.Базовые характеристики автоматических выключателей ABB S201 / ABB S202 / ABB S203 / ABB S204.Стандарты: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL 1077, CSA 22.2 No. 235Количество полюсов: 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+NХарактеристики срабатывания: B, C, D, K, ZНоминальный ток In: 0,5…63 AНоминальная частота f: 50 / 60 ГцНоминальное напряжение изоляции Ui в соотв. с IEC/EN 60664-1: 250 В перем. (фаза-земля) , 440 В перем. (фаза-фаза)Категория перенапряжения: IIIКласс загрязнения: 3Данные согласно IEC/EN 60898-1: 1P: 230/400 В перем.; 1P+N: 230 В перем.; 2..4P: 400 В перем.; 3P+N: 400 В перем.Номинальное рабочее напряжение Un: 1P: 253 В перем.; 1P+N: 253 В перем.; 2..4P: 440 В перем.; 3P+N: 440 В перем.Макс. восст. напряжение пром. частоты (Umax): 12 В перем.Минимальное рабочее напряжение: 4,5кАНоминальная отключающая способность Icn: 3Класс ограничения энергии (B, C до 40 A): 4 кВ (испыт. напряжение 6.2кВ на уровне моря, 5кВ на высоте 2000 м)Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение Uimp. (1.2/50мкс): 2 кВ (50 / 60Гц, 1 мин.)Напряжение испытания изоляции: B, C: 30°CТемпература калибровки расцепителя: In &lt; 32A: 20000 опер.(перем.), In ≥ 32A: 10000 опер. (перем.); 1000 опер.(пост.); 1 цикл (2с. - ВКЛ, 13с - ВЫКЛ, In ≤ 32A),1цикл (2c - ВКЛ, 28c - ВЫКЛ, In  &gt; 32A)Механические характеристикиКорпус: Группа изоляции II, RAL 7035Рычаг: Группа изоляции II, черный, возможность опломбированияИндикация состояния контактов: Маркировка на рычаге (I ВКЛ/ 0 ВЫКЛ)Степень защиты в соответствии с EN 60529: IP20, IP40 при установке в боксе с крышкойМеханическая износостойкость: 20,000 опер.Ударопрочность в соотв. с IEC/EN 60068-2-27: 25 g - 2 удара - 13 мсУстойчивость к вибрациям в соотв. с IEC/EN 60068-2-6: 5g - 20 циклов при 5…150…5 Гц при нагрузке 0.8 InТропическое исполнение в соотв. с IEC/EN 60068-2-30: 28 циклов при температуре 55°C/90-96% и 25°C/95-100%Температура окружающей среды: -25 … +55°CТемпература хранения: -40 … +70°C"
<https://electrica-online.ru/avtomatika/avtomaticheskie-vyklyuchateli/avtomaticheskie-vyklyuchateli-abb-s201/abb-s201-b-kharakteristiki/avtomaticheskij-vyklyuchatel-abb-1-polyusnyj-s201-b13a-khar-b-6ka-2cds251001r0135-detail>