<https://havazone.com/product/%d8%af%db%8c%da%af-%da%86%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a8%d9%88-15-%d9%be%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%88%d9%81%d8%a7%da%98%da%a9%d8%a7%d8%b1/#product>
<http://schema.org/description>
"ویژگی های دیگ چدنی توربو 15 پره شوفاژکار\r\n\r\n \tابعاد و قيمت ارائه شده برای دیگ شوفاژکار فوق با روپوش در نظر گرفته شده است.\r\n \tدیگ چدنی توربو 15 پره شوفاژکار از سپر حرارتی برخورداند که این سپر از برخورد شعله با پره های چدنی دیگ آبگرم جلوگیری می کند.\r\n \tفشار کار دیگ، 4 بار می باشد. فشار تخریب این پره ها 30 بار می باشد.\r\n \tدمای کاری آنها با استفاده از منابع انبساطِ بسته تا 105 درجه سلسیوس نیز می رسد.\r\n \tدارای استاندارد های اجباری 4472 و 4473 ، گواهی استاندارد CE اروپا\r\n \tگواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 از کمپانی SGS سوئیس می باشد.\r\n \tکارکرد این دیگ به مدت 10 سال گارانتی می‌گردد و این ضمانت درصورت نصب صحیح، بی قید و شرط بوده وپره‌های صدمه دیده تعویض می‌گردد.\r\n \tبدنه با ضخامت 6 میلی متر توسط فین های برجسته پوشیده گردیده است.\r\n \tبرای محاسبه تقریبی قدرت دیگ چدنی مورد نیاز، ابتدا متراژ زیربنای مفید ساختمان را در عدد 100 (کیلو کالری) ضرب نمایید و سپس برای هر واحد مسکونی نیز عدد 6000 (کیلو کالری )بابت تامین آبگرم مصرفی را به آن اضافه نمائید\r\n\r\nمحاسبه ظرفیت و نصب دیگ چدنی توربو 15 پره شوفاژکار\r\n\r\n \tمهمترین نکته استفاده از دیگ های چدنی عبارت است از محدودیت فشار کار و نیاز به آب بندی بوشن بین پره های دیگ چدنی پس از نصب.\r\n \tبرای مشاهده قیمت ها و اطلاعات بیشتر جهت خرید دیگ شوفاژ فوق،  روی قیمت و مشخصات فنی در همین صفحه کلیک فرمائید.\r\n \tدر صورتیکه تعداد واحدهای آپارتمان بیش از 6 واحد باشد استفاده از 2 دیگ حرارت مرکزی به موازات یکدیگر در موتور خانه که هریک دارای 70 درصد از ظرفیت مورد نیاز باشد موجب اطمینان خاطر در تامین پایدارگرمایش و آبگرم مصرفی مورد نیاز ساختمان می گردد.\r\n\r\nمزایای دیگ های آبگرم چدنی پره ای نسبت به دیگهای فولادی یکپارچه:\r\n\r\n \tقیمت و گارانتی مناسبتر دیگهای چدنی نسبت به دیگهای فولادی دارای استاندارد\r\n \tامکان تعویض پره آسیب دیده دیگ و تعمیر راحت تر آن نسبت به دیگهای یکپارچه فولادی\r\n \tابعاد کوچکتر دیگ چدنی و حمل و نقل آسان به دلیل امکان جدا شدن پره های دیگ از یکدیگ\r\n\r\nمهمترین عوامل افزایش طول عمر دیگ شوفاژ چدنی:\r\n\r\n \tضخامت یکسان و پیوسته بدنه ریخته گری شده دیگ شوفاژچدنی\r\n \tتنظیم بودن شعله مشعل (آبی سوز بودن و جریان طولی مستقیم شعله مشعل در دیگ)\r\n \tطول مناسب محفظه احتراق دیگ و عدم برخورد د ائمی شعله به پره های عقب یا میان دیگ شوفاژ چدنی\r\n \tانتخاب صحیح مشعل با ظرفیت محاسبه شده گرمایش\r\n \tاستفاده از سختی گیر رزینی مناسب با حجم آب در گردش سیستم گرمایشی\r\n \tنصب رسوب زدا روی لوله های موتورخانه در سایز و تعداد کافی\r\n \tآب بندی مناسب پره های دیگ چدنی شوفاژ در هنگام نصب\r\n \tعدم وجود فشار آب زیاد روی فشار آب درون دیگ نامطلوبی دارد\r\n \tانتخاب ظرفیت مناسب دیگ حرارت مرکزی ساختمان\r\n\r\nگارانتی دیگ چدنی توربو 15 پره شوفاژکار\r\nاین دستگاه گارانتی 10 ساله از پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش گسترده این شرکت در سراسر کشور برخوردار می باشد.\r\n\r\n&amp;nbsp;"
<https://havazone.com/product/%D8%AF%DB%8C%DA%AF-%DA%86%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88-15-%D9%BE%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%81%D8%A7%DA%98%DA%A9%D8%A7%D8%B1/>