_:n4c0344b192ee461481a81ef0d9072ff9xb0
<http://schema.org/description>
"\n\nИзолирование участка двухпроводной линии с коротким замыканием.\n\nИспользование в топологиях линии типа «кольцо», «дерево» и смешанных.\n\nВозможность включения в существующие системы, построенные на базе \"С2000-КДЛ\". Устанавливается в разрыв линии и не занимает адреса.\n\nВозможность создания ответвлений от ДПЛС с отключением ветви в случае короткого замыкания в ней\n\nВстроен в розетку (базу) адресных извещателей \"ДИП-34А-03\" и \"С2000-ИП-03\" с защитой от неправильной установки извещателя.\n\nКоличество включаемых в ДПЛС блоков до 40 шт. без дополнительных расчётов, максимально до 127 шт. – методика расчёта приведена в этикетке на \"БРИЗ исп.03\"\n\nПотребляемый блоком ток, не более 40 мкА\n\nВремя срабатывания блока, не более 200 мс\n\nРабочий диапазон температур от минус 30 до +55°C\n\nОтносительная влажность до 93% при +40°C\n\nСтепень защиты корпуса IР20\n\nГабаритные размеры диаметр 100 мм, высота 16 мм\n\nМасса прибора не более 0,1 кг\n\nСредний срок службы 10 лет\n\nПрограммирование прибора не требуется\n\nТип монтажа наст\n\n"
<https://n-tehn.kz/p75238360-briz-isp03-blok.html>