<https://sklepelektro24.pl/produkt/bezprzewodowy-czujnik-zalania-woda/#product>
<http://schema.org/description>
"CZUJNIK ZALANIA NE196UPR\r\nDO INTELIGENTNEGO ZAWORU WiFi SUPLA 1“DN25mm\r\n&amp;nbsp;\r\n\r\nWłaściwości i zastosowanie czujnika zalania\r\n\r\nCzujnik zalania Ne196upr współpracuje z inteligentnym zaworem WiFi SUPLA 1“DN25mm Smart Valve firmy Peveko. Z zaworem tym można sparować nieograniczoną ilość czujników dzięki unikalnemu numerowi identyfikacyjnemu, który przypisujemy do wszystkich czujników.\r\n\r\nTen bezprzewodowy czujnik wychwytuje nawet niewielkie upływy, o których natychmiast informuje zawór, a ten z kolei zamyka dopływ wody w ciągu 6 sekund.\r\n\r\nDzięki zwartej budowie czujnik posiada niewielkie wymiary (85 x 20 x 37 mm), co umożliwia użycie go nawet w trudno dostępnych miejscach i małych przestrzeniach, gdzie  może być zupełnie niewidoczny. Zaleca się umieszczanie czujnika jak najbliżej miejsc zagrożonych na zalanie jak zlewozmywak, umywalka, wanna, przy odpływie muszli klozetowej, pralce lub zmywarce, wszędzie tam, gdzie istnieje zagrożenie pęknięcia wężyka lub rury wodociągowej.\r\n\r\n&amp;nbsp;\r\n\r\n\r\n\r\nOdległość czujnika od zaworu może osiągać nawet do 100 m, ale należy przetestować jego komunikację z zaworem. Jeśli zawór nie jest otwarty, otwórz go, naciskając przycisk „ON / OFF” (dioda LED 1 zaświeci się na zielono), a następnie postępuj według procedury :\r\n\r\n \tWłóż baterię zasilającą do czujnika (Zwróć uwagę na biegunowość baterii - / +. Przy odwrotnie założonej baterii czujnik nie działa).\r\n \tZwilż szmatkę.\r\n \tDotknij szmatką przewodów na tylnej stronie czujnika.\r\n \tZawór powinien się zamknąć odcinając wodę (jeśli dioda LED 1 miga na czerwono, czujnik jest w pełni sprawny; jeśli zawór nie reaguje, może to być spowodowane następującymi przyczynami:\r\n\r\n \tbateria czujnika jest rozładowana lub umieszczona odwrotnie do czujnika - skoryguj położenie baterii lub wymień ją,\r\n \tczujnik nie jest sparowany z zaworem - patrz „Parowanie czujników”,\r\n \tczujnik jest za daleko od zaworu – umieść czujnik bliżej zaworu,\r\n \tczujnik jest uszkodzony - skontaktuj się z dostawcą i wymień czujniki).\r\n\r\n\r\n \tUmieść czujnik w wybranym miejscu i powtórz czynności z punktów 2 – 4.\r\n\r\nSprawność czujników należy sprawdzać co najmniej raz na 6 miesięcy (powtarzając czynności z punktów 2-4 powyżej).\r\n\r\nUWAGA: Czujnik zalania tylko zamyka zawór. Gdy zawór jest zamknięty, dioda LED 1 miga szybko na czerwono. Aby otworzyć zawór należy przycisnąć przycisk OTWÓRZ/ZAMKNIJ na napędzie zaworu lub w aplikacji mobilnej.\r\n\r\nCzujnik zasilany jest łatwo wymienialną baterią 23A 12V wytrzymującą nawet 12 miesięcy.\r\n\r\nUWAGA: Czujnik nie jest wodoodporny! Nie może być w całości zanurzony w wodzie. Po chwilowym zanurzeniu w wodzie ulegnie uszkodzeniu!\r\n\r\n \r\n\r\nParowanie czujnika zalania\r\n\r\n \tKrótko naciśnij przycisk CONF na zaworze, aż dioda LED 2 zaświeci światłem ciągłym, zawór jest gotowy do sparowania z czujnikiem zalania.\r\n \tNaciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk na wybranym czujniku zalania, aby go sparować z zaworem.\r\n \tPrzytrzymaj przycisk, aż dioda LED 2 zacznie szybko migać a potem zaświeci światłem ciągłym.\r\n \tZawór przesunie się do przeciwnego położenia, czujnik zalania jest teraz sparowany z zaworem.\r\n\r\nAby sparować kolejne czujniki zalania postępuj w ten sam sposób.\r\n\r\n&amp;nbsp;\r\n\r\nDane techniczne\r\n\r\n \tZasilanie [V DC] : 12\r\n \tTyp zasilania : bateria 23A\r\n \tZasięg : do 100 m (w zależności od przeszkód)\r\n \tKolor : biały\r\n \tWymiary [mm] : 85 x 20 x 37\r\n\r\n&amp;nbsp;"
<https://sklepelektro24.pl/produkt/bezprzewodowy-czujnik-zalania-woda/>