_:nafbae3f6bf424d8ab217ee872cddf972xb2
<http://schema.org/text>
"&lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Verdana,Geneva,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#2c3e50&quot;&gt;هنگام بروز حادثه در سیستم الکتریکی شاهد اتصال کوتاه و یا اضافه جریان غیر منطقی و هجومی در شبکه هستیم که کلید کمپکت در زمانی بسیار کوتاه، اتصال سیستم توزیع پس از خود را قطع می کند و مانع انتشار خسارت در تمام شبکه می شود.&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#2c3e50&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;کلید کمپکت، ترکیبی از بخش های حساس به&amp;nbsp;حرارت&amp;nbsp;و حساس به جریان است و از این طریق از تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه بار، اتصال کوتاه و خطای زمین محافظت می کند.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;ul&gt;nt&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;اضافه بار: &lt;/strong&gt;اگر جریان بیش تر از یک مدت زمان مشخصی از جریان نامی بیش تر شود، خطای اضافه بار رخ داده است. این جریان با عبور از بی متال که دو فلز با ضریب دمایی متفاوت هستند،&amp;nbsp;آن را گرم می کند. اگر جریان اضافی ظرف 10 تا 15 ثانیه کم نشود، بی متال خم شده و با برخورد به میله ی تریپ، برق را قطع می کند.&amp;nbsp;بعد از قطع برق، کلید نمی تواند فورا شروع به کار کند و مدتی طول می کشد.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;n&lt;/ul&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/bimetal_mccb.jpg&quot; style=&quot;width: 589px; height: 235px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;ul&gt;nt&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;اتصال کوتاه مدار: &lt;/strong&gt;از آن جا که اتصال کوتاه تنها با قطع مدار قابل کنترل است، باید بدون تاخیر جریان مدار را متوقف و از ایجاد آسیب های عمده جلوگیری کرد. به این منظور از بخش حساس به جریانِ که شامل یک سیم پیچ با هسته ی متحرک است، استفاده می شود. در شرایط عادی، CT جریان کمی&amp;nbsp;تولید می کند، بنابراین میدان الکترومغناطیسی که توسط سیم پیچ تولید می شود برای حرکت هسته کافی نیست. اما در شرایط اتصال کوتاه یا خطای لحظه ای، CT جریان بالایی تولید می کند که سبب ایجاد یک میدان مغناطیسی قوی در سیم پیچ می شود. بنابراین هسته ی سیم پیچ حرکت کرده و با برخورد به میله ی تریپ، برق را قطع می کند.&amp;nbsp;معمولا در شرایطی که جریان&amp;nbsp;بیش تر از 0.2 تا 0.5 ثانیه، 2.5 برابر جریان اضافه بار باشد حفاظت مغناطیسی فعال می شود.&amp;nbsp;جریان آنی که 4 برابر اضافه بار است، سبب فعال شدن حفاظت مغناطیسی بدون هیچ تاخیری می شود.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;n&lt;/ul&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;ul&gt;nt&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;خطای زمین:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;خطای زمین در واقع &amp;nbsp;یک نوع اتصال کوتاه است که فاز به زمین متصل شده است و شایع ترین نوع خطا در سیستم های ولتاژ پایین به حساب می آید. معمولاً جریان های خطای زمین به اندازۀ کافی بزرگ نیستند که توسط کلید اتوماتیک قابل شناسایی باشند. در این حالت ماژولی بنام&amp;nbsp;ماژول حفاظت زمین&amp;nbsp;به کلید اتوماتیک متصل می شود.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;n&lt;/ul&gt;n"
<https://elicaelectric.com/%DA%A9%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D9%84-32-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-36ka>