_:nafbae3f6bf424d8ab217ee872cddf972xb56
<http://schema.org/text>
"&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;برای مجتمع سازی سیستم های نظارتی، کلیدهای اتوماتیک کمپکت&amp;nbsp;NSX&amp;nbsp;اشنایدر می توانند به سیستم های ارتباطی مجهز شوند.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p dir=&quot;RTL&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;برای کمپکت&amp;nbsp;NSX100&amp;nbsp;تا&amp;nbsp;NSX630&amp;nbsp;دو راهکار وجود دارد:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p dir=&quot;RTL&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;1-&amp;nbsp;کلیدهای اتوماتیک&amp;nbsp;NSX100&amp;nbsp;تا&amp;nbsp;NSX630&amp;nbsp;مجهز به هریک از انواع رله:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;ul dir=&quot;rtl&quot;&gt;nt&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;یک بخش اندازه گیری&amp;nbsp;TCUFI&amp;nbsp;&amp;nbsp;به همراه یک مولتی متر برای انجام تمام اندازه گیری ها، در این حالت، یک مولتی متر با ورودی ماژول ورودی/خروجی می تواند برای نمایش وضعیت کنتاکت های مختلف و راه اندازی عملکرد کنترل از راه دور استفاده شود.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;nt&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;شبکه&amp;nbsp;Advents OTBModbus&amp;nbsp;با ورودی/خروجی مجتمع این بخش&amp;nbsp;OTB، وضعیت همه کنتاکت های کمکی را توسط شبکه&amp;nbsp;Modbus&amp;nbsp;انتقال می دهد.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;n&lt;/ul&gt;nn&lt;p dir=&quot;RTL&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;2-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;کلیدهای اتوماتیک&amp;nbsp;NSX400&amp;nbsp;تا&amp;nbsp;NSX630&amp;nbsp;به همراه&amp;nbsp;Modbus DC150:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;ul dir=&quot;rtl&quot;&gt;nt&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;رله الکترونیکی&amp;nbsp;STR53VE&amp;nbsp;یا&amp;nbsp;STR43ME&amp;nbsp;به همراه گزینه های ارتباطی&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;nt&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;کنتاکت های ارتباطی&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;nt&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;مکانیزم موتوری ارتباطی کمپکت&amp;nbsp;NSX630&amp;nbsp;تا&amp;nbsp;NS1600&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;n&lt;/ul&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/communication_mccb.jpg&quot; style=&quot;width: 1000px; height: 795px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;n"
<https://elicaelectric.com/%DA%A9%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D9%84-32-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-36ka>