<https://kabelgroup.ru/product/%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%b3%d0%b2%d0%b2%d0%bd%d0%b3ls-19%d1%851-5%d0%bc%d0%bc2/#product>
<http://schema.org/description>
"КГВВнгLS. Для стационарного монтажа с радиусом изгиба не менее пяти наружных диаметров кабеля. \n\nПрименение\n\nДля фиксированного монтажа силовых цепей и цепей управления на станках и механизмах при напряжении 660 и 1000 В переменного тока частотой до 60 Гц. Кабели могут эксплуатироваться при напряжении 1000 и 1500 В постоянного тока соответственно. Для стационарного монтажа с радиусом изгиба не менее пяти наружных диаметров кабеля. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). Кабели марки КГВВнгLS не распространяют горение при прокладке в пучках.\n\nРасшифровка кабеля КГВВнгLS:\n\n \tК - кабель контрольный;\n \tГ – гибкий;\n \tВ - изоляция жил из ПВХ;\n \tВ - оболочка из ПВХ;\n \tнг - не поддерживает горения;\n \tLS - с низким дымо- и газовыделением.\n\nКонструкция: \n\nТокопроводящая жила - медная, многопроволочная, круглой формы, 4 или 5 класса номинальным сечением до 10 мм2 включительно, жилы номинальным сечением 16 мм2 и выше - 3, 4 и 5 класса по ГОСТ 22483.\n\nИзоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы кабелей с числом жил до 5 включительно имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки). В кабелях с числом жил 7 и более в каждом повиве имеются счетная жила и жила направления, отличающиеся по цвету друг от друга и от остальных жил повива.\n\nСкрутка - изолированные жилы кабелей скручены концентрическими повивами; изолированные жилы четырех- и пятижильных кабелей допускается скручивать вокруг сердечника, изолированного ПВХ пластикатом. Трех- и четырехжильные кабели имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). Кабели могут иметь жилу заземления с номинальным сечением, равным номинальному сечению основной жилы.\n\n\n\nТехнические характеристики КГВВнгLS\n\n\nВид климатического исполнения\nкатегория размещения 5 по ГОСТ 15150-69\n\n\nОболочка\nПВХ пластикат пониженной горючести\n\n\nДиапазон температур эксплуатации\nот -50°С до +50°С\n\n\nОтносительная влажность воздуха\nдо 98%\n\n\nМинимальный радиус изгиба\n5 наружных диаметров\n\n\nДлительно допустимая температура нагрева\n+70°С\n\n\nЧастота переменного тока\nдо 60 Гц\n\n\nГарантийный срок эксплуатации\n5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию\n\n\nСтроительная длина\nне менее 100 м\n\n\nСрок службы провода КГВВнг\nне менее 30 лет с момента изготовления\n\n\n\nПрокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С\n\nИспытательное переменное напряжение частотой 50 Гц (продолжительность испытания 10 мин): - на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ - на напряжение 1 кВ - 3.5кВ\n\nСертификаты"
<https://kabelgroup.ru/product/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B3%D0%B2%D0%B2%D0%BD%D0%B3ls-19%D1%851-5%D0%BC%D0%BC2/>