_:nafbae3f6bf424d8ab217ee872cddf972xb20
<http://schema.org/text>
"&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;واحد حفاظت حرارتی - مغناطیسی تنها در کلیدهای اتوماتیک سری NSX160، NSX100 و NSX250 وجود دارند. در شکل زیر مشحصات حفاظت TM-D نمایش داده شده است.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/TMD_NSX100_250.jpg&quot; style=&quot;width: 1200px; height: 635px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;حفاظت حرارتی بر اساس یک نوار بی متال، منحنی زمان بر حسب جریان را ارائه می دهد که در صورت عبور جریان بیش تر از جریان نامی، سبب گرم شدن بی متال و تغییر شکل آن می شود. تغییر شکل بی متال سبب برخورد به میله ی تریپ و قطع برق می شود. این حفاظت یک تاخیر زمانی غیر قابل تنظیم دارد. در صورتی که اتصال کوتاه رخ دهد و از مقدار Im&amp;nbsp;&amp;nbsp;بیش تر شود، حفاظت مغناطیسی بدون تاخیر فعال می شود و برق را قطع می کند. در حفاظت مغناطیسی جریان ناشی از اتصال کوتاه از سیم پیچ با هسته ی متحرک عبور می کند و با تولید میدان مغناطیسی سبب حرکت هسته به سمت میله تریپ و برخورد با آن می شود و به این ترتیب برق را قطع می کند.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;در شکل زیر منحنی تریپ این حفاظت نشان داده شده است.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/TMD100_250_2.jpg&quot; style=&quot;width: 225px; height: 256px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;در شکل زیر تنظیمات حفاظت TM-D&amp;nbsp;بر روی کلید اتوماتیک نشان داده شده است.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/TM_D_MCCB.jpg&quot; style=&quot;width: 1000px; height: 362px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/TM_D_MCCB_2.jpg&quot; style=&quot;width: 1000px; height: 345px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;تنظیمات حفاظت TM_D در کلید اتوماتیک NSX سه پل تا 63 آمپر به صورت زیر است:&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/TMD/TM_D.jpg&quot; style=&quot;width: 806px; height: 217px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;1. رنج تنظیمات واحد تریپ برای کلید اتوماتیک اشنایدر&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;2.تنظیم حفاظت حرارتی (Ir)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;حفاظت حرارتی در 4 حالت قابل تنظیم (A) است. با تنظیم A، منحنی تریپ مطابق شکل B تغییر می کند:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/TMD/TM_D2.jpg&quot; style=&quot;width: 641px; height: 334px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;تنظیمات حفاظت TM_D در کلید اتوماتیک NSX سه پل از 80 آمپر تا 250 آمپر به صورت زیر است:&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/TMD/TM_D_250.jpg&quot; style=&quot;width: 600px; height: 179px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;1.رنج تنظیمات حفاظت حرارتی_مغناطیسی&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;2.تنظیم حفاظت حرارتی&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;3.تنظیم حفاظت مغناطیسی&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;حفاظت حرارتی در 4 حالت قابل تنظیم (A) است. با تنظیم A، منحنی تریپ مطابق شکل B تغییر می کند:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/TMD/TM_D_250_2.jpg&quot; style=&quot;width: 500px; height: 251px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;n"
<https://elicaelectric.com/%DA%A9%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D9%84-32-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-36ka>