_:nafbae3f6bf424d8ab217ee872cddf972xb28
<http://schema.org/text>
"&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;یکی از میکرولوجیک هایی که در کلیدهای اتوماتیک از سری NSX100 تا NSX630 وجود دارد، میکرولوجیک 5 است.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;واحد تریپ میکرولوجیک 5 برای ارائه عملکردهایی مانند موارد زیر طراحی شده اند:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;ul&gt;nt&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;محافظت از سیستم توزیع برق یا کاربردهای خاص&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;nt&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;اندازه گیری مقادیر لحظه ای، اندازه گیری مقادیر مورد تقاضای کمیت های الکتریکی&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;nt&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;اندازه گیری کیلو وات ساعت&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;nt&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;پشتیبانی عملیاتی (مقادیر حداکثر تقاضا، آلارم های&amp;nbsp;ویژه، شمارنده های عملکرد و غیره)&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;nt&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;ارتباطات&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;n&lt;/ul&gt;nn&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;نمونه ای از این میکرولوژیک، میکرولوژیک 5A است که در شکل زیر مشخصات آن ذکر شده است.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/Micrologic5A/MCCB_Micrologic5_3.jpg&quot; style=&quot;width: 1200px; height: 662px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/Micrologic5A/MCCB_Micrologic5_4.jpg&quot; style=&quot;width: 1200px; height: 421px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;در میکرولوجیک 5A اگر جریان از مقدار قابل تنظیم lr بیش تر شود و در مدت مشخصی کاهش نیابد فرمان قطع می دهد. همچنین اگر جریان اتصال کوتاهی رخ دهد که مقدارش از lsd بیش تر شود ظرف مدت معینی برق را قطع می کند، اما اگر این جریان به مقدار ثابت li رسید بدون تاخیر فرمان قطع می دهد.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;پنل تنظیمات Micrologic 5A&amp;nbsp;در شکل زیر نمایش داده شده است.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/5A_MCCB_1.jpg&quot; style=&quot;width: 624px; height: 881px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/5A_MCCB_2.jpg&quot; style=&quot;width: 900px; height: 434px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/5A_MCCB_3.jpg&quot; style=&quot;width: 1000px; height: 649px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;n"
<https://elicaelectric.com/%DA%A9%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D9%84-32-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-36ka>