_:nafbae3f6bf424d8ab217ee872cddf972xb32
<http://schema.org/text>
"&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;برای نمایش گرافیکی رفتار کلید اتوماتیک از منحنی عملکرد استفاده می شود. این نمودار جهت سهولت کار کاربران برای انتخاب کلید اتوماتیک مناسب تجهیزاتشان،&amp;nbsp;توسط شرکت سازنده ارائه می شود. منحنی عملکرد به صورت زیر است.&amp;nbsp;محور افقی این منحنی، مضربی از جریان عملیاتی و محور عمودی آن زمان تریپ را نشان می دهد. در واقع&amp;nbsp;محور عمودی،&amp;nbsp;یک مقیاس لگاریتمی برای نشان دادن زمان از 0.001 ثانیه تا 10000 ثانیه در مضربی از جریان عملیاتی است.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/TrippingCurve/Tripping_Curve_1.jpg&quot; style=&quot;width: 300px; height: 365px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;منحنی عملکرد به صورت زیر است:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/TrippingCurve/Tripping_Curve_2.jpg&quot; style=&quot;width: 400px; height: 326px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;سه جزء اصلی منحنی تریپ عبارتند از:&lt;br /&gt;n1. منحنی تریپ حرارتی:&amp;nbsp;این قسمت مربوط به بی متال&amp;nbsp;است و اگر جریان اضافی بعد از مدت معینی کم نشود حفاظت حرارتی فعال شده و کلید را قطع می کند.&lt;br /&gt;n2. منحنی تریپ مغناطیسی:&amp;nbsp;این قسمت مربوط به سیم پیچ مغناطیسی است و اگر جریان اتصال کوتاه رخ دهد بدون تاخیر کلید اتوماتیک را قطع می کند.&lt;br /&gt;n3. منحنی تریپ ایده آل: اگر دما تغییر کند، بی متال در نقطه ی متفاوتی تریپ می کند. این قسمت نشان می دهد منحنی تریپ برای بی متال چقدر است.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;منحنی عملکرد واحد حفاظت حرارتی - مغناطیسی از NSX100 تا NSX250&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/TrippingCurve/Tripping_Curve_TMD_1.jpg&quot; style=&quot;width: 900px; height: 370px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/TrippingCurve/Tripping_Curve_TMD_2.jpg&quot; style=&quot;width: 900px; height: 370px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/TrippingCurve/Tripping_Curve_TMD_3.jpg&quot; style=&quot;width: 900px; height: 376px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;منحنی عملکرد واحد میکرولوجیک 2.2&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/Tripping_Curve_Micrologic_2.2.jpg&quot; style=&quot;width: 900px; height: 562px;&quot; /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;منحنی عملکرد واحد میکرولوجیک 2.3&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/Tripping_Curve_Micrologic_2.3.jpg&quot; style=&quot;width: 900px; height: 549px;&quot; /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;منحنی عملکرد واحد میکرولوجیک 5.3&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/Tripping_Curve_Micrologic_5.3.jpg&quot; style=&quot;width: 900px; height: 575px;&quot; /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;n"
<https://elicaelectric.com/%DA%A9%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D9%84-32-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-36ka>