_:nafbae3f6bf424d8ab217ee872cddf972xb30
<http://schema.org/text>
"&lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;محدود کننده&amp;nbsp;جریان، توانایی کلید اتوماتیک در کاهش اثرات اتصال کوتاه بر روی تاسیسات الکتریکی با کاهش جریان و توان تلف شده است. از جمله مزیت های محدود کننده جریان، موارد زیر است:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;1. افزایش طول عمر تاسیسات برقی&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;کلید اتوماتیک محدود کننده جریان تا حد زیادی اثرات منفی اتصال کوتاه بر تاسیسات را کاهش می دهد.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;ul dir=&quot;rtl&quot;&gt;nt&lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;اثرات حرارتی: افزایش دمای کمتر در هادی ها سبب عمر طولانی تر کابل ها می شود.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;nt&lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;اثرات مکانیکی: با کاهش نیروهای الکترودینامیکی، کانتکت ها کمتر در معرض تغییر شکل یا قطع هستند.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;nt&lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;اثرات الکترومغناطیسی: با کاهش اثرات الکترومغناطیسی، دستگاه های اندازه گیری واقع در نزدیکی مدارهای الکتریکی، کمتر دچار اختلال می شوند.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;n&lt;/ul&gt;nn&lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;2. صرفه جویی از طریق کسکود (Cascading) :&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;کسکود، استفاده از تجهیزات بالا دست، برای افزایش ظرفیت قطع&amp;nbsp;تجهیزات&amp;nbsp;پایین دست است. بنابراین اگر خطایی با جریان بیش تر از&amp;nbsp;قدرت قطع کلید پایین دست رخ دهد، قبل از آسیب دیدن کلید پایین دست، کلید بالادست فعال شده و جلوی آسیب دیدن کلید پایین دست گرفته می شود.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;ظرفیت محدود کننده جریان در کلید اتوماتیک با دو منحنی،&amp;nbsp;Current - Limited (حداکثر جریان واقعی) و&amp;nbsp;Thermal - Stress (انرژی تلف شده توسط اتصال کوتاه در هادی با مقاومت 1 اهم)&amp;nbsp;بیان می شود.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;1. جریان محدود کننده (Current -&amp;nbsp;Limited):&amp;nbsp;کلید اتوماتیک&amp;nbsp;یک ظرفیت قطع&amp;nbsp;دارد که اگر جریان به این مقدار برسد،&amp;nbsp;کلید بدون اینکه به خود آسیب برساند&amp;nbsp;جریان را قطع می کند.&amp;nbsp;به این جریان، ماکسیمم ظرفیت قطع سرویس تئوری گویند، البته&amp;nbsp;اگر کلید اتوماتیک، محدود کننده ی جریان داشته باشد هرگز به ماکسیمم ظرفیت قطع سرویس نمی رسد. با انجام چندین آزمایش، میزان جریان محدود شده در&amp;nbsp;کلید اتوماتیک&amp;nbsp;بدست آورده شد که به آن جریان واقعی گویند.&amp;nbsp;حداکثر جریان واقعی را اوج ظرفیت قطع سرویس محدود شده می نامند که چندین مرتبه کوچکتر از حالت تئوری اش است.&amp;nbsp;برای مثال مطابق با شکل زیر، مقدار جریان تئوری در حالت اتصال کوتاه کلید اتوماتیک&amp;nbsp;برابر با 30 کیلو آمپر است در حالی که اگر محدود کننده ی جریان باشد به حدود 17 کیلو آمپر&amp;nbsp;کاهش می یابد.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/EZC-Limiting-Current-Curve1-1.jpg&quot; style=&quot;width: 594px; height: 366px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;2. تنش حرارتی (Thermal - Stress): بیش ترین جریانی را که&amp;nbsp;در شرایط اتصال کوتاه یا خطای زمین،&amp;nbsp;کلید اتوماتیک&amp;nbsp;از خود عبور می دهد،&amp;nbsp;جریان تنش گویند.&amp;nbsp;ضرب جریان تنش و مقاومت&amp;nbsp;المانی که جریان اتصال کوتاه از آن عبور می کند،&amp;nbsp;توان تلف شده را می دهد. جدول زیر حداکثر تنش های حرارتی مجاز برای کابل ها را بسته به عایق، هادی (Cu&amp;nbsp;یا Al) و سطح مقطع آن ها (CSA) نشان می دهد (مقادیر&amp;nbsp;CSA&amp;nbsp;بر حسب میلی&amp;zwnj;متر مربع و تنش&amp;zwnj;های حرارتی بر حسب A&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;s ).&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/CurrentLimited_5.jpg&quot; style=&quot;width: 984px; height: 373px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;مثال:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;آیا کابل PVC مسی با CSA برابر با 10 میلی متر مربع به اندازه کافی توسط کلید اتوماتیک&amp;nbsp;NSX160F محافظت می شود؟&lt;br /&gt;nجدول بالا نشان می دهد که تنش مجاز 1.32x10&lt;sup&gt;6&lt;/sup&gt; A&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;s است. مطابق با شکل های زیر تمام جریان های اتصال کوتاه در نقطه ای که NSX160F (Icu = 35 kA) نصب شده است با تنش حرارتی کمتر از 6x10&lt;sup&gt;5&lt;/sup&gt; A&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;s محدود می شود. بنابراین این کلید اتوماتیک از این کابل نمی تواند محافظت کند.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/CurrentLimited_3.jpg&quot; style=&quot;width: 900px; height: 447px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/CurrentLimited_4.jpg&quot; style=&quot;width: 900px; height: 572px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;n"
<https://elicaelectric.com/%DA%A9%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D9%84-32-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-36ka>