_:nafbae3f6bf424d8ab217ee872cddf972xb48
<http://schema.org/text>
"&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;قطع کننده های مداری که برای بارهای AC به کار می روند به کنتاکت های جدا کننده ی سریعی که برای بارهای DC به کار می رود، نیازی ندارند زیرا AC در هر نیم سیکل عبور از صفر دارد.&amp;nbsp;هر زمان که ولتاژ از&amp;nbsp;صفر عبور کند، به شرطی که بار زیاد القایی نباشد، قوس&amp;nbsp;خاموش می شود. کنتاکت ها&amp;nbsp;فقط باید به اندازه کافی از هم دور شوند&amp;nbsp;تا از جرقه&amp;nbsp;زدن مجدد جلوگیری شود. قطع بارهای DC اینطور نیست. کنتاکت ها&amp;nbsp;نه تنها باید سریع جدا شوند، بلکه باید وسیله ای برای فروکش کردن (خنک سازی) قوس برای خاموش شدن آن وجود داشته باشد زیرا در بارهای DC هیچ عبور از صفری وجود ندارد.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;n"
<https://elicaelectric.com/%DA%A9%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D9%84-32-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-36ka>