_:nafbae3f6bf424d8ab217ee872cddf972xb26
<http://schema.org/text>
"&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;یکی از میکرولوجیک هایی که در کلیدهای اتوماتیک از سری NSX100 تا NSX630 وجود دارد، میکرولوجیک 2 است. این میکرولوژیک ها برای حفاظت از رساناها در سیستم های توزیع مورد استفاده قرار می گیرند.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;در شکل زیر مشخصات Micrologic 2&amp;nbsp; نشان داده شده است.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/MCCB_Micrologic2_2.jpg&quot; style=&quot;width: 1200px; height: 586px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/MCCB_Micrologic2_3.jpg&quot; style=&quot;width: 1200px; height: 512px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;در میکرولوجیک 2 اگر جریان از مقدار قابل تنظیم lr بیش تر شود و در مدت مشخصی کاهش نیابد فرمان قطع می دهد. همچنین اگر جریان اتصال کوتاهی رخ دهد که مقدارش از lsd بیش تر شود ظرف مدت معینی برق را قطع می کند، اما اگر این جریان به مقدار ثابت li رسید بدون تاخیر فرمان قطع می دهد.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;در شکل زیر منحنی تریپ میکرولوژیک 2 نشان داده شده است.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/5A_MCCB_1_1.jpg&quot; style=&quot;width: 500px; height: 489px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/2_MCCBB_6_1.jpg&quot; style=&quot;width: 900px; height: 438px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;نمونه ای از این میکرولوژیک، میکرولوژیک 2.2 است که تنها با کلیدهای اتوماتیک سری NSX100 تا NSX250 سازگارند.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;پنل تنظیمات Micrologic 2.2 در شکل زیر نمایش داده شده است.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/2_MCCB.jpg&quot; style=&quot;width: 900px; height: 344px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;1. محدوده تنظیم واحد تریپ میکرولوجیک&lt;br /&gt;n2. صفحه تنظیم جریان حفاظت&amp;nbsp;طولانی مدت Io&lt;br /&gt;n3. صفحه تنظیم جریان حفاظت&amp;nbsp;طولانی مدت Ir&lt;br /&gt;n4. صفحه تنظیم جریان حفاظت کوتاه مدت Isd&lt;br /&gt;n5. مقدار حفاظت آنی li&lt;br /&gt;n6. پورت تست&lt;br /&gt;n7. LED آماده (سبز)&lt;br /&gt;n8. LED پیش هشدار اضافه بار (نارنجی): 90% Ir&lt;br /&gt;n9. LED هشدار اضافه بار (قرمز): 105% Ir&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;تنظیم حفاظت طولانی مدت میکرولوجیک 2&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/2_MCCBB_3.jpg&quot; style=&quot;width: 1003px; height: 843px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;تنظیم حفاظت کوتاه مدت میکرولوجیک 2&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/2_MCCBB_4.jpg&quot; style=&quot;width: 1000px; height: 618px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;تنظیم حفاظت آنی میکرولوجیک 2&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;nn&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://elicaelectric.com/image/catalog/FAQ_MCCB/2_MCCBB_5.jpg&quot; style=&quot;width: 872px; height: 427px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;n"
<https://elicaelectric.com/%DA%A9%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D9%84-32-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-36ka>