_:n914feac0db244f1d9c90828131b49536xb0
<http://schema.org/description>
"Wasserabscheider PUREBERG F02WW, 96m3/h@7bar  Wasserabscheider mit umfassender Rate und hervorragender Effizienz      \tPURBERG Wasserabscheider wurden f&uuml;r die hocheffiziente Entfernung von Sch&uuml;ttg&uuml;tern aus Druckluft- und Vakuumsystemen bis 20 bar entwickelt. Im Inneren des Geh&auml;uses befindet sich ein Einsatz mit Fl&uuml;geln, der eine kontrollierte Rotation der Luft erzeugt. Durch die Zentrifugalwirkung werden Fl&uuml;ssigkeiten (Wasser, &Ouml;l) und gro&szlig;e Partikel an die Geh&auml;usewand gedr&uuml;ckt, verlangsamt und sammeln sich am Boden des Abscheidergeh&auml;uses als Kondensat. Die turbulente Freizone im unteren Teil des Filtergeh&auml;uses verhindert, dass Kondensat angesaugt und in den Luftstrom &quot;&uuml;bertragen&quot; wird. Um das Kondensat aus den F-WW Wasserabscheider abzulassen, muss unbedingt ein automatischer oder elektronischer Kondensatableiter installiert werden.  \t&nbsp;  \tFunktion des Wasserabscheiders  \t Druckluft tritt durch den gekr&uuml;mmten Einlass in den Wasserabscheider ein, und dann sorgen speziell geformte Leitschaufeln f&uuml;r eine spezielle Drehbewegung mit hoher Geschwindigkeit und zwingen die Druckluft zu einer Kreisbewegung. Nachdem die resultierenden Zentrifugalkr&auml;fte die Wassertropfen zur Au&szlig;enseite des Filtergeh&auml;uses geleitet haben, flie&szlig;en die Tr&ouml;pfchen aufgrund der Schwerkraft in die Sammelkammer. Abschirmung des Sammelbereichs Beruhigt den Luftstrom in diesem Bereich, um ein Aufwirbeln und Mitrei&szlig;en bereits abgetrennter Fl&uuml;ssigkeiten wirksam zu vermeiden. Im Wasserabscheider verhindert ein speziell entwickeltes Steigrohr die Partikel&uuml;bertragung auf den nach oben rotierenden Druck der Druckluft, die weitgehend von Kondensat gereinigt wurde. Der innovative Wasserabscheider Gleichrichter f&uuml;hrt die Druckluft zum Auslass und reduziert die Durchflussverluste auf ein Minimum.    &nbsp;    Technische Daten des Wasserabscheider      \t  \t\t  \t\t\tWasserabscheider  \t\t\tPUREBERG F02WW  \t\t  \t\t  \t\t\tBetriebs&uuml;berdruck [bar]  \t\t\t0 - 20  \t\t  \t\t  \t\t\tRohrgr&ouml;&szlig;e [inch]  \t\t\t1/2  \t\t  \t\t  \t\t\tDurchflusskapazit&auml;t [m3/h]  \t\t\t96  \t\t  \t\t  \t\t\tDurchflusskapazit&auml;t [Scfm]  \t\t\t56  \t\t  \t\t  \t\t\tAbmessungen (AxBxCxD) [mm]  \t\t\t256 x 88 x 20 x 80  \t\t  \t\t  \t\t\tVolumen [l]  \t\t\t0,6  \t\t  \t\t  \t\t\tGewicht [kg]  \t\t\t0,8  \t\t  \t\t  \t\t\tBetriebstemperatur [&deg;C]  \t\t\t1,5 - 65  \t\t  \t\t  \t\t\tGeh&auml;usematerial  \t\t\tAluminium  \t\t  \t\t  \t\t\tStartseite  \t\t\tABS  \t\t  \t\t  \t\t\tAbdichtung  \t\t\tNBR  \t\t  \t\t  \t\t\tKorrosionsschutz  \t\t\tEdelstahl 1.4301  \t\t  \t\t  \t\t\tAu&szlig;enschutz  \t\t\tEloxiert (optional)  \t\t  \t\t  \t\t\tInbegriffen  \t\t\tBEKOMAT 20  \t\t  \t    &nbsp;  &nbsp;    \t  \t\t  \t\t\tBetriebsdruck - Korrekturfaktoren  \t\t  \t\t  \t\t\tBetriebsdruck (bar)  \t\t\t4  \t\t\t5  \t\t\t6  \t\t\t7  \t\t\t8  \t\t\t9  \t\t\t10  \t\t\t11  \t\t\t12  \t\t\t13  \t\t\t14  \t\t\t15  \t\t\t16  \t\t\t17  \t\t\t18  \t\t\t19  \t\t\t20  \t\t  \t\t  \t\t\tKorrekturfaktoren  \t\t\t0.63  \t\t\t0.75  \t\t\t0.88  \t\t\t1.00  \t\t\t1.13  \t\t\t1.25  \t\t\t1.38  \t\t\t1.50  \t\t\t1.63  \t\t\t1.75  \t\t\t1.88  \t\t\t2.00  \t\t\t2.13  \t\t\t2.25  \t\t\t2.38  \t\t\t2.50  \t\t\t2.63  \t\t  \t            Downloads  Technische Daten Wasserabscheider PUREBERG F02WW , PDF( Size: 101 KB )  Wasserabscheider Installations und Bedienungsanleitung , PDF ( Size: 490 KB )  Katalog Wasserabscheider, PDF (Size: 2 MB )                Kontaktiere uns  E-mail:Kundenservice@berg-kompressoren.de"
<https://www.berg-kompressoren.de/de/PUREBERG-F02WW.html>