_:n5df648644c2d45a3af652bfd9eea52a0xb0
<http://schema.org/description>
"Конструкция\nПрямоугольный канальный нагреватель используется как основной подогреватель воздуха в системах приточной вентиляции или как вторичный подогреватель в отдельных помещениях, где требуется индивидуальная регулировка температуры.\n\nВ качестве нагревательных элементов установлены ТЭНы повышенной надежности, которые изготовлены из нержавеющей стали.\n\nКорпус и клеммная коробка сделаны из оцинкованного стального листа. Степень защиты IP43.\n\nВсе нагреватели снабжены двумя биметаллическими термовыключателями с самовозвратом. При срабатывании термостата на 70 °С размыкается цепь между контактами 1 и 2, а при срабатывании термостата на 130 °С размыкается цепь между 3 и 4.\n\nКанальные нагреватели рассчитаны на минимальную скорость воздушного потока 1,5 м/сек. и максимальную температуру выходного воздуха 40 °С. Изготавливаются по ТУ 3442-026-15185548-2005.\n\nСертификат соответствия № РОСС RU.СЛ23.Н00035 от 10.04.2007 г\nТехнические характеристики\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nОбозначение\nРазмер воздуховода, мм\nМощность, кВт\nСтупени мощность, кВт\nТок, А\nМин. расх. воздуха, м3/час\nРегулировка температуры\n\n\nНП40-20/6\n400x200\n6\n6\n9\n700\nМРТ380.14-25\n\n\nНП40-20/9\n400x200\n9\n9\n13.июн\n700\nМРТ380.14-25\n\n\nНП40-20/12\n400x200\n12\n12\n18,1\n890\nМРТ380.14-25\n\n\nНП40-20/15\n400x200\n15\n15\n22.май\n1000\nМРТ380.14-25\n\n\nНП40-20/18\n400x200\n18\n18\n27.0\n1150\nМРТ380.14-40\n\n\nНП40-20/21\n400x200\n21\n21\n31,8\n1300\nМРТ380.14-40\n\n\nНП40-20/24\n400x200\n24\n24\n36\n1500\nМРТ380.14-40\n\n\n\nРазмеры\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nОбозначение\nА\nВ\nL\nL1\nD\nН\nx\ny\nd\n\n\nНП 40-20\n400\n200\n500\n430\n202\n545\n21\n42\n9\n\n\n\n"
<https://ekavents.ru/p35191046-kanalnyj-nagrevatel-pryamougolnyj.html>