<http://schema.org/description>
"Steuereinheit zum Aufrasten auf DIN-Tragschiene, Datenanschluss \u00FCber USB oder Netzwerkanschluss (LAN), Klemmenanschl\u00FCsse f\u00FCr den Modulbus, mit Anzeige und Steuerkreuz f\u00FCr die Bedienung des Einstellmen\u00FCs, inkl. Verbindungskabel 30 cm. Das PHC-Steuermodul \u00FCbernimmt die gesamte Steuerung einer PHC-Anlage. Die eingebaute Betriebs-LED signalisiert unterschiedliche Betriebszust\u00E4nde. Eine Erweiterung einer PHC-Anlage durch den Einsatz von bis zu maximal 16 Steuermodulen ist m\u00F6glich. Pro Steuereinheit k\u00F6nnen 96 PHC-Module angeschlossen werden. Firmwareupdate \u00FCber Netzwerkanschluss (LAN) und USB, LAN-Schnittstelle zur Visualisierung und dezentralen Programmierung, USB-Schnittstelle f\u00FCr Servicefunktionen und zur direkten Programmierung, Projektsicherung im internen Speicher des Steuermoduls, Zeitsynchronisation \u00FCber DCF-Signal und NTP-Server, abw\u00E4rtskompatibel ab Steuermodul Version 2 und PHC-Software 2.54 und 1.6b, LED-Statusanzeigen, die aktuelle PHC-Systemsoftware (2.70 und h\u00F6her) kann kostenlos von der PEHA-Hompage heruntergeladen werden. Technische Daten: Eigenverbrauch: ca. 1 W Gangreserve: 6 Std. (bei Spannungsausfall) Umgebungstemperatur: +10 bis +50 \u00B0C Lagertemperatur: -20 bis +60 \u00B0C Schraubklemmen: max. 2 x 1,5 mm2 Pr\u00FCfvorschriften: EN 60669-2-1 Kennzeichnung: CE Schutzart: IP 20 Abmessungen: Breite = 108 mm (6 TE), H\u00F6he = 55 mm PHC-System Spannungsversorgung: Nom. 24 V DC (SELV) 21-28 V DC (Brummspannung 5 %) Stromverbrauch: 35-45 mA f\u00FCr PHC-Stromversorgung PHC-Programmierung PHC-Software Datenverbindung interner PHC-Bus (Modulbus): 2 x Modularbuchsen 6-polig 4 x Schraubklemmen (0 V, +A, -B, 24 V) Datenverbindung externer PHC-Bus (RS 485): 3 x Schraubklemmen (-B, +A, 0 V) Kodierung (Moduladresse): Einstellungsmen\u00FC STM (PHC-Men\u00FC)/PHC-Software 3.0 Ger\u00E4teschnittstellen und Anschl\u00FCsse Anschluss DCF-Emp\u00E4nger: 3 x Schraubklemmen (0 V, Antenne, +5 V) Ger\u00E4teschnittstellen: 1 x USB 2.0 (Treiber erforderlich!) 1 x Netzwerkanschluss (LAN)MerkmaleBussystem KNX: NeinBussystem KNX-Funk: NeinBussystem Funkbus: NeinBussystem LON: NeinBussystem Powernet: NeinAndere Bussysteme: PHCMontageart: REGBreite in Teilungseinheiten: 6Mit Display: JaAnzahl der seriellen Schnittstellen: 1Mit LED-Anzeige: JaGSM-Modem integriert: NeinUpdatef\u00E4hig: JaDCF-Uhr integriert: NeinBemessungsspannung: 24 VAnzahl der integrierten Eingangskan\u00E4le: 0Anzahl der integrierten Ausgangskan\u00E4le: 0"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
<http://www.copydon.de/peha-controller-d-942-stm-an.html>