<http://schema.org/description>
"Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltanlage in Kastenbauform als &amp;amp;quot;Typgepr\u00FCfte Schaltger\u00E4te-Kombination&amp;amp;quot; TSK nach IEC 60 439 -1 f\u00FCr Wandaufbau. Geh\u00E4use m\u00FCssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7032, Deckel transparent mit Schnellverschl\u00FCssen f\u00FCr Werkzeugbet\u00E4tigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Gl\u00FChdrahtpr\u00FCfung 960\u00B0C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzma\u00DFnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler. Automatengeh\u00E4use 56 Teilungseinheiten ohne PE- / N-Klemmen. Schutzart: IP 65 nach DIN EN 60 529MerkmaleMontageart: AufbauAnzahl der Reihen: 2Breite in Teilungseinheiten: 12Art des Deckels: geschlossenMit transparentem Deckel: JaWerkstoff des Geh\u00E4uses: KunststoffH\u00F6he: 300 mmBreite: 300 mmTiefe: 170 mmEinbautiefe: 93 mmDIN-Schiene: JaMit Montageplatte: NeinAnbaum\u00F6glichkeit: JaEMV-Ausf\u00FChrung: NeinFarbe: grauRAL-Nummer: 7035Schutzart (IP): IP65"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
<http://www.copydon.de/hensel-automatengehause-24te-mi-1225.html>