<http://schema.org/description>
"Blitzstrom-Ableiter zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor \u00DCberspannungen auch bei direkten Blitzeinschl\u00E4gen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A - 1. Typ 1 nach EN 61643-11; Ableiter der Anforderungsklasse B nach E DIN VDE 0675-6 und -6/A1. Geeignet f\u00FCr den Vorz\u00E4hlerbereich gem\u00E4\u00DF VDEW-Richtlinie, ausschaltselektiv zu 35 A gL/gG-Sicherungen bis 25 kAeffMerkmaleNetzform: TN-CAusf\u00FChrung der Pole: 3Blitzsto\u00DFstrom (10/350): 50 kANennableitsto\u00DFstrom (8/20): 50 kAH\u00F6chste Dauerspannung AC: 255 VNennspannung AC: 400 VSchutzpegel: 4 kVFolgestroml\u00F6schf\u00E4higkeit: 50 kAMontageart: Hutschiene 35 mmBaugr\u00F6\u00DFe: 6 TEMit Fernmeldekontakt: NeinSignalisierung am Ger\u00E4t: optischPr\u00FCfklasse Typ 1: Ja"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
<http://www.copydon.de/dehn-sohne-blitzstromableiter-dehnbloc-3-db-3-255-h.html>