<http://schema.org/description>
"Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltanlage in Kastenbauform als &amp;amp;quot;Typgepr\u00FCfte Schaltger\u00E4te-Kombination&amp;amp;quot; TSK nach IEC 60 439 -1 f\u00FCr Wandaufbau. Geh\u00E4use m\u00FCssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7032, Deckel transparent mit Schnellverschl\u00FCssen f\u00FCr Werkzeugbet\u00E4tigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Gl\u00FChdrahtpr\u00FCfung 960\u00B0C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzma\u00DFnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler. Sammelschienengeh\u00E4use 5polig, N-Leiter mit gleicher Stromtragf\u00E4higkeit wie die Au\u00DFenleiter. Schutzart: IP 65 nach DIN EN 60 529.MerkmaleMit Sammelschiene best\u00FCckt: JaBemessungsstrom Schienensystem: 250 AWerkstoff des Geh\u00E4uses: KunststoffH\u00F6he: 450 mmBreite: 300 mmTiefe: 170 mmAnbaum\u00F6glichkeit: JaSchutzart (IP): IP65Mit transparentem Deckel: JaKurzschlussfestigkeit (Icw): 30 kAPolzahl: 5"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
<http://www.copydon.de/hensel-sammelschienengehause-mi-6352.html>