臺中港風力發電站

计划

2004年12月台湾电力公司于澎湖县白沙乡完成中屯风力发电站之第一期建设工程后，鉴于该风力发电站的运转状况良好，因此开始推动“风力发电十年发展计划”。2003年1月该计划的第一期开发正式展开，台电公司计划利用台湾西部沿海地带空旷区域以及既有之核能、火力发电厂的空闲厂区来架设多座风力发电机组。
其中在台中港部分台电公司计划在台中港北边邻近高美湿地的防风林地带架设18部风力发电机组。另外在南边龙井区的台中发电厂厂区内也架设3部风力发电机组，称为台中电厂风力发电站。

施工

2003年初，台中港风力发电站连同台中电厂风力发电站一同动工，自荷兰采购之风力发电机组运抵台湾。2007年6月台中港风力发电站正式完工开始商转发电。台电公司的总投资金额为新台币14亿4,000万，共装设18部由荷兰Zephyros 公司所制造装置容量2.0MW的风力发电机组。

运转

2001年7月台湾苹果日报报导指出，台电公司位于台中高美湿地旁的风力发电机组运转效率低落，且故障率极高之状况，恐让18部风力发电机沦为高美湿地的拍照布景。对此时任台电公司新能源施工处处长陈一成表示，当时确实1号、5号、14号风力发电机组，主轴承损坏，2号被台风侵袭影响毁损，4号机则是叶片损坏，只剩下13部机组正常运转。由于台中港风力的机组属于台电公司早期对外采购的机组，属于技术尚不成熟机组，且位处较恶劣环境因此故障率因而偏高。
2015年8月8日凌晨苏迪勒台风侵袭，导致台中港风力发电站有6部发电机组从风机塔被吹落的状况，当日下午3时受到台风过后之西南气流影响，再发生一部风力发电机组被吹落之状况，总计台电公司共有7部风力发电机毁损，损失金额高达新台币5亿元。
2016年3月由于台中港风力发电站已受损的机组中有6部已完全无法修复，为维持高美湿地与风力发电机所塑造之景色，因此台电公司鉴于台中电厂风力发电站的受风区域已建有中龙钢铁之构造物不利于发电，将厂内两部同型号之机组迁移到高美湿地旁。并将原第2排的1部风力发电机移到第1排，预计2016年底迁移完成。台电公司另开启招标案采购4部风力发电机，以补齐台中港风力发电站原有的18部风力发电机。
2016年9月梅姬台风来袭，台中港风力发电站再度发生机组毁损之状况，12号风力发电机的叶片遭强风吹断砸落地面。台电公司对此表示，由于12号机组的风速感测器发生故障，正常状况下风速超过每秒25米，约16级阵风便会自动跳脱停机，然而因去年苏迪勒台风侵袭故障导致17级阵风时无法感知而让扇叶吹断。此次损毁共造成台电公司1,380万元的损失。
2017年7月因应妮莎台风即将来袭，台电公司有鉴于先前所发生的毁损案例，因此台电公司于7月29日紧急调派人员拆下8号机有破洞叶片，望能将台风侵袭造成的损害减到最低。