稳压器

稳压器或电压调节器（英语：voltage stabilizer或voltage regulator），是指电子工程中自动维持恒定电压的装置。一个稳压器可能是简单的“前馈”设计或者可能包含负反馈控制回路。稳压器还可能使用了机电机制或电子模块。根据不同的设计，稳压器可以分为直流稳压和交流稳压。
稳压器可以在电源变化或是负载电流变化时，提供恒定的电压。稳压器常在电源供应系统中使用，与整流器、电子滤波器等配合工作，提供稳定输出的电压，例如微处理器和其他元件所需的工作电压。在交流发电机乃至发电厂的大型发电机中，稳压器控制着输出电压的稳定性。在一个分布式配电系统中，稳压器可能会安装在一个子电站或者沿着导线延伸的方向上，以保证用户无论功率高低都能得到稳定的电压。

电子型稳压器

简单的稳压电路可以将电阻和二极管串联而得，因为二极管的电压－电流曲线是呈对数曲线，在输入电流变化时，二极管上的电压只会有微幅的变化，适用在考虑成本，电压精确度及效率不是考量重点的应用。
有回授的稳压器会先比较实际电压和固定的参考电压，误差值放大后送到稳压元件，设法调整输出使误差值变小。这样就形成了负回授控制回路。增加开回路增益可以提高电压控制精准度，但会降低其稳定性，比较容易因为步阶的变化出现振荡或是振铃，在稳定性及对变化的响应速度间需有取舍。若输出电压可能会因为输入电压下降或是负载电流增加而下降，一般会建议增加稳压元件，以产生较高的电压，其方式可能是将输入电压略降低一点之后再输出（线性稳压器或降压开关电源）或是较长周期由输入侧抽电流（升压开关电源）。若输出电压太高，一般会使檼压元件输出较低的电压。许多稳压器都有过电流保护，因此若输出电流太高时，会自动停止供应电流，若输入电压超过一定范围以外，有些稳压器也会自动停止工作。

机电型稳压器

在机电型稳压器中，会利用感测信号产生电磁铁来进行稳压。用电流产生的磁场吸引一个铁芯，材料另一端有弹簧，或是靠材料所受的重力和电磁力平衡。当电压上升时，电流也随之增加，电磁铁会吸引铁芯，铁芯连接的机械开关会断路，使电压下降。当电压下降时，电流也随之减少，铁芯会因弹簧或是重力回到原来位置，机械开关会闭合，使电压上升。
若机械型的稳压器设计对小的电压变动太敏感，可以用螺线管来移动开关，另一端是不同阻值的电阻，或是移动变压器的绕阻，来慢慢的调整电压，或是调整移动线圈交流稳压器的位置。
机电型稳压器常用在主电源的交流稳压器。

自动稳压器

为了控制发电机的输出（例如在船舶、发电厂、石油钻机或紧急供电系统中的应用），会使用自动稳压器（英语：automatic voltage regulators，简称AVR）。自动稳压器属于主动式系统，其动作原理和一般稳压器相同，但系统较复杂。自动稳压器中包括二极管、电容、电阻及电位器，甚至还包括微控制器，全部都放在一片电路板上。一般会安装在发电机附近，连接一些线路以量测及调整发电机的输出。