備轉容量

在输电网络中，备转容量或运转储备（operating reserve）是用来应付发电机故障、需求预测误差和其他突发情况所预留的发电量。电力公司通常以最大发电机的发电量加上峰值负载的若干百分比作为运转储备的下限。

备转容量

备转容量包括热机备转容量和冷机备转容量。
旋转备转容量（spinning reserve）是指发电机已连接到电网或已同步，但未使用的发电量。
非旋转备转容量（non-spinning reserve/supplemental reserve）是指未与电网同步，但可在短时间（约10分钟）内使用的发电量。
大多数电网的备转容量以热机备转容量为主，因为没有启动延迟的问题，较为可靠。

其他

调整备转容量（regulation reserve/frequency-response reserve）是用来控制电网频率。当负载增加，涡轮转速会减慢。要稳定涡轮转速和电网频率，需要即时增加发电量。但调整备转容量的发电量很少，而且由电脑自动控制，所以不会当作备转容量的一部分。
替代备用（replacement reserve）需要较长的启动时间，通常30至60分钟。它用来释放使用中的备转容量，让系统可以应付下一次的突发情况。换言之，电力系统是无法在30分钟内承受两次严重事故。若在30分钟内连续发生两次事故，很可能导致大规模停电。