TIA/EIA-568

历史

ANSI / TIA-568是由制造商，最终用户和顾问等60多个机构共同开发制定的。 该标准的工作始于环境影响评估，以确定电信布线系统的标准。 EIA同意制定一套标准，并组建了TR-42委员会，共有9个小组委员会进行工作。 这项工作继续由在TIA内的TR-42委员会维护，而 EIA不再存在，因此EIA已被删除。
标准的第一次修订，TIA / EIA-568-A.1-1991于1991年发布。该标准在1995年更新为B版。由于采用个人电脑和数据通信网络以及这些技术的进步，在这一时期对商业布线系统的要求大大增加。高性能双绞线布线的发展和光缆的普及也带动了标准的显著变化。这些变化首先在2009年的修订版C中发布，随后被D系列取而代之。

目标

ANSI / TIA-568定义了商业建筑物以及校园环境中的建筑物之间的结构化布线系统标准。 大部分标准定义了布线类型，距离，连接器，电缆系统架构，电缆终端标准和性能特征，电缆安装要求和测试安装电缆的方法。 主要标准ANSI / TIA-568.0-D定义了一般要求，ANSI / TIA-568-C.2 专注在平衡双绞线电缆系统的组件。 ANSI / TIA-568.3-D 针对光纤电缆系统的组件，而 ANSI / TIA-568-C.4，则是负责同轴电缆组件。
这些标准的目的是要支援各种现有的和未来的布线系统的设计和安装的推荐做法。开发者希望这个标准将提供一个使用期限超过十年的商业化布线系统。 这一努力在很大程度上是成功的，正如1991年第5类布线的定义所定义的那样，1999年发布的主要是满足1000BASE-T的布线要求的布线标准。因此，标准化过程可以合理地说已经提供 至少有九年的住宅布线寿命，可以说是一个更长的寿命。
所有这些文件都涉及定义商业路线和空间的相关标准（TIA-569-C-1，2013年2月），住宅布线（ANSI / TIA-570-C，2012年8月），管理标准（ANSI / TIA-606-B ，2012年6月），接地和接合（TIA-607-B-2，2013年8月）和建筑外部布线（TIA-758-B，2012年4月）。

电缆类别

该标准定义了非屏蔽双绞线电缆系统的类别，在信号带宽，插入损耗和串扰方面，分别具有不同的性能标准。通常增加的类别编号对应于适合于更高数据传输速率的电缆系统。3类电缆适用于电话电路，数据速率为每秒1600万位(16MHz)。5类电缆对衰减和串扰有更多的限制，带宽为100MHz。1995年版的标准定义类别3,4和5。类别1和2被排除在标准之外，因为这些类别仅用于语音电路，而不是用于数据。目前修订版本包括超五(5e)类（100 MHz），6（250 MHz），6A（500 MHz）和8（2,000 MHz）。

结构化电缆系统拓扑

ANSI / TIA-568-D定义了分层电缆系统架构，其中，主交叉连接（MCC）经由跨主干电缆星形拓扑到中间交叉连接（ICC）和水平交叉连接（HCC）连接。电信设计的传统使用的类似的拓扑结构。 许多人通过他们的电信名称来指交叉连接：“配线架”（各种层次结构称为MDF，IDF和配线间）。主干电缆还用于将入口设施（如电话分界点）互连到主交叉连接。 根据电缆类型和使用情况，最大允许主干光纤距离在300米到3000米之间变化。
水平交叉连接为所有水平布线的整合提供了一个要点，这些布线在星型拓扑中延伸到单个工作区域，例如隔间和办公室。在TIA / EIA-568-B规范定义下，无论是光纤还是双绞线，最大允许水平电缆距离为90M，最大总长度包含跳线为100M。跳线不超过5M。 水平电缆允许使用可选的合并点，通常适用于开放式办公室布局，其中合并点或介质转换器可以将电缆连接到多个桌面或通过分区。
在工作区，设备通过跳线连接到水平布线，终止于插座。
TIA / EIA-568还定义了入口设施，机房和电信室的特点和布线要求。

568A 与 568B 终端

ANSI / TIA-568最著名的功能是八个导体100欧姆的平衡双绞线的针脚/线对分配的布线系统，分为TIA/EIA-568-A线序和TIA/EIA-568-B线序，具体接法详见下表。